Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziali ed ENEL.....

Vi pongo un quesito e gradirei anche un riscontro da qualcuno che abbia
avuto il seguente problema:
è capitato a me ma anche ad altri colleghi di essere chiamati da dei clienti
perchè un interruttore differenziale interviene quasi ogni mattina, alla
stessa ora (6,30 circa),
senza nessun carico inserito.Nota bene che poi durante il giorno con i
carichi inseriti questo non succede mai.
Conclusione mia: l'ENEL a quell'ora di mattina fa qualcosa...ma cosa?
Interpellata per chiarimenti l'ENEL non da alcuna spiegazione.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie.Claudio.

 perchč un interruttore differenziale interviene quasi ogni mattina, alla






stessa ora (6,30 circa),
Inseriscono i trasformatori per far fronte alla richiesta delle fabbriche.
Pensa che qualche tempo fa ogni giorno a quell'ora, scattava un interruttore
generale di quadro BT, di nota marca, risolto poi con la sostituzione della
parte elettronica dello stesso.
Ma sai che casino capire... anche perche' il costruttore prima di ammettere
il difetto...
Gabriele Banfi

7kon2h$g8$1...@fe2.cs.interbusiness.it...
Vi pongo un quesito e gradirei anche un riscontro da qualcuno che abbia
avuto il seguente problema:
è capitato a me ma anche ad altri colleghi di essere chiamati da dei
clienti
perchè un interruttore differenziale interviene quasi ogni mattina, alla
stessa ora (6,30 circa),


Ho avuto anch'io lo stesso problema diverse volte in diversi posti. Sono
anche riuscito a far ammettere all'ENEL che era colpa loro: << Si ... adesso
vedremo come risolvere il problema ...>>
Passati due anni per me non è cambiato nulla :-(((
Comunque sono riuscito a mettere una pezza sostituendo i normali
differenziali in classe AC
con nuovi di classe A (i primi proteggono le correnti alternate i secondi
sono costruiti per proteggere anche le correnti continue), io generalmente
uso prodotti MERLIN GERIN o bTICINO.
Per ora funzionano .....
PROVA !?
CIAO
--
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Roberto Tonelli
  R.C.A. Impianti Elettrici S.r.l.
  Bologna Italy
 
www.paginegialle.it/rcasrl-01
 
rcai...@tin.it
__________________________________



Giuliano ha scritto:
se può interessare il problema esiste anche da me, Biella e dintorni.
I differenziali che scattano sono i magrini da 30 mA, anche i Ticino e ABB.
L'Enel non mi ha dato indicazioni, ma da me ci sono parecchie industrie
laniere che iniziano le lavorazioni alle 6,00.
Non sapevo del rifasamento ENEL, mi sembra una possibile causa.
ciao,
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Qualcuno ne sa qualcosa?
Io ho notato che in effetti nella mia zona (provincia di Siena) tutte le mattine
domenica compresa ad un orario simile (non ho mai controllato con precisione )
si ha in effetti un "buco" di tensione segnalato dal mio impianto stereo che fa
partire il ciclo di reset della piastra a cassette.
Ho pensato a manovre sulla rete enel, magari poco prima che partano i grossi
assorbimenti 'industriali'.
Il mio differenziale (ave ...) non scatta.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email

Durante una visita ad un impianto della Sondel di Sesto San Giovanni (che
vende energia elettrica all'ENEL) ci hanno detto che dalle 6.30 alle 22.00
hanno attaccati i banchi di condensatori, secondo una richiesta dell'ENEL
stessa.
