Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IMPIANTO DI TERRA PER ABITAZIONE CIVILE

  Salve a tutti, porgo le seguente domande inirenti l'impiento di terra di
un'abitazione civile:
Se durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione civile vengono
effettuati degli scavi al pian terreno ad una profondità di circa 50 cm
affinchè venga fatto il vuoto sanitario con delle placche in PVC, è
possibile installare al centro della stanza un pichetto di dispersione a
terra collegato con i ferri di armatura delle fondamenta?
Inoltre la rete elettrosaldata posta nell'intera area della stanza al piano
terra ad una profondità di 4 cm dal piano di calpestio, può essere collegata
al collettore di terra?
Si tenga presente che all'esterno dell'abitazione non è possibile installare
il picchetto di dispersione a terra in quanto l'intera superficie esterna è
stata ricoperta da piastrelle di cemento da 50cm x 50 cm .
Ci sono delle distanze minime da rispettare tra il dispersore a picchetto ed
il piano di calpestio?
In quale sito internet è possibile trovare le indicazioni per l'esecuzione
degli impianti di terra per le abitazioni civili ?
Grazie mille , Marco.

 il piano di calpestio?
No.
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

Và tutto bene il solo che io ti consiglio a fine lavori di
verificare il valore della resistenza di terra e di ritenerti
sicuro se essa ha un valore inferiore ai 20 Hom
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:9Mhv9.90029$%M1.22...@twister2.libero.it...

Scusa se mi permetto ma a volte non posso farne a meno...
i 20 ohm non hanno ormai più alcun significato.
Ciao, Cosimo

Ciao, Cosimo
Per le civili abitazioni credo non abbiano mai avuto alcun significato
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere


Perchè 20 ohm e non 32 o 16,5 ?
Se la resistenza di terra a fine lavori è di 22,5 ohm, non sono al sicuro?
Saluti

 sicuro se essa ha un valore inferiore ai 20 Hom
Perchè 20 ohm ?
--



Premesso che il valore di 20 ohm non ha fondamenti ne tecchici ne giuridici,
vediamone il perchč, detto valore serve solo a dare fumo negli occhi a
qualche zelante coinquilino o tecnico poco esperto in materia, questo perchč
nell'impianto proposto, si realizza un piano equipotenziale, per cui psi
dovrebbe procedere ad una piuttosto complessa opera di calcolo per
verificare la di una tensione di passo inferiore ai famosi 50V, questo
perchč il luogo eve situata la rete equipotenziale/despersore č in ambiente
fraquentato e non protetto, per cui ascanso di probabili noie io consignio
di dare un pň di fumo negli occhi a chi insospettito da una cosě insolita
realizzazione dovesse iniziare a porre degli strani quesiti ad organi di
controllo o ispettivi.
Il valore di 20 ohm naturalmente prende vita dalla resurrezione di quanto
riportato nel dpr 547, dpr che per la sua lunga vita č purtroppo ancora
tenuto in grande considerazione da molti non specialisti in materia.
Spero di aver chiarito il tutto saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:FqDv9.94063$%M1.23...@twister2.libero.it...

Se dobbiamo preoccuparci anche dei non specialisti č finita....... Cmq il
DPR 547/55 non c'entra nulla con le civili abitazioni, anche per i non
specialisti.



Questo č verissimo. Premesso che ormai la giurisprudenza dovrebbe aver
assunto la sopravvenuta infondatezza tecnica dei 20 ohm (anche perchč
avendo con legge dello Stato assunto come regola d'arte le norme CEI,
un valore stabilito per decreto, anche se non cancellato, assume
un'importanza irrilevante a causa della debolezza giuridica di un
decreto in funzione della legge), vorrei far notare che la
legislazione sul lavoro puň applicarsi anche alle civili abitazioni.
Infatti in molte abitazioni ci sono colf, maggiordomi, badanti, tate e
chi piů ne ha ne metta .... tutti lavoratori dipendenti .... per i
quali vigono tutte la normativa del lavoro ... per non parlare se in
una di queste civili abitazioni finisce lo studio di un
professionista, una showroom e quant'altro. 
Quindi io sono dell'idea che per le civili abitazioni vanno rispettate
le norme CEI alla lettera (cosa che vi assicuro ho visto poche volte
fare) e se č possibile č meglio lanciare uno sguardo alla normativa
sul lavoro. 
Saluti 

 ha scritto nel messaggio
news:FqDv9.94063$%M1.23...@twister2.libero.it...

Scusami ancora, e non me ne volere, ma a volte non posso veramente farne a
meno: non condivido nulla di ciň che hai detto, nč dal punto di vista
tecnico, nč soprattutto dal punto di vista professionale.
Saluti
Cosimo Zaccaro

 Saluti
Che vuoi dire, nel messaggio c'erano troppe contraddizioni per capire
su cosa non condividi
