mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: UPS per PC ed energy saving

Scusate il dubbio vergognoso, ma se lascio acceso il mio pc, alimentato da
un comune ups da 120 euro, i dispositivi di energy saving del pc servono a
qualcosa? O dipende tutto da quanto consuma l'ups?

 qualcosa? O dipende tutto da quanto consuma l'ups?
ma il tuo ups che VA ha??
e il tuo PC quanto assorbe??
senza qs. dati che conti si fa??
in euro?
ciao
pietro
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 e il tuo PC quanto assorbe??
Circa 800 W

 Circa 800 W
siccome VA x cosfi' = Watt
e siccome cosfi' e' notoriamente < 1
ecco che il tuo UPS e' insufficiente...
O riduci il consumo del PC quando va sotto UPS..
 o comperi un UPS da 1200VA...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: verifica impianto

Se un mio cliente ha un locale con impianto elettrico eseguito senza rilascio
di dichiarazione di conformità, posso verificare l'impianto e redigere un
progetto di adeguamento, far eseguire le modifiche per la messa a norma, far
rilasciare la dichiarazione di conformità delle modifiche effettuate e in
questo caso l'impianto diventa regolare?
-- 
Posted from  [62.98.200.160] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 questo caso l'impianto diventa regolare?
SI.
Il primo passo è la verifica in base alla regolamentazione e legislazione
vigente (DPR 547/55, L. 186/68, D.Lgs. 626/94), in pratica le norme CEI in
vigore. Puoi seguire la guida CEI 64-14. Si identificano i punti di pericolo
e si effettua una analisi dei rischi e relativi costi/benefici e si
sottopongono al committente le proposte di intervento. Successivamente si
elabora un progetto esecutivo di adeguamento a cui seguiranno i lavori e
relativa dichiarazione di conformità.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
news:ae9f9ce58c3a36c24d9...@mygate.mailgate.org...

Se l'impianto è stato fatto da poco tempo da un abusivo, come si può
regolarizzare?


 regolarizzare?
Le cose non cambiano, si adotta la stessa procedura. Si può anche chiamare
un installatore qualificato e gli si fà visionare nel dettaglio l'impianto.
L'installatore poi può assumersi direttamente la responsabilità di quanto
eseguito con la redazione della D.C. 46/90 oppure effettua tutti gli
adeguamenti necessari e poi redige la D.C. 46/90.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Simboli elettrici per impianti

Salve,
qualcuno mi sa dire dove posso trovare la simbologia per disegni di
impianti elettrici?
sono un dis. meccanico e devo disegnare uno schema elettrico chi mi lancia
un salvagente?

 wrote in message
01beb803$07332e80$0100a8c0@gipak2...

Per quale programma CAD?
ciao Fabio
--
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļļ_ļ,ø*°`°*ø,ļļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
SatFab
sat...@lycosmail.com
http://satfab.freeweb.org
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļļ_ļ,ø*°`°*ø,ļļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pavimenti antistatici

A differenza della 64-4, la 64-8/7 V2 non prende piu' in considerazione i
pavimenti antistatici nei locali di gruppo 2 perche' la presenza di
anestetici infiammabili e' ormai scomparsa dalla pratica medica. Molti
installatori e progettisti pero' continuano a suggerire e realizzare
l'installazione di tali pavimentazioni. A parte il fatto che esagerare in
sicurezza non fa mai male, conoscete qualche vincolo o motivazione normativa
per cui e' necessario ricorrere ancora a tali dispositivi? Si puo' farne a
meno, visti gli alti costi di realizzazione e manutenzione?
Grazie a tutti
Rada

sicurezza non fa mai male, 
Dissento!
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:t7el9vc66358ut7rv...@4ax.com...


Hai ragione, ma nel dubbio....
Concordo!


 ha scritto nel messaggio
news:rpkl9vsah1j8oc1dt...@4ax.com...


Rada
Sinceramente non ho idea dei costi. Gli direi che la norma non li
impone. Io sono un tecnico di campagna e non ho mai trovato un cliente
con conoscenza di pavimenti antistatici. (Non mi e' capitato di
progettare ambienti piu' complessi dei gabinetti odontoiatrici)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: misure di terra

Salve a tutto il gruppo,
sapete dirmi come posso fare per effettuare la misura di terra all'interno
di uno stabilimento industriuale inserito completamente all'interno di un
cento abitato, quindi con l'impossibilità di effettuare la misura con i
pichetti (in quanto non ho materialmento lo spazio).
Lo stabilimento è alimentato in MT, con propria cabina di trasformazione e
con sistema di distribuzione TN-S.
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:KRFea.33428$7y3.1...@twister1.libero.it...

Sono ..zzi! Ci sono dei sistemi di misura ma puoi risparmiarteli se il
distributore di energia dichiara che il tuo impianto è collegato alla rete
di terra globale, in base alla 11-1.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:b5hf7r$1cq5h$1...@news02.it.net...


 Verifica perchè non sono pratico.
Magari si potesse usare l'anello di guasto, ma a differenza dei sistemi TT
dove il guasto riguarda la BT e si chiude sul centro stella del
trasformatore del distributore, nei sistemi TN il guasto riguarda la MT
(IT).



scrisse:

Non è facile.
L'ENEL le puo' fare collegandosi agli schermi dei cavi o alle funi di
guardia... e quindi ponendo una terra lontana... ma non penso consenta
a te una tale procedura (che richiede strumenti idonei).
Altrimenti in letteratura ho trovato qulcosina che dice che non serve
allontanarsi con le sonde a 5 diametri come dice la 64-8, ma basta
trovare il punto di flesso della curva V/I.... ma non ho mai ottenuto
risultati utilizzabili
Prova a verificare... magari stendendo i cavi lungo la strada riesci
ad arrivare a qualche giadino in cui inserire le sonde...
Se neanche questo è possibile, mi pare, l'alternativa sia la prova
della tensione di passo e contatto, e quindi la verifica strumentale
che pur non conoscendo i valori di resistenza dell'impianto non ci
sono pericoli x le persone.
Altre alternative possono essere staccare la terra della cabina dallo
stabilimento e fare una misura parziale (+' facile) sulla sola cabina
(si pecca a difesa della sicurezza).
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 ha scritto nel messaggio
news:amot7vcam0omuojmu...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cos fi

Che formula devo usare per conoscere il cos FI potendo visualizzare in tempo
reale potenza attiva e reattiva?

La formula corretta č:
tg fi = potenza reattiva/potenza attiva
Da questa puoi ricavare l'angolo fi e quindi calcolarne il coseno.
Saluti,
Gian Luca
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: officina riparazione autoveicoli

Saluto tutti i partecipanti a questo N.G.
Il mio quesito è questo:
che grado di protezione devono avere i componenti installati in un officina?
è obbligatorio installare prese con interblocco?
Saluti
Giuseppe

 è obbligatorio installare prese con interblocco?
No. L'obbligatorietà dell'interblocco sulla presa è solo per i luoghi con
pericolo di esplosione per presenza di polveri infiammabili (per esempio una
falegnameria), oppure se nel punto di installazione della presa la corrente
di cortocircuito presunta è superiore a 5 kA (normalmente in stabilimenti
industriali con propria cabina di trasformazione). Le prese interbloccate
hanno avuto un grande seguito a causa delle errate interpretazione del DPR
547/55. Ormai sono diventate di uso comune ma non sono obbligatorie se non
per i casi sopracitati.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 industriali con propria cabina di trasformazione).
Dove è specificato questo limite?
Io sapevo invece che l'obbligo d'interblocco c'è per prese con In > 16A???
Mauro.

 Io sapevo invece che l'obbligo d'interblocco c'è per prese con In > 16A???
Solo nei luoghi di pubblico spettacolo.


Concordo con tutte le risposte già date dal collega per. ind. Michele G.
Saluti
per. ind. Ezio compagnoni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Guasti su macchina del caffè

Salve a tutti,
nell'impianto di un bar ristorante è stata installata una macchina per il caffè
che utilizza delle schede elettroniche con TRIAC per il controllo delle
resistenze
Ultimamente si guastano queste schede ogni due-tre settimane, e ovviamente viene
data la colpa all'impianto elettrico.
Tutto è andato bene per due anni e solo adesso si verifica questo problema, il
fornitore delle attrezzature da bar chiede che venga installato uno
stabilizzatore di tensione da 2 kW, che ovviamente il Cliente non vuole pagare.
Esiste anche il problema di lampadine alogene che si bruciano frequentemente
L'impianto è nuovo e le cadute di tensioni sono nella norma, esistono molte
altre apparecchiature elettroniche, (condizionamento, impianti di allarme, TVCC,
ecc.) che non danno problemi.
Esiste una centralina di rifasamento elettronica.
Impianto di dispersione e conduttori di terra regolari.
Potrebbe esserci effettivamente una forte caduta di tensione, considerando anche
che la zona è in zona "agricola" con linee ENEL molto lunghe?
Oppure devo pensare di inserire qualche analizzatore di rete o di armoniche e
vedere se ci sono problemi?
A qualcuno è già capitato un problema simile?
Grazie
--
Giuliano  Beduglio


---cut---
Se mi posti l'indirizzo e-mail ti posso consigliare un sito utile
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verbale di collaudo Vs certificato di conformità

Approfitto ancora di questo NG molto qualificato:
sono stato contattato da un'azienda che circa 5 anni fa ha fatto realizzare
l'impianto elettrico ex novo nella sua sede, ma per ignoranza del
proprietario la DC non è mai stata chiesta, e l'installatore non l'ha
rilasciata (ebbene si :-(). Ora è saltata fuori l'esigenza di avere un pezzo
di carta per l'impianto elettrico e ho consigliato il titolare di rivalersi
sull'installatore per farsi rilasciare la DC.... ma l'installatore non
esiste più!!!
Posto che l'impianto elettrico è perfetto, potrei redigere un verbale di
collaudocon esito positivo... ma in questo caso serve a qualcosa? Invece se
l'impianto fosse stato realizzato ante 46/90, il verbale sarebbe stato
sufficiente?
L'omologazione dell'impianto di terra con la DC non occorre in quanto
l'azienda non ha dipendenti.
Grazie, Carlo

 sufficiente?
C'è già stato una discussione su questo. In sintesi, la D.C. deve essere
rilasciata solo a seguito di un intervento (manutenzione straordinaria,
ampliamento, trasformazione, nuovo impianto) se non si eseguono lavori non
si rilascia la D.C.. Benissimo il "verbale" di collaudo, ma non sostituisce
in alcun modo la D.C.. L'unico modo possibile per ottenere la D.C. è: il
nuovo installatore subbentra, verifica il tutto e redige la D.C. di tutto
l'impianto assumendosene completamente la responsabilità.
---------------------------
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progetto SI progetto NO

Quesito : Festa paesana di notevoli dimensioni e durata (20 gg)
L'installatore mi chiede quale documentazione tecnica bisogna predisporre al
fine di poter  eseguire una festa paesana, quindi eseguire tutti gli
apprestamenti necessari e dormire sonni tranquilli.
Bisogna alimentare una serie di piccoli stand gastronomici (circa 40) nonchè
due grandi capannoni di tipo a struttura in acciaio e teloni (dim. 100 x 40
mt).
Queste strutture sono a noleggio e complete di tutto il necessario: quadro
elettrico di comando,plafoniere,luci di emergenza.
L'enel esegue varie forniture di tipo volante a palo (vedi cantieri).
Secondo Voi si può parlare di progetto o si tratta di documentare conuno
schema di massima il lavoro svolto?
in attesa dei Vostri pareri
saluti, M.Rosa.


Se i singoli stand non sono alimentati da prese a spina si applica la 46/90
e se l'impianto allacciato ad ogni singola fornitura supera i valori
dimensionale del regolamento di attuazione è necessario il progetto redatto
da un professionista.
Mi piacerebbe sapere che documentazione forniscono le aziende che noleggiano
le strutture.
Ambro


Quasi sicuramente per una festa del genere occorrerà il parere
della commissione Provinciali di Vigilanza, che chiedono il
progetto.
Importantissima la documentazione degli impianti e dei quadri
dei tendoni, ecc.
Saluti
Giuliano Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:ag72tb$dgi$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Non credo che serva il progetto, a mio giudizio il tutto è assimilabile ad
un cantiere per cui non richiede il progetto ma solo una dichiarazione per
la rete di terra ed al limite una valutazione sulla probabilità di
fulminazione per i tendoni
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: confusione scaricatori

nel settore scaricatori brancolo un pò nel buio. non riesco a capire
tutti i dati che vengono forniti tipo 8/10, a che cosa si riferiscono
le 2 correnti in kA che vengono fornite dal costruttore, perché in un
impianto TT e in un impianto TN trifasi devono essere utilizzati degli
scaricatori quadripolari diversi, non capisco il concetto di
scaricatore NPE. Vi chiedo dunque cortesemente se conoscete delle
risorse in rete o da qualche altra parte che sappiano colmare le mie
lacune in materia. Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:7345f839.04122...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tubazioni flessibili in pvc

Oggi in un cantiere che sto seguendo l'impresario edile vuole gettare
direttamente l'alleggerito sulle tubazioni che sono le classiche in
pvc flessibili da incasso tipo le FK della Gewiss. L'installatore non
era d'accordo perché ha sentito che ci sono componenti chimici
all'interno dell'alleggerito in grado di corrodere il pvc nel tempo e
di conseguenza trovarsi senza il tubo... Sinceramente non ho mai avuto
alcun riscontro di questo tipo ne sentito alcuna informazione da parte
dei costruttori, però nell'ottica della prudenza ho consigliato di
coprire prima i tubi con sabbia-cemento.
Mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno che è a conoscenza di qualcosa,
oppure si tratta dell'ennesima operazione di "terrorismo" che alcuni
costruttori di materiali fanno agli installatori per vendere il loro
prodotto. Guarda caso la INSET ha un prodotto idoneo per questo tipo
di utilizzo.

Mike ha scritto:

Se come alleggerito tu intendi la caldana con il polistirolo, il problema è
non sulla corrosività, bensì nella liquidità del collante che penetra nelle
fessure e falle di fusione del tubo classico.
Mandi
                        Lucio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dimensioni capocorda....qualche normativa o cataloghi?

Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di sapere dove trovare informazioni riguardo alle
dimensioni commerciali dei capocorda.
Inoltre, volevo sapere se per la stessa dimensione di capocorda (ad
esempio M20) esistono diverse dimensioni di cavi che si possono
inserire.
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 inserire.
M20 è il foro della vite. Per questo foro (forse il piu grande) i
costruttori inziano ad abbinarlo a sezioni da 95 mm2 in su.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info su cavi

Salve, mi rivolgo a chi conosce bene le norme di legge in materia di
sicurezza degli impianti elettrici. All'esterno della mia abitazione vi
sono alcuni fari alimentati da un cavo tripolare i cui fili hanno
sezione di 1,5 mmq. Il cavo in alcuni tratti è a vista ed è fissato al
muro tramite delle graffette. Vorrei sapere se un'installazione del
genere è a norma di legge oppure se il cavo deve sempre essere
obbligatoriamente fatto passare in ogni suo punto dentro ad un tubo o
canalina.
Grazie
Stefano
Inviato da 
www.mynewsgate.net


se il cavo è idoneo [FG7(O)R 0.6/1 kV] ed è in un sistema a 230/400V può 
essere posato anche senza tubo.
Semprechè non sia soggetto a danneggiamenti meccanici (es. posato a 
livello di paraurti dove possono circolare autoveicoli).

 livello di paraurti dove possono circolare autoveicoli).
Grazie mille, sei stato molto preciso.
Stefano
Inviato da 
www.mynewsgate.net


lego ora il tuo nome, sei per caso della provincia di brescia ?

> lego ora il tuo nome, sei per caso della provincia di brescia ?
No, della provincia di Pavia!
Stefano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alveoli protetti

Cioa a tutti,
sto integrando l'impianto elettrico all'interno di un piaccolo albergo
(realizzando l'impianto fumi e sostituendo alcuni centralini.
Il problema mi è sorto quando ho notato che le prese all'interno delle
stanza non hanno gli alveoli protetti,
E' necessario sostituire tali prese o no?
Visto che l'intervento può essere quantificato come il 30% del rifacimento
impiantistico per adeguamento, io ed il progettista non sostituendole
rischiamo di incappare in qualche guaio?
Grazie

rischiamo di incappare in qualche guaio?
 
Dipende dall'incarico che vi hanno assegnato. Comunque dovete
segnalare al committente il problema.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 rischiamo di incappare in qualche guaio?
Negli adeguamenti dei posti di lavoro, la scelta di quali sono gli
adeguamenti da fare e le priorità di intervento spettano sempre al datore di
lavoro sentite le ragioni del proprio consulente (progettista). Alla fine è
il datore di lavoro/committente che ha il potere di spesa, il progettista
può solo suggerire quali sono gli interventi che ritiente necessari per
l'adeguamento, cominciando da quelli necessari ed improrogabili.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:qdIMa.7555$xK6.1...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rispetto della DK5600

Devo adeguare una cabina con all'interno nello stesso locale due
trasformatori, uno da 800 e uno da 200 kVA.La cabina esiste dal 2001, ora se
con il mio interruttore MT riesco a coordinarmi con i valori dell'ENEL ai
fini della DK 5600 devo sostituire i TA e TV con altri aventi i requisiti
imposti dalla V ed del giugno 2006?
Saluti.
MR.

RM ha scritto:

Il DG e relativo PG devono soddisfare tutti i requisiti previsti,
eccetto art. 7 (locali), e quindi non solo la sostituzione dei TA.
Vista la tipologia di cabina, non hai necessità di protezione
direzionale di terra e quindi i TV non sono da adeguare.

 ha scritto nel messaggio
news:1157369255....@h48g2000cwc.googlegroups.com...


Grazie.
Nella lettera che spedisce Enel Esercizio Reti ai clienti (faccio
riferimento ad una datata 30/06/2005), nelle note della  tabella
relativa alla taratura delle protezioni, c'e' scritto "Per le
caratteristiche dei riduttori di misura vedi DK5600 ediz. marzo 2004".
Quindi il problema è dimostrare che i TA sono conformi a quanto
prescritto dalla DK5600.
Tra l'altro, in una nota della lettera, c'e' scritto:
"Lo stato di esercizio standard del neutro sulle reti MT di Enel
Distribuzione è connesso a terra tramite impedenza. Il completamento
di tale connessione è in corso".
Quindi bisogna rassegnarsi che lo stato del neutro, se non già
modificato, lo sarà.
Ciao
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi

 posso evitare di sostituire i TA?
Se riesci a dimostrare che rispetti le condizioni previste, bene,
altrimenti conviene sostituirli... Sicuramente conviene la seconda,
almeno che non hai qualche laboratorio disponibile.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: vari quesiti

E' da un po' di tempo che continuo ad accumulare dubbi e adesso mi sono
deciso a postare.
1) dove posso trovare in Internet una mappa con la frequenza dei fulmini x
Kmq , visto che nei cataloghi sono mappe piccole e non riesco a capire se
sono in zona "verde" o "rossa" ?
2) se in un impianto vecchio, da mettere a norma, passo con un cavo
telefonico in una cassetta di derivazione dove sono presenti conduttori 220V
in cavi n07v-k e proteggo il cavo telef. con un corrugato puņ essere a norma
?
3) il cavo telefonico puņ essere a parete (in vista) ?
4) un circuito 12V con conduttori N07V-K e un altro 220V con conduttori
N07V-K possono  passare nelle stesse condutture ?
5) e se qualche animo gentile mi potesse postare un prototipo di
certificazione per abitazioni civili sarei parecchio contento .
Ringrazio fin d'ora per le eventuali Vostre risposte .
--
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 certificazione per abitazioni civili sarei parecchio contento .
Collegati a: 
www.tne.it
 troverai i moduli relativi e tante altre cose
interessanti da imparare.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


Aggiungerei che bisogna isolare pure il circuito a 12V per una tensione di
220V (nn ne sono sicurissimo); l'altro giorno mi pare che il prof di
impianti disse che bisogna prevedere i "doppi guasti" o qlc del genere;
vabbč nn divaghiamo!
Alla proxima!
Scintill@'82
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: parafulmini

E' vero che i parafulmini sono absoleti?
Come si fa oggi per proteggersi dai fulmini?
-- 
guilippo

 Come si fa oggi per proteggersi dai fulmini?
Non sono obsoleti, semmai sono da utilizzare quando servono effettivamente,
cosa che non accedeva precedentemente. Inoltre, e questo è scritto nella
premessa delle norma CEI 81-1, non esiste nessun sistema che ti permetta di
proteggerti da un evento naturale come quello del fulmine. Pertanto, esiste
la valutazione del rischio e la soluzione da adottare in funzione di cosa si
vuole proteggere, ma tale soluzione non è infallibile.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Molto gentile.  Mi leggerò la cei81-1.  Grazie

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quando si è obbligati a rifasare, in BT?

Salve
avrei bisogno di sapere quando, in bassa tensione, l'Enel obbliga l'utente a 
rifasare.
Oltre una certa potenza (es. 70 kW) o secondo altri parametri?
Grazie a Chiunque mi risponderà, magari anche citando delle Norme o delle 
Tabelle Enel.
Buona domenica a Tutti.
Piero 

P. Sonnet wrote:
 > Salve
 > avrei bisogno di sapere quando, in bassa tensione, l'Enel obbliga 
l'utente a rifasare.
 > Oltre una certa potenza (es. 70 kW) o secondo altri parametri?
Sia in bassa che in alta tensione si rifasa quando il cosph è < 0,9
 > Grazie a Chiunque mi risponderà, magari anche citando delle Norme o 
delle Tabelle Enel.
Le fatture Enel; quando il cosph <0,9 l'ente distributore fa pagare 
l'energia reattiva, quindi è economicamente conveniente procedere al 
rifasamento.
Il rifasamento è utile, a volte, anche sui circuiti terminali 
dell'utente, perchè consente di non sovradimensionare i circuiti (linee, 
interruttori, trasformatori, ecc...)
ambro

 Sia in bassa che in alta tensione si rifasa quando il cosph è < 0,9
ovviamente l'impianto deve essere dotato di contatore di energia reattiva 
altrimenti il rifasamento non ha senso (dal solo punto di vista economico).
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quali materiali per sala pompe piscina?

sala pompe di una piscina, il cloro utilizzato č in forma
salina, per esperienza di qualcuno che ha realizzato gli impianti,
quali sono i materiali piu' adatti per l'installazione?
Pensavo PVC e policarbonato piuttosto che acciaio...  
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 Pensavo PVC e policarbonato piuttosto che acciaio...
per impianti intendi elettrici (cavidotti) oppure idraulici?
tutta la parte idraulica della piscina, solitamente,
viene realizzata con PVC ad incollaggio,
questo per facilitare la posa delle tubazioni,
utilizzare l'acciaio (inox?) sarebbe solo uno spreco
per la parte elettrica che sappia, non ci sono
particolare indicazioni di posa
Zef
PS: c'č anche una normativa specifica per il settore piscine,
a memoria il codice non lo ricordo .....


      mi riferivo alla corrosione in ambiente con presenza di sali 
      di cloro 


       di cloro
come ti dicevo, si utilizza il PVC per l'impianto idraulico,
compreso quello di clorazione .... quindi .....
sono "quasi" del settore (fontane pubbliche),
dove comunque vengono installate le stesse apparecchiature
penso si più importante il grado di protezione IP6*
Zef

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: W il token dello STEP7

Una tonnellata di saluti a tutti coloro che, come me,  stanno utilizzando
una autorizzazione di emergenza dello STEP7 perchè l'originale l'hanno già
persa.
Io stavo installando l'autorizzazione dell'SCL quendo......aaaaaaahhhhh:
l'autorizzazione si è installata nella FAT dell'HD. Abbiamo perso 3 Gbyte di
dati autorizzazione dello STEP7 compresa.
Non male vero ?
Perchè mai un programma così  poco ambito dagli haker deve essere protetto
da un cesso di chiave software che oltretutto va ad inficiare il normale
funzionamento del computer ?
Buona notte a tutti.
"E ricordate.... al buon elettricista non far sapere come sono buoni i volt
con gli ampere"



Non esiste un crack vero e proprio ma è possibile aggirare il
problema.Io lavoro da tempo con una sola autorizzazione su più
computer.
Ciao.Claudio;-))
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a norma di gruppo elettrogeno senza certificato di origine

Buon giorno a tutti,
Avrei l'esigenza di mettere a norma un gruppo elettrogeno da 25kW
montato su ruote
del quale è andato perduto il certificato di origine.
Come posso fare?
Dove posso trovare notizie in merito?
Grazie mille a tutti

 --
Gran casino,
quelli che se lo ritrovano ora non sanno manco da chi è stato
comprato,
non sanno quando è stato comprato e neanche per cosa sia stato usato.
Per altro manca il cofano silenziato e il marchio CE non è presente
da nessuna parte...
Per altro ho notato che un cofano nuovo costa quanto un gruppo
elettrogeno praticamente... :S
Sono fortemente tentato di suggerire al padrone del gruppo di
comprarlo
nuovo già a nomra.

 da nessuna parte...
Il produttore � chi lo ha fabbricato non chi lo ha venduto. Dalla targa dati 
si risale al produttore e dando il numero di matricola si pu� richiedere il 
duplicato della dichiarazione di conformit�.

 Dove posso trovare notizie in merito?
Intende la "messa a norma elettrica" ?
In tal caso andrei a guardare chi e' il produttore del generatore
elettrico, mi farei dare la documentazione dello stesso e poi darei
un'occhiata al cablaggio (come certificare un quadro elettrico).
Tutto ovviamente se non riesce a risalire al nome del produttore (capita
se sono produzioni artigianali o semi artigianali) del gruppo intero.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info su centrale di allarme Elios 8M

Qualcuno mi potrebbe fornire informazioni (casa produttrice, 
documentazione di installazione e uso) sulla centralina in questione?
Se e dove mi posso rivolgere per ottenere informazioni?
In giro sul web non sono riuscito a trovare nessun sito ufficiale.
Grazie in anticipo.

 Grazie in anticipo.
sono un allarmista, quindi credimi!
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Urgente

Aiuto !
Ho letto su un manuale per impianti a norme CEI , che gli apparecchi per
impianti a bassa tensione devono avere il marchio CE , ma per certi
apparecchi basta il marchio IMQ però può essere facoltativo , ma se non
istalli materiale con marchio CE ti prendi una multa max 9.000.000£ . NON HO
CAPITO NIENTE !!!!
Nel mio caso sto mettendo a norma un impianto cercando di non portare al
collasso economico il mio cliente , e ho recuperato i frutti buoni e
sostituiti gli avariati , ma adesso mi accorgo che i frutti vecchi erano
solo a prima vista identici , infatti alcuni sono marchiati  IMQ  e alcuni
no ; ho aperto due deviatori e all'interno , oltre che all'esterno , sono
identici . Le prese le ho sostituite tutte perché erano le tipo con alveoli
non schermati.
Cosa devo fare?
--
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 Cosa devo fare?
Niente di problematico, solo gli apparecchi nuovi che installi devono
ovviamente avere la marcatura CE se rientranti nella Direttiva BT (cavi,
interruttori, apparecchi di comando, apparecchi illuminanti, ecc), per
quelli esistenti devi solo accertarti che siano conformi alle relative norme
di prodotto e che siano in buone condizioni. Attenzione che le prese
domestiche sono escluse dalla direttiva e pertanto non devono essere marcate
CE.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
_Hal6.658$Mx3....@twister2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Circuiti di sicurezza , sovraccarichi e contatti diretti nei luoghi marci.

La CEI 64-8 ammette esplicitamente la possibilità di evitare la
protezione contro il sovraccarico nei circuiti di sicurezza , anche nei
luoghi marci ( art. 751.04.2.7 )
E per i contatti indiretti? Supponiamo che sia in un sistema T-T e che
per l'illuminazione di emergenza non possa ricorrere ad apparecchi in
classe II. Ha precedenza la protezione dai contatti indiretti ( uso il
differenziale ) o la continuità di servizio ( non uso il
differenziale? ) .

 differenziale? ) .
Io ritengo che la protezione contro i contatti indiretti deve sempre essere
soddisfatta. Infatti, non mi sembra che la norma permetta esplicitamente di
evitare questa protezione. 
Per esempio in un caso analogo, pompe antincendio, è stato chiarito che la
protezione contro i contatti indiretti deve sempre essere soddisfatta, e se
necessario si installa il differenziale.
ambro

ambro ha scritto:

C'è un pronunciamento del CEI a riguardo? Saresti così gentile da
indicarmi i riferimenti?
Grazie.

 Grazie.
http://www.tne.it/html/news/shownews.asp?idnews=33
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti di condizionamento

Qualche anno fa avevo letto da qualche parte che gli utenti domestici 
potevano stipulare con l'ente distributore di energia elettrica un 
apposito contratto (con un contatore in aggiunta a quello già in 
essere), per alimentare gli impianti di condizionamento, purché dotati 
di pompa di calore.
Non riesco più a trovare i riferimenti, qualcuno ha informazioni in merito?
Grazie
ambro

 ha scritto nel messaggio 
news:s0tbe.827053$b5.36...@news3.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti di terra

Ciao a tutti,  ho un quesito da porvi:
se all'interno di una struttura agricola (una stalla) realizzo l'impianto
disperdente di terra tramite una puntazza e 15 metri di treccia di rame, e
misurando la resistenza di terra misuro 5 ohm, dopodichč realizzo tutti i
collegamanti equipotanziali tramite del cavo posato in tubazione (dorsale di
terra), il mio impianto disperdente di terra č corretto ?  In poche parole,
se a me basta una puntazza e poca treccia di terra per ottenere un impianto
disperdente a Norma, sono obbligato comunque a realizzare l'anello?
Vi ringrazio anticipatamente
Gianni


L'impianto nella sala mungitura come č realizzato???
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

disperdente a Norma, sono obbligato comunque a realizzare l'anello?
 
No, l'impianto va bene come l'hai descritto.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 disperdente a Norma, sono obbligato comunque a realizzare l'anello?
No.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

 L'impianto nella sala mungitura come è realizzato???


 Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
solo per curiosita' ed informazione,
come deve essere realizzato?
tanks
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta info su strumenti e misure

Salve a tutto il gruppo,
c'e' qualcuno che sa dirmi con quali strumenti si
eseguono i seguenti controlli / misure ?
1- Prova di continuita' dei conduttori di terra
2 - Prova dei dispositivi differenziali
3 - Misura delle resistenza di terra TT e TN a 2, 3, 4
     picchetti
4 - Misura dell'impedenza dell'anello di guasto
5 - Misura tensione di passo e di contatto
Grazie anticipate a tutti...
Nico

 5 - Misura tensione di passo e di contatto
Questa è una tipologia di misura che non si fa tutti i giorni e
necessita di apparecchiature con un certo ingombro. Conviene
noleggiarle.

 5 - Misura tensione di passo e di contatto
Questa è una tipologia di misura che non si fa tutti i giorni e
necessita di apparecchiature con un certo ingombro. Conviene
noleggiarle.
Grazie per la tua gentilezza,  Mike,
ma per quanto riguarda il punto 5,  di che apparecchiature si tratta ?
Saluti
Nico
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora sulle centrali termiche

Salve,
mi trovo ancora alle prese con una centrale termica e relativa classificazione
in base alle CEI 31-30 ecc.
Ovviamente nessuno mi fornisce i dati che mi servono:
ventilazione, centri di pericolo, pressione del gas, ecc.
Però la situazione è questa:
locale caldaia con abbondante aerazione a filo soffitto, circa 1,5 metri quadri.
due caldaie da 250 kW a gas di tipo a condensazione con a bordo tutta
l'elettronica e le parti termoidrauliche necessarie.
tubazione del gas che entra direttamente nelle due caldaie, senza altre
apparecchiature visibili che possono emettere gas, nessuna valvola di
intercettazione
interna, nessuna rampa, nessun bruciatore visibile, nè elettrovalvole, nè altro.
Impianto elettrico IP55 comprendente le plafoniere, il quadretto, le due pompe
di circolazione e la pompa dei sanitari.
Potrei assumere che il grado di protezione dell'impianto è sufficiente comunque
o devo procedere alla classificazione dei centri di pericolo?
Grazie e saluti
--
Giuliano  Beduglio

 o devo procedere alla classificazione dei centri di pericolo?
Il tecnico che è dentro di me mi dice che non devi fare niente. Difatti gli
unici centri di pericoli sono all'interno delle caldaie (rampa
alimentazione), le tubazioni anche se filettate non sono assimilabili a
centri di pericolo se realizzati secondo le relative norme UNI. Non credo
che tu abbia sfiati, eventualmente vanno convogliati all'ersterno. Le
perdite strutturali, se impianto nuovo e ben mantenuto non si considerano.
L'estensione delle SE, se c'è una buona areazione saranno sicuramente
trascurabili o al limite di estensione molto limitata (10 cm ?) e quindi
all'interno della caldaia.
Il burocrate invece, mi dice che devi avere un pezzo di carta che dica tutto
ciò.
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale


Io propendo per questa tesi, ma non ne sono sicuro. 
Altre opinioni?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 Altre opinioni?
Sono perfettamente d'accordo con Michele Guetta: le giunzioni filettate, se
realizzate in accordo alle UNI, sono equivalenti (IMHO) a tratti di
tubazione continua.
Ciao, Cosimo Zaccaro

 ha scritto nel messaggio
news:ID9v9.41864$aL4.1...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ESAME PERITO INDUSTRIALE PRESSO IL COLLEGIO

DEVO PREPARARE L'ESAME PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE COME PERITO
ELETTROTECNICO, CHE SI TERRA' AD OTTOBRE.
QUALCUNO SA DARMI QUALCHE DRITTA O CONSIGLIARMI QUALCHE TESTO O CORSO
PREPARATORIO?
GRAZIE A TUTTI I COLLEGHI
RENATO PASCOTTO
pr....@tin.it
ele.pa...@libero.it

Immagino tu abbia già chiesto informazione al tuo collegio di appartenenza
sui corsi
generalmente organizzati in occasione degli esami.
In caso contrario prima di tutto rivolgiti ad esso.
Il testo che piu ti potra essere utile e "Il perito industriale", curato da
Dott. Augusto Crescenzi e reperibile presso tutti i collegi, inerente tutto
quanto attiene allo svolgimento dell'attività professionale (regolamento,
legislazione, deontolgia, ecc.).
Gran parte dell'esame vertera su questo, oltre ovviamente alle tue
precedenti esperienze professionali (per quanto riguarda l'orale).
Ciao Nicola.

 Ciao Nicola.
Ciao
--
PI Biagio Marino
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa
PS Non scrivere in maiuscolo, sui Ng equivale a gridare, e a molti può dare
fastidio!!

tutta la documentazione necessaria dovrebbe avertela fornita il collegio di
appartenenza per il resto dipende tutto dal praticantato che hai svolto, ti
consiglio di prendere in esame le prove d'esame degli anni precedenti.
Giardino P.I. Amos
Renato Pascotto ha scritto nel messaggio ...


>
In bocca al lupo, segui i corsi del tuo collegio, č cerca di capire solitamente
che tipo di commissione c'č stata, in modo da approfondire ulterirmente
argomenti di un tipo rispetto ad altri.
Attenzione la 626  (e leggi collegate)  va di moda, molto gettonata...
La parte sulla tariffa studiala bene !
Colleghi il prefisso di perito industriale si scrive Per. Ind. e non P.I. (Che
non esiste)

 
ele.pa...@libero.it
Oltre alle indicazioni che ti hanno dato i colleghi ti consiglio anche di
guardarti anche la nuova legge quadro sulle libere professioni.
Ciao.
Rosario Taranto  Per Ind.le Napoli

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Testo norma CEI EN60204- 1 (44-5) equipaggiamento bordomacchine

Salve
Avrei bisogno di trovare il testo della norma CEI EN60204- 1 (44-5)
equipaggiamento bordomacchina
Qualcuno mi puņ aiutare ?
Grazie  e ciao a tutti
Claudio.

 Qualcuno mi può aiutare ?


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ascensori e montacarichi

Un saluto a tutti.
Le disposizioni riguardanti la separazione o la selettività delle protezioni 
delle linee luce e forza motrice degli ascensori si applicano anche ai 
montacarichi?
E per quanto riguarda la linea telefonica richiesta per gli ascensori?
Grazie

E per quanto riguarda la linea telefonica richiesta per gli ascensori?
Aggiungo anche:
Esiste una direttiva che richiede la linea telefonica o si tratta di
una richiesta dei produttori per fare la teleassistenza?

il Thu, 01 Sep 2005 10:04:05 GMT, 
ko...@keycomm.it
 scrisse:

mi par di si... è richiesta da una delle norme (l'ho letto)
ma non mi ricordo quale pero'.. 
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti Fotovoltaici - Progettazione- I sensori?

Salve a tutti i colleghi.
Io sono un ingegnere che sta progettando diversi impianti FV in base alle 
agevolazioni rappresentate dal "Conto Energia".
Nella fase di progettazione mi sono tuttavia chiesto se dovendo, in base 
alla norma CEI EN 61724, misurare le prestazioni di ogni impianto e rilevare 
in questa sede, parametri quali:
temperatura sui moduli FV,
velocità del vento,
irragiamento in condizioni di esercizio,
sia necessario comprare tali sensori per ogni impianto, oppure come vorrei 
fare, sia sufficiente che tali strumenti siano disponibili in fase di messa 
in esercizio, collaudo e durante le verifiche periodiche sul funzionamento.
Potreste cortesemente rispondermi, se qualcuno di voi si trova con una 
risposta valida?
Cordialmente
G.S. 

E' sufficiente siano disponibili per la fase di collaudo e verifiche
periodiche.

 ha scritto nel messaggio 
news:1140206554.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:1140206554.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CABLAGGIO STRUTTURATO

Ciao a tutti, collaboro ormai da tempo con uno studio che si occupa di
progettazione di impianti elettrici.
In previsione di una futura espansione e visto il fatto che sono un perito
elettronico vorrei dedicarmi alla progettazione del cablaggio strutturato.
Ecco il problema:
Il D.P.R. 447/91 art. 4 (Regolamento di attuazione della legge 46/90) dice
testualmente che vi è obbligo di progettazione "...per gli impianti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici
in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione.....".
1) Non è obbligatorio allora il progetto per un impianto di cablaggio
strutturato in un capannone industriale soggetto alla 46/90?
2) Come mai, nè il committente, nè l'installatore riconoscono l'obbligo di
tale progetto? Si arriva poi al punto di non vedersi pagato il progetto
eseguito perché non riconosciuto necessario!
3) Quasi nessun progettista della mia zona presenta insieme al progetto
dell'impianto elettrico il progetto di una rete dati, in altre zone d'Italia
va meglio?
4) Oltre alla EN50173 ci sono altre norme che regolano la progettazione in
questo settore?
Grazie anticipatamente
Per. Ind. Pasquini Massimo

 questo settore?
La norma in questione si occupa dei componenti, per l'installazione si
applica la EN 50174, ma non mi risulta da nessuna parte un riferimento alla
progettazione.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta


Esatto, nel senso che non è obbligatoio intendi? La domanda mi pare
equivoca. Il comma citato è infatti rilativo ai soli impianti per uso
domestico, ecc.
--
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo

 domestico, ecc.
Preciso: l'impianto a cablaggio strutturato realizzato in ambienti diversi
dal civile, quali: terziario e industriale, non è soggetto a progettazione
obbligatoria ai sensi della L. 46/90 in quanto non rientrante nel campo di
applicazione (DPR 447/91 art. 1 comma 2).
Viceversa negli edifici civili (che per la 46/90 sono definiti come: unità
immobiliari o parte di essa destinata ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli
o conventi o simili) è obbligatoria la progettazione anche degli altri
impianti di cui all'art. 1 L. 46/90 lettere b) c) e) g) se, per lettera b)
(impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche) è obbligatorio il
progetto per la parte elettrica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sistema TN

In un sistema TN a cosa serve misurare la resistenza di terra?
Grazie
Gianluca

 ha scritto nel messaggio
news:oSZk9.18583$e31.3...@twister2.libero.it...


 In un sistema TN a cosa serve misurare la resistenza di terra?
Per il coordinamento con i valori di corrente di guasto forniti dall'ente
distributore, ai fini della protezione dai contatti indiretti sistemi di II°
categoria secondo norma CEI 11-1.
--------------------------------
Michele Guetta - perito industriale

 wrote in message
pM_k9.178505$pX1.6...@news2.tin.it...

La ringrazio per la risposta, ma se sono in un sistema di prima categoria,
piccola centralina idroelettrica con fornitura verso Enel in BT, ai fini
della protezione dei contatti indiretti, non basta la misura dell'anello di
guasto?
Gianluca

 guasto?
Si.
-----------------------------------


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione motori

Devo proteggere il compressore del mio impianto di climatizzazione, che ha
una potenza di 4,5 KW (corrente allo spunto di 60 A).
A circa 5 metri dal contatore ENEL, mi trovo il quadro generale dal quale
parte la mia linea che va ad alimentare il compressore.
Proteggo il compressore con un salvamotore e dei fusibili, ma come proteggo
la linea dal salvamotore fino al quadro generale ?
Che tipo di interruttore metto nel quadro generale per svolgere la funzione
di "INTERRUTTORE GENERALE" e quale tipo di interruttore metto sulla partenza
dal quadro generale ?
Quando il compressore parte, non mi scatta limitatore dell' ENEL oppure è
ritardato e riesco a fare lo spunto ?
Grazie, Gigi


Se la potenza impegnata dall'utente non è = o > di 15 kW penso che avrai dei
problemi, gli interruttori dell'Enel sono dei limitatori con protezione
magnetica molto bassa, non ho dei dati precisi ma dovrebbe corrispondere ad una
curva B o peggio ancora Z

 >
Però dico io, qui si aggiunge un circuito. Non varrebbe la pena di far
intervenire un coi requisiti della 46/90?
Mauro.


Sicuramente, si tratta di un ampliamento. E se le caratteristiche
dell'impianto superano i famosi limiti della Legge è necessario anche il
progetto da parte di un professionista iscritto nel rispettivo albo.
Ciao, Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziale che fa i capricci

Ciao a tutti... volevo chiederVi un consiglio...
Nel quadretto di casa mia c'č un differenziale BT D723A/40 2P 0,03... ogni
tanto, senza alcun motivo apparente scatta... capita magari 2 volte in un
mese, poi per diversi mesi se ne sta tranquillo... ho cercato di verificare
eventuali coincidenze, ma sembra non vi siano legami tra lo scatto e
l'utilizzo di apparecchiature, anzi di solito scatta quando in casa non c'č
nessuno!
Quello che ho potuto notare č che scatta di solito quando stanno lavorando
sulla rete e c'č da dire che a poco piů di 100 metri da casa c'č un bel
traliccio Enel...
Potrei risolvere il mio problema con un altro differenziale (magari
antiturbolenza)? e se si potete consigliarmene uno? (la potenza installata č
6KW e nel quadretto oltre al differenziale vi sono 3 magnetotermici)
grazie in anticipo
Fabrizio
fabr...@NONOSPAMofficedatasystem.com

Potresti provare a sostituirlo con un differenziale ritardato sempre
da 30mA... 
Se il problema nasce dai disturbi sulla linea prova semmai a filtrarla
a monte del differenziale...

 ha scritto nel messaggio
news:n4jid0hg3pajhdmbe...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:68vCc.52468$G%.46190@tornado.fastwebnet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: marcatura CE che confusione

Salve,
che differenza c'è la marcatura di un prodotto elettronico effettuata
da un ente notificato (e quindi sulla scatola del prodotto, sul
prodotto stesso e sul manuale compariranno le scritte CE xxxx dove xxxx
è un numero di 4 cifre) e una marcatura CE "anonima"?
In altre parole, è obbligatorio che la marcatura sia effettuata da un
ente notificato oppure no? (parliamo di tv, computer ecc)
Grazie

 è un numero di 4 cifre) e una marcatura CE "anonima"?
Dipende dalla direttiva applicabile. Il costruttore effettua un'analisi
dei pericoli presenti sul prodotto ed individua le direttive
applicabili che possono essere più di una. La marcatura CE è sempre e
solo una e riguarda tutte le direttive applicabili al prodotto.
Alcune direttive prevedono la procedura semplice, altre richiedono
l'intervento di Organismi Notificati in varie modalità. Il tutto in
funzione della pericolosità del prodotto.
Per esempio un apparecchio illuminante è soggetto alla direttiva BT,
direttiva EMC e direttiva EEI. Nessuna di queste direttive prevede
l'intervento di un Organismo Terzo. Mentre se lo stesso apparecchio
deve essere installato anche in luogo con pericolo di esplosione per
polveri tipo ZONA 21. In questo caso è necessario che l'apparecchio
sia conforme alla direttiva ATEX che per gli apparecchi in categoria 2
richiede la certificazione da Organismo Notificato.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento nìmacchine

Ciao a tutti,
dovendo eseguire un adeguamento su alcune macchine utensili, c'è qualcuno
che oltre alle norme di riferimento può consigliarmi testi in merito a tale
argomento piuttosto che tabelle riassuntive indicatnti i requisiti minimi di
sicurezza che devono avere le macchine al fine dell'adeguamento stesso.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che potranno aiutarmi.
Grazie Luca

 wrote in message
news:Fo2va.106882$
DT4.3...@twister1.libero.it

1 "La direttiva Macchine" edizioni TNE
2 "La direttiva Macchine" Utet Editoriale Delfino
3 "La sicurezza sulle macchine" Utet Editoriale Delfino
4 "L'equipaggiamento elettrico delle macchine" Utet Editoriale Delfino
5 "Schede di controllo" per l'equipaggiamento elettrico Utet Editoriale
Delfino
Ciao
Ivano
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG