Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione linea MT con varie cabine poste anche a soli 200mt di distanza

MA COME FACEVANO 40 ANNI FA?
FILOSOFIA DI INTERVENTO PROTEZIONI PER SELEZIONE TRONCO GUASTO TRAMITE
PROTEZIONI TRADIZIONALI!
Vorrei porvi il seguente problema:
Ho una stessa sorgente di alimentazione (sbarra 10KV) alimentata da trafo
130-10KV , da questa sono appesi  2 interruttori da cui parte la linea in
questione che si richiude su se stessa (anello)... tutti e due gli
interruttori sono chiusi... la linea quindi risulta appesa essendo aperta
circa a meta tratta (a schema normale ho quindi  2 antenne) su questa linea
ho vari carichi ... quindi vari entra ed esci con relativi interruttori...
trafo ecc..
Considerando che la l'anello totale è di circa 14Km... quindi 7+7 circa, le
varie cabine di entra ed esci sono poste a brevissima distanza l'una
dall'altra... 200mt-400mt come faccio a proteggere la linea in maniera
selettiva sia per guasto verso terra che fra fasi senza utilizzare la
specifica enel DV2036... cioè con apertura  completa della linea in caso di
guasto e richiusura dei vari stalli con selezione tronco guasti tramite PLC.
Per intenderci senza installare i DSC della ABB.
Vorrei selezionare il guasto senza dover aprire tutta la line ma solo la
parte interessata considerando che ho relè elettromeccanici installati su
interruttori in olio... quindi i tempi di intervento non sono proprio
brevissimi... e considerando che le cabine sono vicinissime fra loro e
quindi per
la I>> ( corto fra fasi) non avrei una variazione significativa della
Icc...l'unico rimedio potrebbe essere alza re i tempi di
intervento..(??!?!!?)
e per il guasto a terra?... il neutro isolato non è esercito anche per
mantenere il guasto alimentato?... vedi ospedali ecc... e allora perchè non
ho mai visto tempi di intervento superiori a 2 sec per il guasto a terra?...
ma i cavi non possono rimanere alimentati anche (molti minuti?...alcune
ore?).
insomma come faccio a rendere selettivo l'ntervento?... se dovessi aumentare
i tempi e poi mi interviene l'interruttore dell'enel?
Inoltre  vorrei proteggerlo con valori fissi della 50 51 senza quindi
l'utilizzo delle cuve di intervento!!!
inoltre nel caso di cambio di assetto di alimentazione... es: uno dei 2
interrutti principali è chiuso...ed alimendo la linea 14Km con l'alto
interruttore...
ovviamente debbo proteggere tutta la linea... e se non ho protezioni
varmetriche come faccio a discriminare il verso della corrente?...
ovviamente non posso....ma come faccio a proteggere i restanti 7 km di linea
che venivano alimentati dall'altro interruttore... l'unico modo che mi viene
in mente è tramite l'ultimo interruttore dellìentra ed esci della cabina del
7.mo chilometro (dove era sezionata in precedenza) e proteggerlo fino in
fondo al 14.mo Km... ma se ho un guasto es 
al9.no
 Km così facendo
disalimenterò a schema non normale tutto il tronco che va dal 7.mo al 14.mo.
Dimenticavo sulla sbarra sono appesi altri 100 Km di linee a 10KV... quindi
anche un'antenna di 1Km di linea solamente a livello di protezione di quasto
a terra riesco comunque a rilevarlo senza alcun problema!
Forse non sono stato chiaro ma con uno schema sarebbe stato molto più
semplice.
Se vi è qualche anima pia che può darmi qualche suggerimento... poi possiamo
postare in privato con schemi disegnino semplificatore.
Grazie
Fabio


Con i direzionali di guasto.
67 e 67N.
Individui e sezioni automaticamente il tratto guasto.
Hanno il il loro costo, però!
Saluti.
Nicola

 ha scritto nel messaggio
news:XY%l8.188$RG6....@nreader2.kpnqwest.net...


 cambiare assetto...
Con i direzionali a filo pilota non hai necessità di alcun tempo di ritardo
intenzionale (salvo quello proprio di un relè = 20 : 30 ms). Dovunque
avresti il guasto il tempo d'intervento sarebbe lo stesso (tutto compreso
sicuramente sotto i 250 ms, probabilmente anche sotto i 150 ms) e
sezioneresti solo il tratto guasto.
Curiosità, se lecita; ma che sberla d'impianto è con 40 cabine MT in anello?
Sto chiudendo; ti rileggo domattina.
Saluti.
Nicola.

 ha scritto nel messaggio
news:bq3m8.204$RG6....@nreader2.kpnqwest.net...


 ha scritto nel messaggio
news:a7ass4$t75$1...@pegasus.tiscalinet.it...
