Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nuovi contatori Enel

Ciao a tutti,
sapete dirmi quali sono le caratteristiche dei nuovi contatori Enel che
verranno installati prossimamente
in sostituzione di quelli attuali (oppure dove trovare tali informazioni) ?
Grazie in anticipo
Ciao
Claudio

I nuovi contatori saranno gestiti dall'ente distributore direttamente dalla
centrale mediante ad onde convogliate, utilizzando come portante le attuali
linee elettriche. In pratica moduleranno dei segnali ad una frequenza
maggiore di 50Hz e dialogheranno con i contatori senza interferire con la
distribuzione elettrica. Esteticamente i nuovi contatori saranno simili,
solo un pò più grandi perchè conterranno il modulo elettronico per il
telecontrollo.

 in sostituzione di quelli attuali (oppure dove trovare tali informazioni)
?
I nuovi contatori saranno installati a tutti entro tre anni il design è
stato molto curato anche se probabilmente non piacerà a tutti.
Avranno un mgt da 63A curva D.
Probabilmente questa taratura consentirà di gestire delle fasce tariffarie
(fregatura ?) e quindi di non avere una limitazione contrattuale.
Saluti
Mapa

 wrote in message
news:G6uJ7.113407$sq5.5...@news.infostrada.it...

Tecnivamente sono all'avanguardia, ma mi chiedo come facciano a superare i
vari trasformatori di distribuzione, sarà necessario un "concentratore dati"
lato Secondario che Rigeneri i segnali sul lato Primario delle varie cabine.
Vedremo....
E' previsto l'allacciamento a ROMA a breve, poi il resto in 3 anni.
Si prevede la possibilità di un ampliamento multiServizio con la possibilità
in futuro di gestire la Telefonia e le letture H2O e Gas....!
Ciao
-- 
Posted from  [62.98.13.60] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


e inoltre: sarà possibile averne una versione senza interruttore
differenziale incorporato? Quelli attuali (gruppo di misura integrato) non
permettono impianti con selettività differenziale, non essendo
l'interruttore interno di tipo S...
Grazie della risposte. Marco.

 Grazie della risposte. Marco.
Bè ufficialmente non hanno interruttore differenziale, ufficiosamente sembra
che ne abbiano uno con sensibilità altissima per ovviare ai furti.
Comunque quelli nuovi avranno un MGT 63A curva D.
Saluti
Mapa

 E' previsto l'allacciamento a ROMA a breve, poi il resto in 3 anni.
Scusami ma non è così, sono avviate e talvolta già aggiudicate varie gare
d'appalto in tutta Italia senza privilegi zonali.
Vero è che il tempo che si sono dati è di tre anni.
Saluti
Mapa


Mi risulta che i GMI attuali abbiano un differenziale interno con soglia Id
= 250 mA (circa, da me misurata) non selettivo, per cui hai voglia di
mettere a valle dei differenziali con Id = 30 mA in testa ai vari circuiti:
se la terra è buona, scatta sempre anche quello dell'Enel e la selettività
va a farsi benedire... Spero proprio che i nuovi non abbiano il
differenziale, che poi del resto nei circuiti monofasi fase-neutro il furto
non si può perpetrare.
A proposito di interruttore magnetotermico da 63A: è così anche nei
contatori domestici monofasi? Tale corrente corrisponde ad una potenza di 15
kVA! Come sarà impostato il contratto di fornitura?
Marco.

 Mapa
Ma...... per informazione,
qualcuno ha partecipato a queste gare?
e, se vinte sta installando i nuovi contatori?
 come funziona la cosa? è remunerativo per una Ditta installatrice?
Grazie
Saluti
Giuliano Beduglio

 Giuliano Beduglio
Saluti
Mapa

convogliate?) secondo me però la soluzione più probabile è questa(sigh)
Scusate se mi intrometto, ma la cosa mi "inquieta" non poco.
Scrivo da Roma dove i nuovi palazzi hanno tutti i contatori al piano
terra/scantinato e parte dei vecchi idem grazie ad un'insana voglia di
"centralizzazione dei contatori".
Tutte (o quasi) le linee montanti  agli appartamenti sono state
considerate "protette" dai limitatori ENEL/ACEA e difficilmente hanno
sezioni che superano i 6mm2: raramente mi è capitato di vedere qualche
MT (o MTD) subito a valle dei contatori. Il che - mi pare - può anche
essere lecito a determinate condizioni.
Se ora ci piazzano un bel 63A mi verrebbe da sospettare che sia da
rivedere qualche cosa: montanti? protezioni aggiuntive a valle del
contatore? centralini di appartamento?
E chi paga?
Saluti
Francesco

 Francesco
Per il sovraccarico, si tiene conto della corrente dell'interruttore
automatico del centralino di appartamento, per cui non cambia nulla.
Per il cortocircuito: potrebbe darsi che l' "iquadrot" massimo dell'energia
fatta passare dall'interruttore magnetotermico da 63 A ENEL durante il corto
sia inferiore a quella sopportabile da un cavo da 6 mmq isolato in PVC e in
tal caso il montante resiste... c'è qualcuno che ha notizie in merito? Del
resto, molti cavi utilizzati dall'ENEL per le cosiddette prese d'utente
singole (collegamento dal cavo dorsale stradale al contatore) sono da 6 mmq:
mica sostituiranno anche tutte queste?
Saluti, Marco.

mica sostituiranno anche tutte queste?
A me lasciano pensare le montanti PRIVATE, quelle adeguate pochi mesi
fa con tanto di tracce per le scale condominiali...
Ma poi perché dovrebbero mai usare 'sti 63A curva D????
Saluti
Francesco


Ma se sono state adeguate poco tempo fa, quasi sempre l'installatore
corretto ha protetto il montante con un magnetotermico da 25 o 32 A
e il problema non si pone.
In caso contrario magari rimane il posto per inserlo ancora.
Se proprio è impossibile proteggere.......
bè subiremo anche questo dall'ENEL.........
Saluti
Giuliano Beduglio

bè subiremo anche questo dall'ENEL.........
Se è ENEL che paga TUTTO, non credo che nessuno avrà tanto da
reclamare: in caso contrario sarà divertente vedere che succede.
Saluti
Francesco

Francesco
L'Enel non ha mai autorizzato nessuno ad usare il suo limitatore per
proteggere l'impianto, non capisco come si puo' legalmente sostenere
che dovrebbe pagare qualcosa.
Se poi qualcuno ha voluto risparmiare 15 euri per un
magnetotermico,...
Ciao
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

che dovrebbe pagare qualcosa.
Per esempio può essere stato applicato quanto recita il commento alla
CEI 64/8 - 473 e puntualmente confermato dal solito TNE n°05/99 pag.
13.
Se ora arriva ENEL e mi piazza a monte un 63A curva D, mi pare che,
come minimo, una verifica dei montanti nelle predette situazioni sia
d'obbligo, se non un successivo adeguamento.
Come eventualmente possa essere gestita la situazione dal punto di
vista "legale" non ne ho idea: immagino però che a qualcuno possano
girare le scatole al pensiero di dover rifare tutte le montanti
(comprese le canalizzazioni?) del proprio condominio...
Personalmente trovo strana l'ipotesi dei 63A: probabilmente 63A sarà
la In dell'interruttore che poi sarà provvisto di relè di differente
taglia.
Oppure ci sarà una sorta di limitazione a distanza... tutta da
capire...
Saluti
Francesco

Francesco
Ricambio


 ha scritto nel messaggio
news:3c0d069a....@powernews.inwind.it...


Non è un ipotesi è una certezza.
Saluti
Mapa