Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: metodo voltamperometrico e cei 11-1

Ho realizzato una misura di terra su un impianto di terra esistente 
(con cabina propria) con un metodo voltameprometrico. Sino qui tutto 
bene. Ora per verificare le condizioni delle norma 11-1 mi trovo un po 
in difficolta nel senso che per calcolare il valore della tensione 
totale di terra ho semplicemente moltiplicato il valore della mia 
resistenza per la corrente di g fornita dall'enel come prescrive 
l'allegato N della norma in questinoe. Fermorestando che il valore e 
buono (per un tempo di intervento di 1 secondo in tabella ho 
considerato il valore piu gravoso e quindi ad un 1,1 sec di intervento 
corrispondono 100v di tensione di contatto ed io ho un valore di 
tensione calcolato inferiore a questo) pero mi chiedevo se, come la 
vecchia norma 11-8 che chiedeva la misura della tensione di passo se 
la tensione di terra fosse maggiore di 1,2 volte la tensiore di 
contatto e passo ecc ecc, nella 11-1 ci fossere prescrizioni 
particolari riguardo la misura di della tensione di terra, nella 
tabella 9-2 in un sistema TN  parla di tensione di terra uguale o 
inferiore a quella di passo (Ue <= Utp). Avete qualche dritta da 
darmi? e cmq la tensione di passo quando e obbligatorio verificarla!?
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

"andy" <44...@mynewsgate.ned.invalid> ha scritto nel messaggio
news:200401290...@mynewsgate.net...

Scusa ma non capisco come hai calcolato la tensione totale di terra. Se hai
misurato la resistenza di terra con il metodo voltamperometrico, la tensione
totale di terra ridotta dovevi già averla, la dovevi solo rapportare alla
corrente di guasto.
Comunque se il calcolo è giusto, per evitare la misura delle tensioni di
contatto e di passo devi considerare le tensioni di passo e di contatto pari
alla tensione totale di terra. Come hai scritto Ue <= Utp, dove Ue=tensione
totale di terra  Utp=tensione massima ammissibile (non tensione di passo).
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

A memoria ricordo che la tabella a cui fai riferimento (9-2) citava  Ue <=
1.5 Utp e se abbirittura il valore della tua tensione totale di terra Ue non
soddisfa questa condizione hai ancora una possibilità prima di fare le
misure, Ue <= 4 Utp.
Riassumendo :
se il valore della tua Ue risulta superiore al valore ricavato da fig. 9-1,
verifichi se sei inferiore al valore moltiplicato per il coefficiente 1.5
e non capisco il perchè,
se ancora sei superiore puoi verificare il tutto con un secondo coefficiente
pari a 4.
Oltre questi valori, finalmente devi prendere alcumi provvedimenti (M) ed
eventualmente fare delle misure.
Saluti MR.
"andy" <44...@mynewsgate.ned.invalid> ha scritto nel messaggio
news:200401290...@mynewsgate.net...


 
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Forse non mi sono spiegato, se hai il valore della resistenza di terra ed
hai usato il metodo voltamperometrico devi già avere il valore della
tensione totale di terra, ridotto, in rapporto alla corrente che hai fatto
circolare per la prova. E' il calcolo che segue quello che indichi tu.
Comunque, l'interpretazione è giusta, se il valore della tensione totale di
terra è inferiore o uguale al valore massimo ammissibile puoi evitare di
effettuare le misure di passo e di contatto.
Saluti
Tullio Petroccione

 circolare per la prova. 
Scusami ma a sto punto vorrei capire se ci capiamo, io con il metodo VA mi 
trovo la R di terra e con questo mi calcolo il valore della tensione tot di 
terra... io non ho idea della corrente che circola nel circuito per la 
misura (il mio strumento fa in automatico la prova ..nel senso che mi da 
direttamente il valore di terra) nel senso che cmq dovrei raffrontarlo con 
la corrente di guasto poiche e questa la condizione limite non credi?
che intendi con quel RIDOTTO (riferito alla tensione totale di terra)?!
E' il calcolo che segue quello che indichi tu.
forse mi perdo un passaggio? 
Mi puoi spiegare cortesemente come realizzi la prova di solito aldila della 
realizzazione pratica della misura dovresti partire con i miei stessi dati 
ovvero corrente di guasto e resistenza di terra misurata no!?
saluti
A



Se utilizzi il metodo tradizionale della caduta di tensione, fai circolare
una corrente di prova, ridotta n volte rispetto a quella di guasto, e misuri
una tensione totale di terra, ridotta n volte rispetto a quella reale in
caso di guasto. Semplice a dirsi, molto meno a farsi. La resistenza di terra
la calcoli di conseguenza.
Saluti
Tullio Petroccione


a ok ho capito che tipo di metodo utilizzi... ora ci siamo ... il metodo e
lo stesso è lo strumento che fa la differenza...
io come ti dicevo l"inserimento" della corrente di prova lo salto in quanto
lo fa lo strumento in modo del tutto autonomo e mi rifila il valore di terra
direttamente
cmq ci siamo capiti
grazie
A