Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: GRUPPI ELETTROGENI -PE?

 le masse degli apparecchi, senza scaricare a terra?



 le masse degli apparecchi, senza scaricare a terra?
Non so cosa recitino le norme, ma se non metti a terra il centrostella non
puoi rilevare il guasto monofase a terra, il che potrebbe essere un vantaggio
(vedi post precedente) se il gruppo è di emergenza.
                    Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!





Andrebbe verificato, ma sono quasi sicuro che le 
Norme non impongano limiti in tal senso: puoi sicuramente utilizzare TT, TN, IT; 
la scelta secondo me va valutata in base al (ai ) carichi da 
alimentare:


- puoi usare TN, valutando con attenzione 
l'impedenza dell'anello di guasto visto e considerato che il generatore in 
questo caso ha una elevata reattanza interna


- puoi usare IT, con vantaggi in termini di 
continuità di servizio, ma in questo caso valuterei la resistenza verso terra 
delle macchine da alimentare...


- volendo pure un TT va bene


- a seconda dei casi l'interruttore differenziale 
credo sia preferibile.


 


Saluti Gianluca.



Per piccoli gruppi elettrogeni si omette il collegamento del centro stella,
o del neutro, a terra, per gruppi fissi di notevoli dimensioni è
obbligatorio collegare a terra il centro stella, tra i due casi si valuta
con cognizione di causa.

FIL ha scritto:

Il mio prof di impianti raccomanda il neutro isolato anche in caso di gruppi di
emergenza per stabilimenti, ospedali etc, onde poter esercire in condizione di
guasto monofase a terra su una sbarra.


Questo si chiama semplicemente sistema IT, e come tale va gestito,
attenzione che non è tutto rose e fiori, richiede il misuratore di
isolamento, i differenziali, la segnalazione del primo guasto a terra e così
via. Va bene la continutità di servizio, ma c'è anche altro, una per tutte,
se la fase va a terra, la Uo = 400 V, e tu potresti avere fili da 300/500V
quindi sottodimensionati. Tutto si può fare, basta sapere come, era questo
il senso del mio " ci si ragiona".

FIL ha scritto:

Perfettamente d'accordo, è un IT che si trasforma in una specie di TN al primo
guasto, con tensione di secondo guasto pari a quelle che hai detto. Un filo da
55 V però non mi sembra sottodimensionato, con Uo =400+10% arrivi a 440 e hai
ancora 60 volt di buono. Ok anche per le protezioni e gli avvisatori.
Dicevo questo alla luce di un avvenimento che ha avuto dell'incredibile. Noto
ospedale di Milano, guasto monofase a terra in un quadro (un serpente che vi è
entrato) si apre l'interruttore sulle media (hai letto bene!!), immaginatevi il
progetto com'era stato fatto bene, w le selettività. Parte il gruppo diesel con
gen. TN e si chiude sul guasto, si apre il suo magnetotermico, il motore va
fuori giri (!) e sbiella. Morale: donna con la pancia aperta in sala operatoria
richiusa alla luce degli accendini una volta esaurite le batterie dei gruppi
statici.
Esito della storia: è stato condannato il povero operaio che non ha chiuso bene
il quadro, il progettista l'ha fatta franca.
