Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta di aiuto

per prima cosa saluto tutti
sono un responsabile di una ditta di impianti elettrici.
Vi chiedo se gli impianti eletrici fatti nei controsoffitti con corrugati tipo pesante, sono a norma, e qual'è la normativa che lo afferma.
vi ringrazio 
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 vi ringrazio
La domanda fatta così non agevola molto ad una risposta... Intendi
cavo N07V-K infilato in tubazione corrugata (che sia pesante o meno
non ha importanza), il tutto posato liberamente sul controsottitto? Se
è così la modalità di posa è corretta, da verificare il grado di
protezione delle connessioni (scatole di derivazione) o sugli
apparecchi di illuminazione. Va bene anche se il controsoffitto fosse
metallico.

non conosco la normativa ma secondo me, se usasse una tubazione rigida 
sarebbe meglio
bacio 


ROTFL!

 ha scritto nel messaggio 
news:c5f069db-eac1-4a09...@j78g2000hsd.googlegroups.com...

ROFTL che cosa???
hai calcolato l'autoestingueza del corrugato che e' solo idoneo per incasso?
il corrugato ha le caratteristiche (e prove del costruttore) che possono 
rendere a doppio isolamento l'N07VK(che come dici tu su, puo' essere 
installato su controsoffitto metallico)
e secondo il tuo discorso "ad una certa altezza" potremmo usare anche a 
vista il corrugato da incasso anziche' il tubo rigido rk per le cordine 
N07V-K?
 

metallico.
nel corrugato passa N07V-K, ma il punto è che il committente mi ha chiesto la normativa , allora io ti chiedo la conosci?


 ha scritto nel messaggio 
news:fmaaqp$81q$1...@news.nonsolonews.it...

mi auguro che ci sia una normativa, cosi' noi elettrici possiamo risparmiare 
un po':-)
normalmente in questi casi si dovrebbe fare cosi':
dove escono i tubi incassati(nella controsoffittatura) posare parete una 
scatola a parete liscia con "pressacavi" per le uscite, ed utilizzare cavi 
con guaina (che vagano nella soffittatura)...idonei.
i pressacavi (che bloccano il cavo in uscita) si rendono necessari anziche' 
le "tettarelle" in quanto nel controsoffitto  ci potrebbe lavorare per 
manutenzione muratore e idraulico o altri (spesso ci sono gli scarichi delle 
acque del cesso del piano superiore, ad esempio), e se passa un cavo volante 
lo tirano a destra o a sinistra senza cura

 ha scritto nel messaggio 
news:4788ac61$0$10617$4faf...@reader2.news.tin.it...

dovevo essere chuco...ho risposto da maleducato, chiedo scusa 

 N07V-K?
Si.

 nel corrugato passa N07V-K, ma il punto è che il committente mi ha chiesto la normativa , allora io ti chiedo la conosci?
La normativa è sempre quella: CEI 64-8.


ora vado a controllare la normativa.
ascolta io sono un perito tecnico industriale e lavoro nel settore elettrico industriale da più di 27 anni, ho i requisiti tecnico professionali, e ora mi sono appoggiato ad una ditta come responsabile tenico, 
insomma mi stò un pò presentando.
il lavoro è stato tutto svolto con canne riggide e con casette a parete liscie,
ma il pieno del lavoro è capitato tra il 27,28 dicembre e i fornitori aimè erano tutti chiusi e mi sono dovuto adattare nel modo che ho specificato.
il punto che io sò che l'impianto fatto in questo modo è a norma, 
perche circa un anno fà ho dovuto sviluppare un impianto solo con corrugato su una commessa affidatami.
però se ti devo dire la verità ,
sugli articoli che regolano la 46/90 nè sò ben poco.
con questo ti voglio dire che faccio eseguire i lavori con tutti gli scrupoli, considerando pericoli a cose e a persone e rispettando i vari gradi di IP dove vanno usati.



Detto tutto ciò rimane il fatto:
non conosci la 64-8 ? In 27 anni non ti è mai servito conoscere la norma 
"principale" dell'impiantistica?
Certamente non giudico, però ammetterai che è alquanto strano.
FoX 

 con questo ti voglio dire che faccio eseguire i lavori con tutti gli scrupoli, considerando pericoli a cose e a persone e rispettando i vari gradi di IP dove vanno usati.
Come giustamente sollevato da Fox, un dubbio sul tuo ruolo di
responsabile tecnico è del tutto legittimo, senza offesa eh! ;-)