Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra

Ciao
sto progettando l'impianto elettrico per una vendita di ricambi auto, il
magazzino è realizzato con una di quelle strutture metalliche prefabbricate
posto su due livelli.
Il responsabile della pratica per la sicurezza, 626, mi chiede di collegare
a terra la struttura, e ponticellare i vari elementi.
Io sono perplesso.
L'impianto elettrico della struttura, plafoniere, è del tipo a doppio
isolamento, con cavi multipolari  apparecchi di comando a doppio isolamento.
Quindi, o io devo metterlo a terra perchè è una massa estranea (resistenza
verso terra inferiore a 1000 ohm), ma collegherei un solo punto.
oppure non è una massa estranea e allora non lo collego.
Vi sono già successi casi simili, ovviamente si rischia di scontrarsi con
l'ottusità di qualche incompetente.
grazie e ciao
--
Giuliano B.     Biella
_________________________________
Indirizzo esatto: gibedugl(chiocciola)
tin.it
oppure: 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
-----------------------------------------------------------------

Giuliano B.     Biella

-----------------------------------------------------------------
In questo caso non collegherei a terra la struttura. Più che altro
bisogna valutare il fattore rapporto fornitore/cliente. Quando si
decide di voler contrastare una richiesta specifica del Committente o
di chi per Suo è coinvolto nel rapporto col fornitore, conviene farlo
se è in ballo una giusta causa.
Se è in gioco un problema di sicurezza è giusto contrastare il
Cliente. Se la sua richiesta non implica rischi alla sicurezza, è
meglio eseguire. ( Purtroppo alcuni si aggrappano a qualsiasi cosa pur
di ritardare i pagamenti o addirittura...................... ).
Personalmente, esperienze analoghe ne ho riscontrate parecchie. In
alcuni cantieri richiedevano tassativamente alcuni accorgimenti che in
altri cantieri non richiedevano. Le controversie sono tante!!!
Ciao.
Bruno

|Ciao
|sto progettando l'impianto elettrico per una vendita di ricambi auto, il
|magazzino è realizzato con una di quelle strutture metalliche prefabbricate
|posto su due livelli.
|Il responsabile della pratica per la sicurezza, 626, mi chiede di collegare
|a terra la struttura, e ponticellare i vari elementi.
|Io sono perplesso.
|L'impianto elettrico della struttura, plafoniere, è del tipo a doppio
|isolamento, con cavi multipolari  apparecchi di comando a doppio
isolamento.
|Quindi, o io devo metterlo a terra perchè è una massa estranea (resistenza
|verso terra inferiore a 1000 ohm), ma collegherei un solo punto.
|oppure non è una massa estranea e allora non lo collego.
|Vi sono già successi casi simili, ovviamente si rischia di scontrarsi con
|l'ottusità di qualche incompetente.
|grazie e ciao
|
|--
|Giuliano B.     Biella
|_________________________________
|Indirizzo esatto: gibedugl(chiocciola)
tin.it
|oppure: 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
|-----------------------------------------------------------------
|
|
Seguito:
ho chiesto informazioni ad un tecnico A.R.P.A., mi dice.
se la resistenza verso terra è maggiore di 1000 ohm (misurando in più punti)
non occorre mettere a terra perchè non è una massa estranea.
Se è inferiore a 1000 ohm, si mette a terra in un solo punto se c'è
comtinuità elettrica tra i vari elementi, se non c'è comtinuità elettrica si
mette a terra in più punti.
Ovviamente se non c'è rischio di fulminazione.
Ciao, Giuliano

ringhiera. Dopo 4 metri di nuovo ringhiera!
Ti prego fa una foto e facci vedere...su TNE ho visto la messa a terra
di un quadro in resina e di un palo per illuminazione in resina pure
quello!!!
Alessio

Alessio

mette a terra in più punti.
Perche'? Il collegamento equipotenziale e' previsto presso il nodo
equipotenziale principale e il coll. equipotenziale supplementare solo nei
locali da bagno (non nei gabinetti, come fanno in molti).
Non e' un locale adibito ad uso medico.
Forse c'e' qualche norma che mi sfugge.
Cmq e' meglio sempre chiedere anche i riferimenti.
saluti
sim


 wrote in message
7ik2ne$jad$1...@ascu.unian.it...
