Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: grosso dubbio su 46/90. HELP !

Salve a tutti,
Ho cercato di chiarirmi le idee spulciando tra le risposte fornite in passato ma sinceramente ci sono ancora delle cose che non ho chiare
e che passo ad esporre:
Tizio è proprietario di una palazzina con 2 appartamenti indipendenti.
Gli impianti elettrici dei 2 app. sono stati realizzati prima del 1990 e ciascuno di essi dispone del cosiddetto "salvavita".
Inoltre l'intero stabile dispone dell'impianto di messa a terra.
Tizio relativamente agli impianti elettrici ed all'impianto di messa a terra non possiede nessuna certificazione e/o dichiarazione di conformità.
Stando alle normative vigenti lui e' a posto così oppure ci sono dei passi che dovrebbe compiere per regolarizzare il tutto?
Volendo, è possibile chiedere ad un elettricista abilitato di verificare che l'impianto in quanto realizzato prima del '90 presenti i requisiti richiesti e di certificare il tutto?
2a domanda: supponiamo che in un appartamento si bruci il "salvavita": lo può cambiare l’inquilino oppure bisogna sempre chiamare un elettricista abilitato affinché questi esegua la riparazione e certifichi il suo intervento?
Saluti


Primo bisognerebbe capire se si e' guastato il differenziale oppure se si e'
bruciato per sovraccarico.
Nel primo caso "potrebbe" cambiarlo l'inquilino con uno esattamente uguale,
ma non so come farebbe poi a provarlo ( e non solo con il tasto prova)
La cosa migliore sarebbe comunque che il cambio fosse fatto da un "tecnico
abilitato"
-- 
Saluti
Bruno

Sicuro di quello che dici.
Puoi darmi dei riferimenti che avvalorino quanto affermi????
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
Buonasera,
secondo lei la risposta fornita nel post precedente non č corretta?Perchč?
Qual č la sua opinione in merito?
Saluti


Rif.46/90:
Capitava spesso che alcuni clienti mi chiamavano perche' il comune
richiedeva la dichiarazione di conformita' per impianti costruiti in data
antecedente l'entrata in vigore della 46/90, oppure perche' il cliente era
venuto a conoscenza dell'obbligo di adeguamento previsto dalla legge stessa.
Premesso il fatto che tale richiesta potrebbe essere illegittima (non mi
puoi chiedere un qualche cosa che al momento della costruzione dell'impianto
esisteva nemmeno), comunque si andava sul posto per fare perlomeno un
controllo (soprattutto per la sicurezza del cliente).
Arrivato sul posto l'impianto risultava gia' corretto (protezione dalle
sovracorrenti , differenziale, impianto di dispersione ettc. ) per cui non
e' possibile emettere nessuna dichiarazione di conformita' in quanto non
veniva eseguito nessun lavoro.
L'atto di notorieta' e' previsto dall'art.6 del D.P.R. 492 del 18/04/94 in
cui il dichiarante certifica che "L'impianto elettrico esistente
nell'immobile sopra citato e' conforme a quanto prescritto dal D.P.R.447/91
art.5 comma 8 (regolamento di attuazione della Legge 46/90)"
Per avvalorare tale documento gli allego un "certificato di verifica
dell'impianto" in cui e' riportato un vero e proprio "collaudo
dell'impianto", comprensivo del controllo di continuita' dei conduttori di
protezione, valori di scatto dei differenziali, schemi dei quadri.
Sostituzione del differenziale guasto
Come ho gia' detto,"potrebbe" cambiarlo l'inquilino anche se in questo caso,
essendo una sostituzione di apparecchio guasto, la spesa sarebbe a carico
del proprietario.
L'unico dubbio e' come farebbe l'inquilino a provare l'apparecchio senza lo
strumento
-- 
Saluti
Bruno


Non č certo buona norma rispondere ad una domanda con una domanda.
Riguardo alle mie domande, esse scaturiscono dal fatto che io non ho
certezze su cose che implicano il giudizio di altri, per cui ne chiedo
prova, poi non ho intenzione di entrare nel merito della discussione


protezione, valori di scatto dei differenziali, schemi dei quadri.
più o meno quanti euro si spendono per ottenere il rilascio del  "certificato di verfica dell'impianto" comprensivo dei vari controlli?
il tutto per avere un'idea della spesa eventualmente da affrontare...
Saluti

Anonymous via the Cypherpunks Tonga Remailer wrote:

Tieni conto che un collaudo "serio" prevede minimo 2 ore per due persone per
le prove in campo, piu' il tempo per l'esecuzione degli schemi e la
preparazione della documentazione.
Inoltre dipende moltissimo anche dalla dimensione dell'appartamento e dal
fatto di avere tutto "accessibile" (tipico esempio la scatola di derivazione
posta dietro il mobile)
Comunque, molto a  spanne, non meno di 150-200 euro + IVA
-- 
Saluti
Bruno