Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esperienza singolare (un po lungo).

Questa mattina sono stato a vedere un impianto che presentava un problema
singolare; col trasformatore caricato a circa la metà o meno, molti
differenziali ad alta sensibilità (30 mA) scattavano continuamente, quasi
come impazziti.
1) I differenziali che scattano sono terminali, gli ultimi prima delle
utenze.
2) Abbiamo appurato che in questa condizione anomala, presentatasi da
giovedì pomeriggio, la condizione essenziale era un forte sbilanciamento
delle fasi con alte correnti di neutro.
3) L'impianto, di una fonderia, è nuovo.
4) Tutti i differenziali, testati, intervengono nei tempi e nei valori
dovuti, quindi fino a 1/2 Idn non scattano, ecc.
Dopo aver pensato a tutto l'inimmaginabile, ho scoperto che, chissà perché,
il progettista non ha fatto mettere a terra il morsetto di neutro del
trasformatore MT/BT, realizzando di fatto un sistema IT. A che scopo?
L'installatore sostiene che, avendo cambiato lui il vecchio trasformatore
due mesi fa, siccome quello non era collegato, non ha nemmeno collegato
questo, col benestare del suo progettista.
Il sottoscritto ha allora acceso il cervello ed ha pensato che,
probabilmente, l'accoppiamento capacitivo di terra e neutro sui cavi
multipolari o degli unipolari posati nello stesso canale metallico, visto
che l'impianto elettrico era cmq isolato da terra, potesse tradursi in una
circolazione capacitiva di corrente tra terra e neutro, quindi fare scattare
i differenziali più sensibili senza nessuna apparente regola logica.
Ora il sistema è diventato un TN-S, visto che sono stato interpellato, ho
pensato di fare almeno questa variazione, con la convinzione di annullare
circolazioni di correnti capacitive tra circuiti diversi.
Va detto che l'impianto di terra è stato realizzato come per un sistema TT,
probabilmente inconsapevoli che invece il sistema inizialmente era IT.
Ora vi chiedo:
avete avuto simili esperienze? Come sono state risolte?
Nel mio caso, fino al mercoledì non potrò sapere cosa succederà.
Spero d'essere stato chiaro.
Saluti ed auguri di Buona Pasqua.
Mauro.

questo, col benestare del suo progettista.
Credo che il problema sia tutto qui, ma mi viene una domanda: che
senso ha proteggere con differenziali un impianto che non ha il neutro
a terra in nessun punto dell'impianto? dove si richiude il circuito
"virtuale" quando il conduttore di terra e' attraversato da una
corrente di guasto?
sei proprio sicuro che il primo progettista abbia appositamente
lascito scollegato il morsetto di neutro?
comunque, per esperienza personale, il neutro in un sistema TT deve
essere sempre messo a terra in uscita dal trasformatore ed
indipendentemente dall'impianto di terra vero e proprio (per essere
sicuri di non trasferire guasti MT).
Ciao, Max

 lascito scollegato il morsetto di neutro?
E' questo il problema. Si sono resi conto di quello che stavano facendo?
Da alcuni anni a questa parte stanno rimettendo a nuovo tutto l'impianto ed
ormai hanno terminato, se volevano fare un sitema IT (a quale scopo?),
perché tutto è stato realizzato come se si trattasse di un TN-S?
La mia risposta è che: non sapevano che il morsetto N dei trafo va a terra,
trovandosi quello vecchio scollegato, hanno pensato che cosi andava bene.
Saluti. Mauro.