Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: intervento interruttore differenziale

Nel mio appatamento (130 mq circa) ho un impianto elettrico protetto con un 
interruttore differenziale Idn 30 mA ed un solo magneto-termico 16A per 
tutte le linee.
Da un po' di tempo (qualche mese) improvvisamente scatta il differenziale, 
ho provato a tenere scollegate tutte le utenze (compresi i punti luce ed 
anche la lampada di emergenza) ma il problema non si risolve: appena 
alzo....scatta. Dopo un po' di tempo (questo va da pochi minuti a qualche 
ora) è possibile chiudere il differenziale. Questa storia si ripete di tanto 
in tanto.
Chiamato l'elettricista, la sua unica soluzione è stata eliminare il 
differenziale e lasciare il solo magneto-termico.
Mi stavo chiedendo: è possibile montare un differenziale con Idn = 100 mA, o 
è obbligatorio il 30 mA nelle utenze domestiche?
Altro quesito: per l'illuminazione e le prese sul terrazzo bisogna usare dei 
componenti con protezione maggiore di quelli nell'appartamento? dato che sul 
terrazzo sono montati gli stessi componenti che ho in casa.

 differenziale e lasciare il solo magneto-termico.
Non è il massimo delle soluzioni.  Attenzione ai filtri antidisturbo RF
presenti in tutte le utenze compresi frigo lavatrici computer e anche
LAVASTOVIGLIE ( caso mio). Solitamente, questi filtri, oltre alle due
induttanze in serie sia sul neutro che fase, hanno due condensatori verso
terra e in caso di  disturbi in rete, lo sfasamento generato dalla capacità
sulla fase sbilancia il toroide del differenziale, intervenendo. Questo
accade spesso al mattino quando l'ente distributore inserisce i banchi di
rifasamento. Nel mio caso, ho scollegato il collegamento verso terra delle
due capacità le quali sono rimaste in serie fra di loro ma sempre su fase e
neutro, e la cosa sta andando bene da oltre 18 anni! La soluzione non è la
migliore ma sempre meglio che eliminare il differenziale.
La stessa è poi avvenuta con il computer, dove ho adottato altra soluzione
ma il male era sempre quello. Saluti

Non è il massimo delle soluzioni. 
E' contro la legge (oltre che mortalmente pericoloso)
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:r8r511tt9fsi6sp8g...@4ax.com...

Certo, legge 46/90 estesa anche per impianti ante 90 dove il diff.le mette
in regola (ci voleva anche la terra, ma incongruenze fra legge e decreto
applicativo hanno fatto un pò di confuzione). Ciao Agos

> E' contro la legge (oltre che mortalmente pericoloso)
Lo so' che è contro la legge, per questo vi chiedo se sia possibile montare 
un differenziale con Idn = 100 mA.
E per quanto riguarda i componenti sul terrazzo?
Magari sono loro che disperdono qualcosa essendo da interno.

Magari sono loro che disperdono qualcosa essendo da interno.
Se il differenziale scatta solo quando fuori piove è un indizio
significativo. Se interviene anche dopo due mesi di sole e tempo secco
bisogna cercare altre cause.
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:j3LQd.49595$2h5....@tornado.fastwebnet.it...

Idn = 100 mA?
Dipende da quanto è la resistenza di terra...
Considera che, per la sicurezza, deve essere Idn * Rt <= 50V
Ciao, Gab.
www.gbing.it

 wrote in message
j3LQd.49595$2h5....@tornado.fastwebnet.it...


 ciao
non ho provato a scollegare la caldaia, e proprio in questi giorni mi si č 
rottal a ventola interna (quella che dovrebbe stare sempre accesa).
Magari provo a ricollegare il differenziale e vedo che succede con la 
ventola nuova.
Per la resistenza di terra, ho fatto la prova con lo strumento 
dell'elettricista (lui non sapeva usarlo)....mi ha dato poco piů di 2 Ohm.
quindi potrei montare un 100 mA:
0,1 x 2 < 50V 

 dell'elettricista (lui non sapeva usarlo)....mi ha dato poco più di 2 Ohm.
prima di provare a cambiare il differenziale, cambia l' "elettricista"