Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Distributore di gasolio

Dovrò progettare l'impianto elettrico a servizio di un distributore
probabilmente di gasolio, probabilmente per autotrazione (beh il
committente non è stato molto chiaro, lo vedrò tra un paio di giorni).
Se sarà così, mi pare che questo sia un luogo a maggior rischio in caso
d'incendio e non con rischio d'esplosione, data la temperatura
d'infiammabilità di almeno 55 gradi se ricordo bene.
Nel caso invece sia presente benzina, anche alla luce del nuovo dlgs
233/03, dovrei pretendere dal datore di lavoro una classificazione delle
zone pericolose (o farla io) secondo CEI 31-35, giusto ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

 zone pericolose (o farla io) secondo CEI 31-35, giusto ?
Corretto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Corretto.
ok, grazie.
Intanto ho saputo che c'è la benzina, quanto potrebbe essere una parcella
ragionevole per la classificazione ?
Oggi pomeriggio vedrò l'oggetto, vado a studiarmi la guida 31-35/A ...


 ragionevole per la classificazione ?
Purtroppo non ci sono parametri di riferimento. Io valuto di caso in caso in
funzione di un tempo presunto e delle difficolta; cmq fatti pagare bene.


funzione di un tempo presunto e delle difficolta; cmq fatti pagare bene.
ok, sono stato sul posto e ... ancora non si capisce bene cosa debbo fare.
Il distributore ha 2 colonnine di recente costruzione (diciamo 2 anni),
una per gasolio ed una per benzina, alimentate da un quadro in resina
posto nel chiosco del gestore contenente vari magnetotermici e alcuni
salvamotori (il tutto non proprio impeccabile, come classicamente accade
si vedono vari interventi di installazione succedutisi nel tempo, un
differenziale è posto in un quadro a monte situato vicino alla fornitura
enel).
Il proprietario (piccola azienda di distribuzione locale carburanti e
trasporti) ha cercato in qualche modo di spiegarmi cosa gli serve:
Il distributore è gestito da un altra persona, senza dipendenti, diciamo
in comodato d'uso gratuito, in fondo gli basta che venda il carburante.
Recentemente è stata installata tra le due colonnine distributrici
l'apparecchiatura per realizzare il self-service. Questa è una colonnina
con l'apparecchiatura che accetta le banconote, ha bisogno ovviamente di
alimentazione elettrica che gli arriva dal basso e le distanze dalle
colonnine erogatrici sono di circa 50 cm.
"Pare" che i VVF gli richiedano "la certificazione dell'impianto elettrico
e dell'apparecchiatura".
Io mi sono dichiarato disponibile a fare un progetto, comprensivo di
classificazione delle zone, per l'impianto di alimentazione
dell'apparecchiatura ed eventualmente anche delle colonnine erogatrici e
di tutto il resto (chiosco, futura pensilina ed insegna).
Infatti non vedo come il gestore possa fornirmi una classificazione in
quanto datore di lavoro (di chi ? lavora da solo), nè è compito del
proprietario (avrà sicuramente chi "gli fa la 626" per la sua azienda, ma
il distributore è in gestione).
Intanto gli ho chiesto di procurarmi sia la richiesta del VVF che la
documentazione degli impianti esistenti, che pare siano sempre stati
allacciati, manutenuti ecc senza "problemi". Francamente dubito che esista
un progetto, nel qual caso ritengo che le eventuali dichiarazioni di
conformità esistenti siano carta straccia
Mi domando come prenderà il fatto che il progetto gli possa costare
praticamente più del lavoro di allaccio dell'apparecchio.
Posso limitarmi a questa parte dell'impianto (devo comunque classificare
le zone) o, nel caso non esista progetto del preesistente, debbo comunque
progettare anche tutto il resto e se sì cosa facciamo dell'impianto
esistente ? lo cambiamo o se idoneo lo lasciamo così com'è ?
Siamo alle solite, e scusate della prolissità


 ha scritto nel messaggio
news:dq2bovg401hte1mj6...@4ax.com...

Consiglio spassionato? Allaccia il bancomat e rilascia la dichiarazione di
conformità come intervento di manutenzione straordinaria se non devi
prevedere una linea apposita o se c'è già un interruttore di riserva sul
quadro.
