Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Isolamento classe II, chiarimenti

Un saluto al NG ;-)
Breve descrizione del lavoro
Quadro per gestione di 2 gruppi pompe per pressurizzazione (totale
12kW), e controllo riempimento di 2 serbatoi tramite elettrovalvole a
24Vac e sistema di regolatori di livello. La linea di alimentazione
(in cavo FG7OR) e' protetta in partenza con MTDiff 4x40A/300mA CL.A
Tale quadro, e' in materiale isolante e riporta il simbolo
dell'isolamento classe II (i 2 quadratini concentrici). Mi e' stato
contestato il fatto che ho usato come collettore dei morsetti PE la
guida din usata per la morsettiera, che a sua volta e' montata tramite
staffe metalliche sulla piastra di fondo, anch'essa metallica, dove
sono installate le apparecchiature, la quale, con questo tipo di
montaggio, risulta collegata elettricamente al conduttore di
protezione. Inoltre, su tale piastra e' montato un trasformatore (con
staffe di montaggio metalliche) 230/24 da 400VA con morsetto di PE che
ho collegato al conduttoree di protezione (cioe', anche se non avessi
collegato intenzionalmente i conduttori di protezione alla guida omega
e di conseguenza alla piastra, quast'ultima sarebbe comunque collegata
al potenziale di terra tramite il montaggio del trafo). La
contestazione, dopo avere letto meglio le specifiche del costruttore
del quadro, mi sembra legittima.
La scelta di questo tipo di quadro, e' stata dettata da motivi
ambientali piu' che dalla classe di isolamento
Vi chiedo se e' possibile declassare il quadro da isolamento in classe
II ad isolamento classe I (rimuovendo il relativo marchio) e lasciare
il tutto cosi' com'e', oppure se devo modificare il quadro usando per
il PE morsetti isolati e installare il trafo su supporti isolanti. In
quast'ultimo caso, devo collegare il morsetto PE del trafo al
conduttore di protezione? Oppure devo installare delle barriere
isolanti IPXXB intorno al trafo?
Spero di essermi spiegato, in caso contrario chiedete chiarimenti
Grazie a tutti dell'attenzione
-- 
Saluti
Francesco

"Cesco" <non.ris...@tanto.non.esiste> ha scritto nel messaggio
news:9i0u60h9tteomljt5...@4ax.com...

Io non farei assolutamente nulla. Mi pare di capire che l'involucro è a
doppio isolamento e quindi in materiale isolante. Il collegamento di terra
non riguarda l'involucro bensì le apparecchiature all'interno dello stesso.
Stando così le cose non vedo il problema. Il quadro non è una massa in
quanto l'involucro è a doppio isolamento, le apparecchiature interne e
quelle in partenza sono in classe I e vengono collegate al collettore di
terra presente all'interno dell'involucro coordinate con l'int. diff. a
monte.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 guida din usata per la morsettiera, 
Se non ho capito male ti č stato contestato l'uso della guida per il 
fissaggio dei morsetti come collettore di terra, se č cosě sono concorde 
con chi ti ha contestato il lavoro, a meno che il costruttore della 
guida e dei morsetti dichiarano il sistema idoneo allo scopo.
L'uso del quadro a doppio isolamento o metallico non centra nulla e non 
modifica la situazione.
Ambro

modifica la situazione.
-Segue maggiore spiegazione in altro post-
-- 
Saluti
Francesco

Il Sat, 03 Apr 2004 18:57:11 GMT, Cesco
<non.ris...@tanto.non.esiste> ha scritto:
Innanzi tutto grazie per le reply
Rispondo qui in un unico post  con maggiori chiarimenti (sarebbero 2
risposte uguali)
Riguardo i quadri con isolamento classe II, sul catalogo EuroBOX 2004
di GEWISS, a pag. 180 e' riportato:
**************
Condizioni di potezione contro i contatti indiretti mediante doppio
isolamento secondo EN61140 utilizzando quadri con involucro isolante
Rispondenza normativa:
- Scegliere solo involucri con il simbolo [doppio quadrato] con il
quale il costruttore garantisce che l'involucro non e' attraversato in
nessun punto da parti conduttrici
- Le condutture in ingresso e in uscita devono essere a doppio
isolamento (cavi Uo/U =>450/750V con guaina di tipo pesante, oppure,
con unipolari senza guaina in tubi isolanti.
- Usare pressacavi che garantiscono il gradio di protezione => IP3XD.
- Il PE deve essere accuratamente isolato.
- Vietato collegare al PE le parti metalliche interne o esterne.
**************
In pratica le ultime 2 voci le ho sbagliate in pieno...
Vi chiedo un consiglio: lascio tutto com'e' e declasso il quadro da
isolamento classe II ad isolamento classe I (e' possibile? e'
sufficiente rimuovere il simbolo del doppio quadratino?), oppure devo
modificare il quadro (che significa rifarlo :-( )?
Grazie di nuovo per l'attenzione
-- 
Saluti
Francesco

 
Il tuo quadro è di fatto di classe I, anche se hai usato una struttura a 
doppio isolamento.
La classe del quadro la dichiari tu. Se vuoi puoi mettere questo dato 
anche nella targhetta che applichi sul quadro.
Secondo me non è necessario rimuovere il doppio quadratino.
Se il sistema di collegamento dei conduttori di terra è adeguato, 
proprio non riesco a capire le motivazioni della contestazione.
Ambro

proprio non riesco a capire le motivazioni della contestazione.
Ti ringrazio moltissimo per le info
-- 
Saluti
Francesco