Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Regolatori di luminosità

Ciao a tutti,
pongo questo quesito perchè, non avendoli mai usati, mo affido a chi ha più
esperienza di me.
Devo utilizzare dei variatori di luminosità per un cinema.
Ho visto delle apparecchiature trifase di nota marca, potenza circa 4 kW
trifase.
Le domande:
1) Posso proteggere solo il variatore con magnetotermico e differenziale 4
poli?
2) Devo proteggere anche i tre circuiti monofase in uscita?
3) Se proteggo i tre circuiti monofase in uscita con differenziale, questo
ha dei problemi a funzionare dopo il regolatore? (parzializzazione onda
sinusoidale)
Ovviamente tutte queste informazioni potrei chiederle al costruttore del
regolatore, ma i problemi sono due:
- mi rispondono solo via fax, e con questo mezzo non è facile chiarire i
problemi
- siamo in periodo di ferie e non vorrei acquistare le apparecchiature e
accorgermi che di aver fatto un errore.
Per questo chiedo consigli a chi conosce meglio di me il prodotti.
Se serve posso fornire (magari privatamente) marca e modello
saluti a tutti
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

sinusoidale)
Suppongo che il regolatore sia del tipo a triac.
In questo caso è sufficiente proteggere il variatore all'origine della
linea con interruttore magnetotermico differenziale, in quanto anche
se tra l'interruttore ed il carico sono interposti i triac disposti su
ciascuna fase, la corrente rilevata dal toroide del differenziale è in
ogni istante pari alla somma vettoriale delle correnti di linea e di
quella del neutro.
Anche in questo caso un guasto verso massa provoca la diseguaglianza
IL1 + IL2 + IL3 + ILN = diverso da 0, ragione per cui viene azionato
il relè differenziale.
Naturalmente l'accensione della sala verrà effettuata  gradualmente, e
pertanto la curva dell'interruttore  potrà essere del tipo C.
Sarebbe preferibile la curva Z in quanto creata apposta per la
protezione di circuiti elettronici, ma se esiste un tempo limitato di
consegna si deve ricorrere giocoforza alla curva C.
Per dimensionare l'interruttore fare riferimento al valore della
corrente nominale del variatore.
In interruttore => In variatore
Successivamente coordinare la portata del cavo.
Il blocco differenziale dovrà essere del tipo A con Idn > di 0,3 A.
La regola dell'arte presuppone in questi casi di prevedere all'origine
dell'impianto elettrico  limitatori di tensione coordinati  con altri
installati all'arrivo del quadro elettrico in cui verrà installato il
variatore, assicurando che la tensione residua di questi ultimi sia
inferiore alla tensione di impulso ammessa dal variatore. 
Vericare che l'induttanza di fase compresa tra i due gruppi di
limitatori di tensione sia maggiore o uguale a 15 microH, altrimenti
inserire un'induttanza di disaccoppiamento di pari valore.
Il variatore dovrebbe essere marcato CE e quindi essere dotato di
filtri EMC. Assicurarsi comunque che non produca disturbi in rete tali
da incidere sul sistema di diffusione sonora.
Verificare la corrente di corto circuito nel punto di installazione
del variatore. Assicurarsi che il variatore sia dotato di fusibili
extrarapidi per semiconduttori di portata idonea alla corrente di
cortocicuito presunta.

il relè differenziale.
Giuliano ha scritto:
grazie,
risposta precisa e puntuale :-)
Saluti


poli?
Una dimenticanza nella comunicazione precedente.
Il differenziale deve essere del tipo selettivo, in quanto la presenza
di filtri EMC provoca scatti intempestivi dell'interruttore in
presenza di sovratensioni anche della residua del gruppo limitatori di
tensione posti all'origine dell'impianto.
Saluti art