mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda su condensatori

Vorrei sapere se il condensatore, usato nei motori elettrici (220V),
serve solo per rifasare l'impianto o anche per la corrente di spunto?
Grazie.

serve solo per rifasare l'impianto o anche per la corrente di spunto?
credo che serva solo per farlo funzionare, generando la terza fase, in
quanto i motori monofase asincroni sono in pratica sempre trifasi.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Il condensatore serve solo per l' avviamento, un motore asincrono monofase,
è costruito in modo che sullo statore vi siano due avvolgimenti, uno è
chiamato di potenza o di funzionamento, l' altro è chiamato di avviamento
perchè serve proprio all' avviamento.
Attenzione, se capita di scollegare il condensatore dalla morsettiera,
bisogna stare attenti a ricollegare tutto come era, perchè erroneamente si
potrebbe collegare il condensatore sull' avvolgimento di potenza, facendolo
diventare di avviamento, il problema è che il circuito di potenza è
dimensionato per la potenza del motore.
In sostanza comunque il condensatore a la funzione di sfasare la tensione e
cosi si crea un campo magnatico rotante.
Spero di essere stato chiaro, Geppos.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Climatizzazione.

Qualcuno può toglirmi una curiosità!
Per poter installare impianti di condizionamento mi risulta che
bisogna essere "abilitati" alla lettera C della famigerata 46/90.
Allora come mai tutti gli elettricisti che conosco (abilitati solo
lettera A 46/90) possono tranquillamente andare in casa della sig.
Maria e instalargli tutti i condizionatori che vogliono. Non si può
dire che lo facciano di nascosto visto che " a volte " rilasciano
relativa fattura.
 Chi mi può chiarire le idee.
Grazie

 relativa fattura.
Perchè nessuno li contesta, la siora maria ha il condizionatore che
funziona, basta, cosa vuoi di più.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:Dg_7b.310767$lK4.9...@twister1.libero.it...


 alimentati a spina.
Scusami ma non ho capito.


 Scusami ma non ho capito.
Penso che si possa considerare il climatizzatore (o condizionatore) come un
normale apparecchio collegato all'impianto da una presa a spina (tipo lavatrice,
deumidificatore, ecc.)
Spesso però questi apparecchi hanno bisogno di una parte "idraulica" per il
collegamento del fluido refrigerante tra la parte esterna (dove c'è la ventola
per intenderci) e la parte dentro l'edificio.
In questo caso temo proprio che si ricada entro la lettera C della 46/90.
Ovvio che l'installatore elettrico può lavorare in collaborazione con un
termoidraulico
Saluti
Giuliano

 termoidraulico
E' auspicabile.


 
Potrebbero avere anche l'abilitazione, in pratica non è difficile 
ottenerla, basta realizzare questi impianti in ambito 
terziario-indistriale per il tempo necessario, e quindi dichiarare di 
avere i requisiti.
Ambro

 Ambro
Quindi se non ho capito male, chiunque può aprire una ditta di
installazione di impianti di climatizzazione in ambito
terziario-industriale, e successivamente richiedere l'abilitazione
alla lettera "C" 46/90. Questo magari spiegherebbe perche nella mia
provincia alcune ditte di imbianchini hanno iniziato anche ad
installare split presso privati.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale 0.03 su circuiti terminali

In un piccolo condominio di 6 unità abitative,
dovendo ristrutturare l'impianto elettrico posso mettere nel vano sottoscala
in prossimità del punto di fornitura ENEL un int. magn. differenziale di
tipo selettivo da 500mA a protezione della linea verso l'appartamento ed
collegate a valle di questo la linea garage protetta da un interuttore da
10A?
Concludendo:
può il garage e l'eventuale presa per il congelatore essere protetta con un
differenziale da 500mA e selettivo?
PS.
Ovviamente con un valore di Re<= 100 ohm


Si' (A meno di casi particolari negli ambienti a maggior rischio in
caso di incendio) ma io non lo farei.
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:6t9ja0p7ac1cg2i44...@4ax.com...

Non lo farei nemmeno io visto il costo di un normalissimo differenziale da
30mA

 wrote in message
cMgqc.7103$Wc.2...@twister2.libero.it...


 wrote in message
cMgqc.7103$Wc.2...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Eppi

Salve a tutti! E' la prima volta che mi capita di dover fare una fattura per 
una consulenza ad un collega.
Io ho una notula di xxx ?, il collega a cui devo presentare la fattura ha 
una notula complessiva (la mia + la sua prestazione) di 2xxxx ? da 
presentare al committente.
Come dobbiamo comportarci con il 2%? Lo paga interamente lui nella fattura 
da fare al cliente ed io non lo inserisco nella mia?
Grazie, MAX 

MisterM ha scritto:

Sei OT, posta il quesito su:free.it.discussioni.periti-industriali

 ha scritto nel messaggio 
news:1153473514.7...@h48g2000cwc.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pagini web utili per progettisti ed installatori elettrici.....



Giuliano ha scritto
approvo e farò in modo di aiutarti, anche se penso che la
mole delle informazioni da introdurre sia notevole.
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

...




la consultazione e la ricerca dei vari prodotti del settore.
l'idea è ottima
pensi di riuscire a classificare i siti per famiglie?
es. clicco la famiglia modulari e mi campare la lista di tutti i
costruttori
ciao
sandro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: super sconti utensili e macchinari

GRANDI OFFERTE A QUESTO LINK:
http://search.ebay.it/_W0QQfrppZ50QQfsooZ1QQfsopZ1QQrdZ0QQsassZanf2002
SCONTI SULLE SPEDIZIONI, CONSEGNA IN 24 ORE, SCONTRINO E GARANZIA.

anf2002 ha scritto:

Questo è SPAM!

 Questo è SPAM!
infatti...ora lo sa anche l'abuse ;-))
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: COME POSSO DIVENTARE PROGETTISTA ???

Salve a tutti sono nuovissimo di questo Ng.
Mi chiamo Fabrizio e ho 24 anni, lavoro già da due per una ditta di impianti
elettrici.
Sono diplomato come Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche.
Mi piacerebbe moltissimo diventare un progettista di impianti elettrici, nel
senso se io posso apporre la mia firma sui progetti, se non posso vorrei
sapere appunto se è possibile e come si fa per riuscirci.
Io l'abilitazione per la 46/90 potenzialmente ce l'ho già, basta che inizi
le pratriche varie alla camera del commercio.
Anticipatamente ringrazio

 ha scritto nel messaggio
news:8n0klo$nrn$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Per diventare progettista di impianti elettrici ai sensi della L. 46/90
bisogna essere iscritti ad un albo professionale: ingegneri o periti
industriali. Nel tuo caso dovresti effettuare la maturità presso un I.T.I.S.
e diplomarti perito industriale spec. elettrotecnica, dopo di chè
iscriverti come praticante presso uno studio professionale (2 anni) o presso
una ditta (3 anni) al cui interno ovviamente è presente un ing. o per. ind.
della tua specializzazione iscritto all'albo da almento 5 anni. Al termine
del praticantato puoi partecipare agli esami di stato e se li passi sei
abilitato all'esercizio della libera professione e puoi iscriverti al
Collegio dei Periti Industriali della tua Provincia.
Non scoraggiarti sei giovane e se vuoi puoi farlo, basta impegnarsi e
studiare, un mio conoscente, anch'esso diplomato all'I.P.S.I.A. ha
effettuato lo stesso iter con la differenza che aveva 33 anni e lavorava.
Quindi...
Cmq per maggiori dettagli informati presso la segreteria del Collegio dei
Perr. Indd. della tua provincia.
Auguri.
Per. ind. M. Guetta.
P.S.
Dimenticavo di dire che l'abilitazione alla 46/90 serve esclusivamente alla
realizzazione degli impianti (installazione) e non alla progettazione.
Ricordati inoltre che gli impianti per cui è obbligatorio il progetto sono
esclusivamente quelli previsti dalla L. 46/90 sono invece esclusi (nel senso
che non è obbligatorio un progetto da parte di un tecnico abilitato):
- gli equipaggimenti elettrici a bordo macchina o di impianti di processo;
- i quadri elettrici (sia di distribuzione che di bordo macchina);
- apparecchi utilizzatori;
- impianti elettrici di distribuzione al di sotto dei limiti dimensionali L.
46/90; per es. abitazioni civili inferiori a 400 mq o unità produttive
inferiori a 200 mq.

MA CHI TE LO FA FARE!!!!!!!!!!!!!!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto per area feste all'aperto

Devo realizzare un impianto all'aperto per un'area da destinarsi a 
manifestazioni all'aperto (sagre di paese, giostre ambulanti, etc).
Si parla di quasi 60 kW. E' necessario il progetto?
Grazie mille per l'aiuto.

 ha scritto nel messaggio
news:200703081...@mynewsgate.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cCOLORAZIONE DEI CAVI

Stavo leggendo che per i cavi multipolari, nel caso di circuiti in cui non č
presente il neutro, č possibile utilizzare il cavo azzurro come conduttore
di fase.
Volevo sapere se la norma prevede proprio questo e se:
1) la norma č cosě restrittiva nell'uso dei colori dei conduttori o si
potebbero utilizzare colorazioni diverse purchč una relazione tecnica dia
esplicite indiazioni in merito?
2) E' possibile usare un altro colore come conduttore di neutro avendo la
precauzione di indicare ad esempio con del nastro isolante o delle etichette
che si tratta del conduttore di neutro?
Mi interesserebbe avere delle risposte in merito con graditi riferimenti
normativi.
Grazie mille, Massimiliano

 ha scritto nel messaggio
news:PrXBc.510384$rM4.21...@news4.tin.it...


> che si tratta del conduttore di neutro?
 
Secondo me sě, perň č solo una mia opinione.
Goofy

 Grazie mille, Massimiliano
Scusa il ritardo ma ho scoperto questo newsgroup solo adesso.
Ecco la risposta presa da CEI 64/8-5:
In un cavo multipolare, in assenza di conduttore di neutro (o di conduttore
mediano), l'anima di colore blu chiaro può essere usata come conduttore di
fase.
Per i conduttori di messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni
di sicurezza, non è imposto alcun colore: essi non devono esser tuttavia
identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i morsetti
corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma
CEI EN 60445 (CEI 16-2).
I conduttori di neutro e di protezione, se separati, devono essere in
accordo con la Norma CEI EN 60440 (CEI 16-4) "Individuazione dei conduttori
tramite colori o codici numerici".
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico abitazione

Gentilissimi, volevo porvi il seguente quesito:
Ho un parente che mi vorrebbe effettuare l'impianto elettrico nella mia
abitazione da ristrutturare (abitazione indipendente, niente condominio).
Questa persona ha fatto l'elettricista per trenta anni dentro una fabbrica,
però non può lasciarmi la dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione serve per ottenere il certificato di abilità nei
"nuovi" edifici?  La mia casa non è di nuova costruzione, ha più di venti
anni.
Sapete dirmi per curiosità la colorazione della cavetteria a norma?
Grazie .

 ha scritto nel messaggio
news:90ei80$617$1...@news.panservice.it...

Non per polemizzare ma se il suo parente ha fatto l'elettricista per 30 anni
dovrebbe saperlo......;-).
Cmq, per rinfrescare la memoria, gli unici colori obbligatori sono:
- Giallo/verde per conduttore di terra, conduttori di protezione PE ed
equipotenziali EQP e EQS;
- Azzurro per il neutro (con varie eccezioni).
Per tutto il resto può usare i colori che vuole.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 Grazie .
Di niente.
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com


Alla faccia della cortesia!!!!!!
Siamo in buone mani........
Italo


Scusa se hai pensato che ero scortese, il disegno della faccina
doveva far capire che scherzavo.
Però su questo sono sincero: io sono anche elettricista, e conosco
molti ex elettricisti di fabbriche che ne sanno molto più di me in certi
campi, ma li ho visti posare le tubazioni sottotraccia in una abitazione,
e .............
Magari non è il tuo caso.
In ogni caso resto a disposizione per altri chiarimenti
Saluti


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colorazione lampade e selettori per quadri di automazione

Ciao a tutto il NG,
c'e' una domanda che mi assilla tutte le volte che devo progettare un quadro
elettrico:
che colore devono essere gli organi di comando e segnalazione?
Ho cercato sulle normative ma non ho trovato niente a riguardo, forse ho
cercato male.
Grazie
Mauro Visaggi



Cerca sulla norma CEI 16-3 (se ricordo bene).
Se è una quadro di bordo macchina fai riferimento anche alla CEI 44-5
Saluti
Franco Fabbro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa uni

v risulta una nuova normativa uni del febbraio 2007 che in breve 
direbbe:
tutti gli impianti di rilevazione fumo e gas dopo 10 anni devono essere 
smaltellati e rifatti completamente?
mi ha telefonato oggi un revisore di estintori e mi ha detto che ad un 
corso hanno parlato di questo.
non sono stato in grado di risalire al numero di normativa in merito.
grazie a tutti 

 smaltellati e rifatti completamente?
da quando tutte le norme uni sono vincolanti? Mi pare lo siano solo se una 
légge dello stato le richiama. 


fai un giro sul sito dell'UNI, sono possibili ricerche 
per parole chiave e presumo pure x data....
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali ad uso medico di gruppo 1

 
Nella definizione di locale ad uso medico rientra anche quella per i
trattamenti estetici.
Stando alla definizione di "parte applicata", un salone di acconciature che
usa apparecchi elettrici direttamente sul paziente, diventa un locale medico
di gruppo 1.
Il problema viene per l'illuminazione di sicurezza: serve una sorgente di
sicurezza, nei locale di gruppo 1 e 2, che entri in funzione entro 15 s e
che duri almeno 24 h (710.562.2.2 della CEI 64-8).
Devo dire al mio parrucchiere di mettere un G.E.???
Mi rivolgo a chiunque abbia già affrontato il problema per sapere cosa ne
pensa.
Ciao.
Mauro Bottizzo.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

che duri almeno 24 h (710.562.2.2 della CEI 64-8).
Anche se fossero locali ad uso medico potrebbe bastare 1 ora di
autonomia (710.562.2.2 nota 1)
Ciao, Goofy

 ha scritto
nel messaggio news:151Z25Z180Z83Y1...@usenet.libero.it...

vedi qua se ti è di aiuto
http://www.elektro.it/estetico/estetico_05.html




Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica termica quadri elettrici BT

Ciao a tutti...volevo porre un quesito: è sempre obbligatoria la verifica 
termica dei centralini o quadri elettrici in BT?
Grazie 

In generale la verifica è sempre obbligatoria. Non ricordo bene ma mi
pare che per la CEI 23-51 solo i centralini monofase sotto i 32A
potevano essere esonerati.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Funzionamento del NG

Qualcuno saprebbe spiegarmi come scaricare i messaggi sul PC in  modo da
poterli leggere anche rimanendo disconnesso dalla rete???
Ogni volta che voglio leggere (o rileggere) un messaggio mi compare la
scritta "Il messaggio non è memorizzato nella cache. Connettersi al server
per scaricare il messaggio". anche se il messaggio compare come "già letto"
Ringrazio chiunque abbia la pazienza e il tempo di digitarmi le dritte
necessarie
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri.


1. su questo news sei OT come argomento.
2. cambia programma, outlook è il peggior newsreader esistente.
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

> outlook è il peggior newsreader esistente.
A me piace e memorizza tutti i messaggi in modo permanente.
Mauro.

...


 poterli leggere anche rimanendo disconnesso dalla rete???
clicca col destro sul NG, scegli impostazioni di sincronizzazione, scegli
tutti i messaggi.
OT: off topic= fuori tema
Se ti interessa:
Le regole d'oro per i nuovi utenti:
 
http://www.poli.studenti.to.it/~bertola/faq/newfaq.txt
gruppi Usenet it.* - istruzioni per l'uso (v 2.0.3)
http://www.news.nic.it/news-it/FAQ.html
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info professionali





Salve a tutti, ho scoperto da poco questo interessante 
newsgroup, e ne approfitto subito , vista la presenza di persone  
competenti, per una domanda forse poco tecnica ma che mi sarebbe molto 
utile.


Sono un per.ind. (iscritto all'Albo)e m
i è 
stato proposto un incarico di responsabile tecnico impianti -contratto 
dipendente 6^ liv.- (attualmente lavoro come impiegato tecnico) in un' azienda 
impiantistica elettrica: secondo le vostre esperienze, quanto potrebbe 
essere il giusto compenso per questo ruolo?


Grazie a tutti


Alex






distrattamente scrisse:

ma per curiosità... quanto fa in lire un 6° livello (metalmeccanico?)
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto nel box

Ciao a tutti
Situazione: palazzina del 1972, senza uno straccio di D.C., ne per le
singole unita' abitative, ne per le parti comuni (del resto, all'epoca
non era ancora stata "inventata"...). Nel 1999 sono stati costruiti
dei box auto. Mi chiama un inquilino che mi chiede di realizzare
l'impianto nel box per richiedere l'abitabilita' (?), visto che deve
vendere l'appartamento. Come si configura, nuovo impianto oppure
ampilamento? Se fosse ampliamento (immagino di si), la dichiarazione
che emetto, deve rifarsi ad una precedente D.C., che non esiste?
Oppure, visto che mi deriverei dal contatore esistente, dichiaro solo
il lavoro che eseguo, fregandomene del resto? E se vedo che le sezioni
in partenza dal contatore per l'appartamento non sono idonee, come mi
comporto, visto che l'inquilino ha gia' dichiarato di non volere
minimamente toccare l'impianto esistente? Ho gia' una mezza voglia di
rinunciare, non vorrei tirarmi delle rogne per 2 euro di guadagno...
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)

 rinunciare, non vorrei tirarmi delle rogne per 2 euro di guadagno...
Se fai quanto sopra credo che sarà il committente che non ti affiderà il 
lavoro!
Ambro

Ambro
Grazie 1k per i validi chiarimenti

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: disegni cad

Qualcuno sapreppe indicarmi dove posso reperire disegni in formato cad
dwg o dxf di particolari costruttivi o prospetti di componenti elettrici
quali prese, interruttori, ecc.? Possibilmente gratuiti :)
Anticipatamente ringrazio..
Massimo
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Massimo
prova sui siti dei costruttori
di materiale elettrico.
Ma ti conviene chiarirti bene cosa ti serve,
altrimenti ci perdi le giornate
ciao
Stefano R.
------------------------------------
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 wrote in message
news:onhp4v8m7jp7gd8tn...@4ax.com



 ha scritto nel messaggio
news:995670c982b0a6710c9...@mygate.mailgate.org...


 ha scritto nel messaggio
news:b2of0e$joj$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 
Ti ringrazio.... lo scarico e poi ti dico...
grazie a tutti!!
Max


Se vai nel forum del sito 
www.plcforum.it
, nel forum programmi per disegno 
elettrico, trovi un post in evidenza con i link dove poter scaricare tutte 
le varie simbologie elettriche per autocad.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info grado di protezione per armadi elettrici

Salve a tutti i frequentatori del NG,
Faccio parte di un gruppo di progettisti che lavorano in un' azienda che
produce torni a controllo numerico, attenendoci scrupolosamente alla
normativa CEI EN 60204-1 (paragrafo 12.3) il grado minino di protezione per
l'armadio elettrico che equipaggia il tornio deve essere minimo IP 32 ma un
nostro chiente afferma che dovrebbe essere IP54 minimo se non IP55.
Secondo il vostro parere chi ha ragione ?
Ringraziamenti anticipati per le risposte.

 ha scritto nel messaggio
news:9qjfsc$j94$1...@serv1.albacom.net...

Nella terza edizione della norma CEI EN 60204-1 è scomparso l'obbligo del
grado di protezione IP54 ed è stato sostituito, giustamente, con una
generica prescrizione di adeguatezza alle influenze in cui la macchina deve
operare. L'unica imposizione è che gli involucri delle apparecchiature di
comando e di controllo siano almeno IP 22, lasciando al progettista della
macchina massima libertà di scelta del grado di protezione in funzione
dell'analisi dei rischi svolta.
Nel caso specifico, bisogna chiedersi a quali influenze ambientali è
soggetto il quadro, per esempio con un grado IP 32, i truccioli inferiori a
2,5 mm possono penetrare all'interno del quadro, quindi un IP 4X sarebbe più
adatto (massimo 1 mm di diametro). Per quanto riguarda i liquidi, bisogna
verificare se il quadro è sottoposto a eventuali spruzzi d'acqua, el qual
caso sarebbe idoneo un grado IPx4. Ovviamente queste sono solo
considerazioni, se per esempio il quadro è posizionato in maniera tale che
non venga influenzato da questi effetti il grado previsto è più che idoneo,
nessuno lo può sapere meglio del progettista della macchina.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT - pinza per correnti disperse con toroide grande

Sto cercando una pinza per correnti disperse con toroide grande. Avrei 
necessità di effettuare la misura su un fascio da 8 corde 120 mmq, 
oltretutto tipo H07 RN F.
Per adesso ho trovato al massimo diametro 68 mm, che andrebbe bene per una 
singola serie L1-L2-L3-N, non per il parallelo.
Ho scartato soluzioni con trasduttore flessibile separato per la poca 
precisione ottenibile.
Non ho possibilità di fare la misura indirettamente sul conduttore di 
protezione.
Avete mai visto qualcosa di più grande?
grazie
giorgio 

 Avete mai visto qualcosa di più grande?
Non credo che esistano pinze con quelle dimensioni.
Ma forse potresti usare un toroide per relè differenziali (del tipo
apribile) e misurare il valore in uscita.
http://www.dossena.it/78.php&subcat=15&lang=it
ambro

 ha scritto nel messaggio 
news:475e9610$0$36446$4faf...@reader5.news.tin.it...

Chauvin arnoux B102. Misura fino a 112mm.
Ciao!
Ròsso

 ha scritto nel messaggio 
news:fjoml2$pv1$1...@news.albasani.net...

grazie
chiamo subito! 

 chiamo subito!
Auguri... costa un bel botto! :-)
Ciao!
Ròsso 

 Rňsso
Devono mandarmi la quotazione. Il problema č che non hanno un logger da 
abbinargli. Solo multimetri.
Il piů evoluto fa campionamenti una volta al secondo ma senza integrazione 
dei valori in quel secondo.
Adesso devo cercare qualche altra ditta che faccia un logger con ingresso 
analogico compatibile con l'uscita della pinza.
ciao
giorgio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autofficina

Spett.li tutti,
anche se l'argomento non è proprio in linea con il news mi permetto di 
chiedere un'informazione di Prev. Incendi che molti di noi fanno.
Mi trovo a dover iniziare una pratica di Prev. Incendi per un'autofficina
per la riparazione di autoveicoli con capienza sup. a 9 autoveicoli (att. 72
del D.M. 19/02/82).
E' la prima attività 72 che faccio e mi sembra non normata...qualcuno
potrebbe confermarmi?
Grazie a tutti
Roberto Parodi 

 ha scritto:
In che senso non normata? dal punto di vista elettrico sicuramente ci 
vuole lo sgancio di emergenza. In più penso sia un locale da 
classificare, in analogia con i box coperti con + di 9 posti auto: 
quindi si può utilizzare la norma CEI 31-30 (che è un casino). Forse 
puoi usare la variante V2, che xò vale x i box coperti: è facilissima. 
Puoi avere + informazioni se vai sul sito e scarichi le schede guida, 
fatte molte bene.
Ciao  


 ha scritto:
scusa Robero i sito è della Palazzoli, ditta che produce mat. elettrico

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Direttiva RAEE

La nostra azienda produce globi illuminati (mappamondi).
L'illuminazione è costituita da una semplice lampadina ad incandescena 
alimentata a 250V.
Inizialmente abbiamo ritenuto il nostro prodotto soggetto alla direttiva 
RAEE, ma a seguito di una verifica presso il ministero dell'ambiente tedesco 
è risultato che il nostro prodotto può essere escluso in quanto "non 
necessita dell'energia elettrica per assolvere la sua funzione primaria".
Non riuscendo a riconciliare questo tipo di interpretazione con il testo 
della direttiva mi chiedo se l'interpretazione del ministero tedesco 
(confermata anche dall'EAR) può essere ritenuta valida per tutti i paesi UE 
(considerando che le legislazioni nazionali di recepimento sono 
disallineate).
Grazie a chi vorrà darmi suggerimenti.
-- 
Ciao e buon lavoro, moreno. 

Moreno Mojana ha scritto:

Perdonami ma non conosco la Direttia RAEE e mi piacerebbe sapere di
cosa si tratta. Per quanto mi riguarda, il tuo prodotto rientra in
pieno nella Direttiva Bassa Tensione e di conseguenza deve essere
marcato CE. Con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto nessun
stato appartenente alla comunità europea può vietarne la
commercializzazione.

Puoi verificare direttamente sul sito della comunità europea dedicato
alle direttive WEEE e ROHS
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm
in particolare leggi il file
 Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf
le interpretazioni sono a livello europeo e quindi prescindono dai
singoli stati. L'orsacchiotto "teddy bear" (punto 1,2 esempio 1)  non
ricade all'interno della direttiva in quanto compie la sua funzione
primaria anche senza batteria. Così come direi per i mappamondi, a
meno che la luce sia indispensabile per poterli usare (ma spesso è
solo utile). Spero di averti aiutato.
Posso farti una domanda? Di dove è la tua azienda?
Matteo

 Posso farti una domanda? Di dove è la tua azienda?
www.sacconeguetta.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: luci emergenza

Ciao a tutti,
sono obbligatorie le luci di emergenza in una scala condominiale?
Grazie
Bacio
Cai 

sono obbligatorie le luci di emergenza in una scala condominiale?
In generale no.
Ciao, Goofy


ci sono quindi casi particolari per cui servono (tipo numero appartamenti, 
presenza di ascensore....)?
Bacio
Cai 

presenza di ascensore....)?
Quando l'altezza "antincendio" supera i ... non ricordo di preciso
quanti metri, ma devono essere più di 25.
Questo è l'obbligo esplicito di legge, ma se capita un incidente e la
luce di emergenza non c'è, possono esserci lo stesso guai per
l'amministratore e il progettista.
Ciao, Goofy

quando supera i 24 metri di altezza in gronda, ma in tal caso deve essere
stato richiesto anche il CPI.
zio
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:3c2q835gqbbj7csmo...@4ax.com...


>
capisco .il caso di obbligo allora non è il mio visto che la scala ha solo 
tre piani!
il condominio è di nuova costruzione (ancora da rifinire ) e nella scala vi 
sono dei corrugati in posizione luce emergenza ma...volevo sapere se 
dovevano essere posizionate o è solo un favore che ci fanno a prevederne gli 
attacchi!
Grazie
Bacio
cai 

 gli attacchi!
Se uno degli appartamenti viene destinato ad ambiente di lavoro, con
dipendenti, (es. ufficio), scatta la 626, e quindi sarà necessario
prevedere l'illuminazione di sicurezza.
Poi bisogna stabilire se l'installazione spetta al condominio o al titolare
del condominio. A mio parere è una parte comune, come l'impianto di terra,
e spetta al condominio.
ambro


	si, ma non serve sia richiesto per iscritto dai VVF nel CPI,
	è una norma di prevenzione incendi che va rispettata in ogni 
	caso
 
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 č una norma di prevenzione incendi che va rispettata in ogni


 wrote:
 non è obbligatorio ma sarebbe buon senso metterle comunque....
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progettazione impianti elettrici: cercasi esempi.

Salve, sono un perito elettrotecnico diplomato 15 anni fa.
Ho sempre lavorato nella progettazione e costruzione di macchine
automatizzate in industrie metalmeccaniche.
A causa della crisi dell'attuale azienda sono in cassa integrazione e
a casa senza far nulla mi rompo.... 
Chiedo a tutti voi se sapete dove posso reperire esempi e/o specifiche
complete per riprendere in mano i libri e reimparare a progettare
impianti elettrici per tutte le tipologie di utilizzazione.
Saluto e ringrazio
Roberto - Padova.



<Robi> ha scritto nel messaggio
news:gqhbv1dd9r9uu86nd...@4ax.com...

Ti consiglio le "Guide Blu" edite da TuttoNormel (
www.tne.it
). Semplici,
immediate, complete, piene di esempi di progetti svolti in BT (c'è anche un
volume sulle cabine MT/BT).
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 Ti consiglio le "Guide Blu" edite da TuttoNormel (
www.tne.it
).
Quoto. Un ottimo consiglio. 

 
concordo anch'io... sono ottime.
per la parte di normativa aggiungerei ancora il libro "Documentazione di 
progetto degli impianti elettrici" edito sempre TuttoNormel
un saluto

c'era tempo fa una tesi in rete di un ingegnere napoletano, molto ben curata 
ed esaustiva.
cerca di recuperarla. mi pare (99%) che si chiamasse giordano.
ciao
<Robi> ha scritto nel messaggio 
news:gqhbv1dd9r9uu86nd...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:43fc6e43$0$29095$5fc...@news.tiscali.it...


 ciao
Confermo. Si tratta di un lavoro semplice e facilmente accessibile anche da
chi non ha una grandissima esperienza, ma molto completo per quanto riguarda
la progettazione elettrica in ambito industriale.
Sempre per quanto riguarda la risorse disponibili online, segnalo inoltre
che sul sito 
www.elektro.it
 sono disponibili dei progetti elettrici che
possono essere liberamente scaricati previa registrazione (o almeno cosě era
fino a qualche tempo fa).
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed č sbagliata."

 volume sulle cabine MT/BT).
Permettimi una domanda, dal momento che queste guide le ho viste consigliate 
un po' ovunque, mi chiedo ma quante sono?

Ringrazio delle segnalazioni: molto interrassanti ed utili.
Grazie.


>>
Io rifletterei un attimo attorno alla possibilità di dedicarti
agli impianti di riscaldamento, il mercato è molto poiù ampio.
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"


Sono 13
http://www.tne.it/html/prodotti/libri/libri3.asp?idtipo=2&idarea=1&idclasse=2
CiaO
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione di emergenza

Illuminazione di emergenza in supermercato:
In casi di black-out, deve accendesi _sempre_ , anche quando le luci sono 
spente?
Qualcuno mi dice di si, altri dicono di no. Mi piacerebbe sapere il Vs 
parere....
Grazie!
Ròsso

Ròsso ha scritto:

Distiguiamo....
A - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
B - SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
L'illuminazione di emergenza rientra nel caso A e questa deve essere
presente entro 0,5 secondi dal mancare della tensione di rete.
La segnalazione di sicurezza, ovvero le lampade DEDICATE alla
segnalazione delle vie d'esodo e d'uscita, è richiesta nei locali di
pubblico spettacolo e nei grandi magazzini, e comunque dove c'è
presenza di un elevato numero di persone che non conoscono l'ambiente.
Se il supermercato rientra in questa categoria (normalmente se supera i
400 mq è soggetto a CPI per cui lo richiedono i VV.F.) allora la
segnalazione di sicurezza ci vuole e deve risultare sempre accesa.

segnalazione di sicurezza ci vuole e deve risultare sempre accesa.
Si, la segnalazione delle vie di fuga è già ok.
Ciao!
Ròsso 

Ròsso ha scritto:

Piccola precisazione, in caso di incendio anche se le luci normali sono 
spente i locali possono rimepirsi di fumo e quindi oscurarsi, le luci di 
emergenza devono garantire i 5 lux sul pavimento in presenza di fumo, 
impossibile lo sò ma è un piccolo aiuto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazioni sul progetto

Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà. Vorrei una informazione circa i
requisiti professionali per il progetto degli impianti elettrici in
generale: è sufficiente l'iscrizione all'albo o sono necessarie altre
qualifiche (come le certificazioni L.626/94 e 494/96 ) ?

 wrote in message
ZebB4.21613$C24.2...@news.infostrada.it...

se si tratta di un ingegnere, basta l'iscrizione ad un ordine provinciale,
indipendentemente dal tipo di ingegnere


Professinista abilitato e iscritto al relativo albo, nothing else!
--
PI Biagio Marino
Palermo
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa

Per la progettazione degli impianti elettrici è necessaria l'iscrizione
all'albo degli Ingegneri oppure l'iscrizione al collegio dei Periti
Industriali con specializzazione elettrotecnica.
----------------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza


 Industriali con specializzazione elettrotecnica.
Anche la specializzazione elettronica č valevole!
Per.Ind.Elettronico Pedretti

 wrote in message
8badmi$3id$1...@nslave2.tin.it...

Confermo.
Per. ind. Michele Guetta.


Mi potreste cortesemente dire da quando, e se c'è qualcosa di scritto?
Grazie
Francesco CECCARONI
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto su infrastrutture ferroviarie e impianti.

C'e' qualcuno che conosce quali sono le norme sulle distanze di rispetto dai
binari ferroviari e dalle rispettive infrastrutture di alimentazione dei
locomotori?
Quali possono essere gli inconvenienti verso le vicine abitazioni?
Io credo che gli impianti di terra possano risentire dalla vicinanza con
tali infrastrutture. Chi ne sa qualcosa?
La linea di alimentazione dei locomotori puo' creare disturbi
elettromagnetici?
saluti
di ritorno dalle ferie
Ing. Simone Orcioni

...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cei 31-30 e controsoffitti

buongiorno, 
volevo sapere se esistono particolari prescrizioni per gli impianti se 
in un locale classificato come zona 1 o zona 2 si decide di mettere il 
controsoffitto.
E' necessario ventilare il volume d'aria chiusa dal controsoffitto?
per l'impianto elettrico che prescrizioni bisogna seguire?
non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
--
togli gli zeri dall'indirizzo.....
Inviato da 
www.mynewsgate.net

non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Bisogna classificare le zone, verificare se lo spazio sopra il
controsoffitto è zona 0, 1, 2 oppure ordinaria e scegliere di
conseguenza gli impianti o i provvedimenti per declassare la zona.
Goofy

questo lo avevo capito, però quello che non riesco a capire è che tipo di 
barriera mi crea il controsoffitto??
se sotto ho una zona 1 o 2 sopra, che zona ho? sempre 1 o 2 oppure il 
controsoffitto mi declassa il volume superiore?
Goofy <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto:



controsoffitto mi declassa il volume superiore?
Non c'e' una regola, dipende per lo meno da come è fatto il
controsoffitto, dalla posizione della sorgente di emissione, dalle
caratteristiche della sostanza pericolosa. 
Goofy

Ok, ma dove le trovo le indicazioniper risolvere questo problema, su quale 
norma o guida?
la 31-30 non ne parla e nemmeno la 31-35
come faccio a valutare questo tipo di situazione?
la teoria la capisco bene anche io, è la risoluzione pratica che non mi è 
chiara.
Goofy <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto:



 chiara.
Ma chi ha fatto la classificazione? E a questa persona che bisogna girare la
domanda.

 


 non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Dipende da molti fattori quali ad esempio la densità del gas infiammabile e
dalla quantità di aperture del controsoffitto
Se il gas è più leggero dell'aria il controsoffitto rischia di trasformarlo
in una zona 0 quindi il controsoffitto proprio non va messo a meno di non
prevedere almeno una "buona" ventilazione forzata (con tutto quello che ciò
comporta).
Se ti dicono che la prescrizione è troppo restrittiva di al datore di lavoro
di prendersela con chi ha previsto il controsoffitto.
Se il gas è più pesante dell'aria puoi classificarlo come la zona
sottostante purchè le aperture nel controsoffitto siano "significative"

 ha scritto:



 ha scritto nel messaggio
news:20040825...@mynewsgate.net...
Allora, la cosa più corretta sarebbe di girare il problema a chi ha
classificato il luogo, infatti qualsiasi modifica può inficiare la
classificazione e di conseguenza questa può essere ritenuta non più valida.
Per esempio se con la posa del controsoffitto cambiano i volumi.
Detto questo, che potrà sembrare banale, veniamo al problema pratico. La
norma considera le seguenti tipolgie di aperture: A, B, C, D. (vedi  CEI EN
60079-10 A.2.2.), ora, il controsoffitto essendo rimovibile non ha nessuna
delle caratteristiche richieste per essere considerato apertura di tipo B,
C, o D. Pertanto è una apertura di tipo A, in conclusione la zona pericolosa
si estende all'interno del controsoffitto.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora Atex

Dove posso trovare testi con esempi di classificazione luoghi con pericolo
di esplosione per la presenza di polveri?

 di esplosione per la presenza di polveri?
Vorrei saperlo anch'io. Purtroppo non mi risulta nulla, ovviamente mi
riferisco alla CEI EN 50281-3 e non alla defunta CEI 64-2.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Un gruppo di lavoro, al CEI, c'è, ma per il momento non ha ancora prodotto
niente. In altre parole ... lavori in corso ...
Ezio Compagnoni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sostituzione parti motorizzazione cancello

Per l'installazione della motorizzazione di un cancello si deve rilasciare
una "dichiarazione CE di conformità" ?
(so che la 46/90 vale solo per l'impianto di alimentazione)
E per una eventuale successiva sostituzione di parti della motorizzazione
(manutenzione straordinaria) ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

MazE
Mi spiego meglio:
C'è un cancello metallico a battente costruito artigianalmente a cui è
stata applicata, non si sa da chi e quando, una motorizzazione marcata CE.
Cade un fulmine nelle vicinanze e tutta l'elettronica va a farsi benedire,
viene chiamato un installatore (tra l'altro abilitato ai sensi della
46/90) che sostituisce centralina, fotocellule e ricevitore del
radiocomando (marca e modello non necessariamente uguali a quelli
preesistenti).
L'unica documentazione rilasciata al committente è una (regolare) fattura
con indicazione dei materiali installati.
Tutto OK ?


 Tutto OK ?
Si, per il tipo di intervento eseguito = ripristino dell'esistente senza
aver modificato nulla.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dpr 462/01 trasmissione dichiarazione di conformità

Salve a tutti.
Un poliambulatorio medico (3 ambulatori) inizia la sua attività
temporaneamente
senza segretaria e senza infermiera.
Secondo voi, è possibile trasmettere la dichiarazione di conformità
per la denuncia dell'impianto di terra solo successivamente
all'assunzione di personale subordinato, o è necessario trasmetterla
entro i 30 gg. dalla messa in esercizio anche se i dipendenti non ci
sono ancora (secondo me questo non
avrebbe molto senso...)?
Grazie a chi darà il suo parere.

all'assunzione di personale subordinato, 
D'accordo.
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:ce1edba2.04070...@posting.google.com...


nn dovrebbero essere tutelati?
 
Il pericolo non c'entra. 
Se non ci sono lavoratori dipendenti semplicemente non si applica il
462 (né il 547) dunque spedire all'asl/ispesl la dichiarazione di
conformità non serve a niente, loro non sanno che farsene, tu non ne
ricavi nessuna tutela. Se si verificano incidenti hai le stesse
identiche responsabilità che tu abbia spedito o no la dichiarazione.
L'unico vantaggio della spedizione preventiva potrebbe essere quello
che, il giorno che assumi personale, sei già in regola e non rischi di
dimenticarti.
Goofy

 dimenticarti.
Ma scadono prima i due anni per fare le verifiche.
Saluti
Tullio Petroccione

 dimenticarti.
Questo invece non mi sembra un buon motivo.
Ambro

 fuori dalla porata di qualcun altro no???
Naturalmente il problema non è questo, ma solo di corretta
applicazione del DPR...Poni il caso che i medici decidano di non
assumere più nessuno e di fare da loro. Dopo due anni sarebbero
obbligati a richiedere la verifica, che sarebbe inutile perchè senza
lavoratori subordinati non si applica il DPR, e soprattutto è onerosa.
La questione è: quando scatta l'istante t0, alla messa in esercizio o
all'assunzione dei lavoratori?

...

Ma i due anni si contano dal momento in cui il DPR diventa
applicabile, cioè da quello in cui vengono assunti i dipendenti, o no?

 wrote in message
ce1edba2.04070...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi non propaganti l'incendio

Salve, vado subito al dunque tutti i cavi oramai non propagano 
l incendio ma esiste una differenza tecnica tra loro (per esempio la 
durata in minuti di resistenza alla fiamma ecc ecc) Oppure questa 
caratteristica dei cavi e uguale per tutti? Per esempio la non 
propagazione dell incendio per un N07VK e uguale per un FG7OR?! 
(questo e solo per fare un esempio)
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

durata in minuti di resistenza alla fiamma ecc ecc) 
 
I cavi non propaganti l'incendio non devono avere alcuna resistenza al
fuoco.
Goofy

 ha scritto:

scusami sono stato mal interpretato o probabilmente mi sono spiegato 
male... io intendevo dire se la "non propagazione dell'incendio" e 
uguale per tutti i cavi o c'e' qualche sostanziale differenza tra di 
loro... spero di essermi spiegato meglio ora...
saluti
A


 loro... spero di essermi spiegato meglio ora...
E' il costruttore che ti definisce il numero massimo di cavi in fascio ai
fini della propagazione dell'incendio.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme UL CSA - ricerca collaborazione

Si ricerca a scopo collaborazione qualcuno che abbia già applicato con
successo le norme in oggetto.
--
dott. Marcello Mattioli
GEOSISTEMI Srl
sedi a Pavullo nel Frignano e Vignola (Modena)
tel (059) 763341
fax (059) 765722
http://www.database.it/geosistemi
geosi...@database.it
"Alcune cose accadono realmente, altre le sognamo, altre sognano noi"

 wrote in message
38B41DC2...@database.it...

A quali norme UL e CSA ti riferisci in particolare dal momento che gli
argomenti spaziano dai materiali da costruzione alle apparecchiature
informatiche ai rubinetti ai lampadari ecc.ecc.ecc.
Saluti
Elio

 Elio
Grazie per la risposta.
La situazione è la seguente:
una ns. azienda cliente vuole vendere una macchina da lei prodotta sul
mercato USA e Canadese. Si tratta di una macchina molto complessa che
presenta sistemi hardware (PLC, interfaccia PC) e software (da lei
progettato), oli e altri fluidi in pressione, recipienti semplici a
pressione (acquistati da terzi) ecc.
Si noti che durante il normale ciclo di funzionamento si può salire sulla
macchina e entrare al suo interno.
Posto che anche per noi è il primo "sbarco sul suolo americano", al momento
ci basterebbero informazioni generali sulla gravità/complessità
dell'intervento.
Le norme UL CSA che interessano sono TUTTE QUELLE APPLICABILI alla macchina.
Nella speranza di una tua risposta, cordiali saluti.
--
dott. Cesare Grandi


Postilla:
ci hanno chiesto anche l'applicazione di tali norme per i disegni elettrici
--
dott. Marcello Mattioli





Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: condotte pneumatiche

gradirei il vostro parere su una richiesta fattami dai montatori meccanici
per passare le condotte pneumatiche (aria - olio) nelle canaline portacavi
( in questo caso canale RTA Gammap tipo 31 - chiuso con coperchio).
Esiste qualche normatica in merito o è solo la regola dell'arte che lo
sconsiglia. Altrimenti posso limitarmi a ripensare i cavi elettrici e ad
addebitare
il costo aggiuntivo???
Grazie per le eventuali risposte
Nemo

 Grazie per le eventuali risposte
Prego, Mauro.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [ITALIA] - SERVIZI DI INGEGNERIA

Studio Tecnico di Ingegneria operante nei settori di seguito elencati:
-Progettazione Impianti elettrici industriali e civili;
-Consulenza per Implementazione Sistemi Qualità Aziendali conformi allanorma
UNI EN ISO 9002;
-Consulenza per adempimenti ai Decreti Legislativi 626/94 e 494/96;
offre supporto e/o collaborazioni a società e/o aziende su tutto il
territorio nazionale.
Per informazioni: ing. Raffaele Bernardo Tel. 03482606628
Tel/Fax: 0823759068
e-mail:ingbe...@tin.it


e-mail:ingbe...@tin.it
Ne terrò presente, non sono contrario alla pubblicità inerente al
settore.
Nel frattempo che ne pensa di inserirsi nel NG per condividere
opinioni, esperienze insieme a noi ?
Saluti
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta info

nel rilascio del certificato di conformita' di una abitazione singola in
campagna con video citofono, e' necessario oltre che di chiarazione co i
dati anagrafici delproprietario e P.iva dell'installatore anche un
disegno dell'impianto e caratteristiche dei cavi ecc....?
quanti moduli vengono lasciati al proprietatrio ( committente )?
l'installatore deve condservare copia? o deve depositarla personalmente
alla camera di commercio?
beppe

La dichiarazione di conformità, COMPLETA degli allegati, va rilasciata 
con le seguenti copie:
- Committente
- Copia installatore per archivio
- Copia CCIAA (senza allegati)
- Copia al Comune per rilascio abitabilità
- Copia al Committente per il proprietario dei locali (se diverso dal 
committente)
Non è necessario un "disegno" dell'impianto ma viene richiesto lo 
"schema" dell'impianto, ovvero tutto quanto permette di identificare 
l'impianto, le sue caratteristiche e dotazioni impiantistiche.
Per questo si può rilasciare una semplice descrizione testuale, oppure 
arrivare fino ad una planimetria con posizione dei componenti.
Molto utile lo schema unifilare dei quadri elettrici, eventualmente 
sostituibile con una tabella.
saluti
GIuliano
Beppe ha scritto:

-- 
Coltiva Linux, perchè Windows si pianta già da solo!