Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Regolare un interruttore di media tensione

Ciao a tutti, (ho una curiosita' che vorrei togliermi una volta per tutte) :
come va regolato l' interruttore di media (vedi esafluoruro, V.O.R.,...) nei
suoi valori
di I> e I>> conoscendo i dati del trasformatore e quelli forniti dall' Enel
?
Es. Dati trasformatori (2 in parallelo, anche se di solito uno e' lasciato
di scorta all' altro)
        -> Pn = 400 kVA (resina)
        -> V = 15 kV / 400 V
        -> Vcc = 4%
       Dati forniti dall' Enel :
        -> I> 180 A    ( t <=0,5 s )
        -> I>> 720 A
       Trasformatori amperometrici dell' interruttore di media  50/5 A.
Grazie a chi mi rispondera'
Ciao
skyflyer
-- 
Posted from 
smtp2.libero.it
 [193.70.192.52] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:004501c0891a$fa9fb720$f2891497@default...


Ciao e grazie dell' esauriente risposta; ma vediamo in dettaglio :
Innanzi tutto se hai due trafi in parallelo in MT hai 3 interruttori; uno
per ciascuna macchina più un generale.
-> Ok
Non hai fornito tutti i dati che servono; li riassumo qui sotto; i dati
mancanti sono calcolati, o stimati (credo con buona precisione).
Dati e calcoli riferiti a un trafo (per due vediamo alla fine):
- N1/N2 = 37,5
- I2n = 577 A
- I1n = 15,4 A
- I1x = circa 10 * I1n = 154 A (corrente d'inserzione)
- I2cc = circa 14,4 kA (massima teorica)
->Ok
I2cc max ipotizzata sul quadro generale BT = circa 11 kA corrispondenti a
circa 294 A sul primario del TR.
->come hai fatto a stabilire (nel caso di un trasformatore singolo) una Icc
di 11 kA  sul QBT ?
Tarature dell'interruttore generale BT:
- In = 630 A
- Ir = In * 0,92 = 580 A
- Im = 10 * In = 6300 A corrispondenti a circa 168A sul primario del TR.
->Ok
Taratura dell'interruttore MT:
- I>> = 300 A istantaneo. Qualsiasi corrente superiore a 294 A non può
essere conseguenziale di un guasto a valle del generale BT.
- verifica che I>> è maggiore di I1x - OK
->Ok
- I> = 170 A o poco meno con ritardo (T1) leggermente superiore al tempo
d'intervento dell'interruttore BT.(Se cambia Im cambia I>)
->Ok
Per due trafi in parallelo: taratura del generale MT.
Le correnti guasto raddoppiano ma non è conveniente e corretto raddoppiare
le tarature; conviene:
- I> = circa 250 A con ritardo = a T1+150 ms.
->Ok ma l' Enel mi impone max 180A; perche' i 150 ms ?
- I>> = circa 400 A con ritardo = 150 ms.
Bene, siamo arrivati a questo punto considerando i valori di intervento
dell' interruttore BT.
Ma posso considerare protetto il trasformatore considerato come un
utilizzatore,
dall' interruttore MT ?
Es. se segliessi una Icc di 720A invece di 300A, (considerando solo un
trasformatore)
il trafo e' ancora protetto ? (...sempre considerando i vari buchholz e
termometri di sicurezza)
Grazie ancora
Ciao
-- 
Posted from 
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53] 



Considerare il TR come un utilizzatore non è corretto. Puoi sempre avere un
cto-cto sul collegamento tra secondario e QGBT o direttamente sul secondario
stesso. In questi casi, con I>> a valori molto maggiori di 300 A, la
protezione sarebbe sempre garantita, ma con ritardo, dalla I>. Buchholz e
termometro hanno altre funzioni di protezione, non certo contro cto-cto.
Inoltre è certo che non garantiresti più la selettività con l'Enel.
Saluti.
Nicola

Integra alla fine del precedente:
Inoltre è certo che non garantiresti più la selettività con l'Enel in caso
di guasto diretto in MT.
Saluti.
Nicola

Mille grazie
Saluti
skyflyer
-- 
Posted from 
smtp5.libero.it
 [193.70.192.55] 
