Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DICHIARAZIONE CONFORMITA

Salve a tutti vado al  dunque in un impianto industriale esistente non
adeguato (ha almeo 30 anni) non esiste nessuna dichiarazione di conformità e
di messa a norma, prima di qualsiasi intervento e OBBLIGATORIO la
dichiarazione di conformita su quello esistente? o c'e' qlc cavillo
burocratico che permette uno stand-by di qualche sorta. Siccome l'impianto e
di notevoli dimensioni (ed e vincolato ovviamente da progettazione di
adeguamento) io pensavo che dopo aver realizzato il progetto da tecnico
abilitato e fatti tutti gli interventi necessari, indicati dallo stesso
progetto , per la messa a norma l'impianto nella sua globalita' possa essere
certificato.
Pero a monte obbligatorimanete deve esserci una "visione" globale
dell'impianto attraverso appunto una progettazione. E solo dopo si puo
passare a certificazione o mi sbaglio?
grazie
A

 passare a certificazione o mi sbaglio?
Non esiste alcuna certificazione, non ci sono cavilli o formule magiche, nei
luoghi di lavoro le cose stanno in questi termini:
- gli impianti preesistenti alla L. 46/90 devono in ogni caso esser stati
fatti a regola d'arte (L. 186/68);
- questo significa che, almeno, ci deve essere della documentazione relativa
all'impianto esistente;
- se esiste documentazione (non necessariamente un progetto in quanto non
era obbligatorio) ai fini del D.Lgs. 626/94 si effettua una valutazione dei
rischi, normativa alla mano, per verificare: se l'impianto è in ogni caso
conforme alla regola dell'arte, lo stato di manutenzione e cosa è possibile
migliorare ai fini della sicurezza;
- Se tutto è in regola (sia a livello documentale che impiantistico), non si
deve fare nulla, l'impianto è a regola d'arte e nessuno può contestare
nulla.
- Se l'impianto esistente non è a regola d'arte, manca la documentazione,
ecc, si effettua sempre una verifica e si evidenziano tutti gli adeguamenti
da realizzare e si sottopongono al "datore di lavoro" insieme alle varie
modalità da adottare per l'adeguamento. Il "datore di lavoro" sceglierà cosa
e come adeguare e in che termini temporali (chiaramente brevi in quanto
l'impianto non è conforme e quindi in caso di infortunio è già dalla parte
del torto). Con questi imput il progettista elaborerà il progetto di
adeguamento, l'installatore incaricato lo eseguirà e al termine rilascierà
la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (non la certificazione, lo ripeto fino alla
nausea: non esiste alcuna certificazione) con gli allegati obbligatori, tra
cui il progetto aggiornato delle eventuali varianti in corso d'opera e si
effettueranno le eventuali denuncie dell'impianto di terra (se non sono mai
state fatte, questa è l'ultima buona occasione ...).
Fino a d'ora mi è capitato solo una volta uno stabilimento industriale dove
l'impianto eseguito nel 1968, dopo averlo verificato, non ho previsto alcun
intervento di adeguamento, semplicemente perchè era provvisto di progetto
originale, documentazione aggiornata costantemente e 30 operai dediti
solamente alla manutenzione.... Quindi, chi ha sempre seguito la legge e ha
avuto una vera cultura imprenditoriale, la 46/90, la 626/94 e amenicoli
vari, sono state acqua fresca, chi si è improvvisato imprenditore ha sempre
ragionato nell'ottica del: tutti fanno i furbi, perchè io devo seguire le
leggi? Faccio il furbo anch'io tanto nessuno controlla.... Si ritroverà
prima o poi a fare i conti... Per carità ci sono anche imprenditori che sono
stati mal consigliati o hanno sbagliato in buona fede, ma sono
un'eccezione.....
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Direi che non ti sbagli, a mio parere.
Giuliano

 vigore del D.Lgs. 626/94 non abbiano messo mano all'impianto elettrico.
infatti e cosi... lo stabilimento e un cantiere aperto nel senso che ci sono
continue variazioni di lavorazione e di conseguenza l'i.e. e in costante
evoluzione.... cmq nessuno dico nessuno alla data odierna degli installatori
che hanno fatto interventi di ampliamento ha rilasciato dichiarazionedi
conformità!!!

Grazie sei stato come al solito molto esauriente
ciao
A