Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: corrente di corto circuito

come si calcola? devo sapere quanto vale il forzamento, giusto?
per esempio prendiamo due forniture
1) contratto trifase da 6kw
- corto fase-fase
- corto fase-neutro
2) contratto monofase da 3kw
chi mi fa sti due conti?
grazie in anticipo
paolo

 ha scritto nel messaggio
news:s0lpc.54636$Qc.22...@twister1.libero.it...

Per forniture in bassa tensione non c'č da calcolare proprio un bel niente,
č l'ente erogatore che ti "dovrebbe" fornire i dati (in pratica a me non lo
ha mai fornito).
I calcoli per determinare la corrente di corto circuito vengono fatti quasi
esclusivamente per forniture in media tensione.
Massimo

 ha scritto nel messaggio
news:s0lpc.54636$Qc.22...@twister1.libero.it...

Se prima ci dici cos'č il forzamento....


A si! ........... BEATO TE!
Ciao. Nicola.

 ha scritto nel messaggio
news:%oJpc.4665$Wc.1...@twister2.libero.it...

Una volta che l'Enel ti ha comunicato la corrente di cortocircuito nel punto
di consegna (ammesso che lo faccia), visto che quasi nella totalità dei casi
si aggira su valori di circa 4 ÷ 6 kA, a mio avviso sinceramente, se non hai
dei casi particolari, non vedo proprio cosa tu debba calcolare. Considerando
che poi ha fatto l'esempio di una fornitura di 3 kW monofase.......tu per
realizzare un appartamento ti calcoli le correnti di corto? Per cose così
semplici credo che l'esperienza ed il buon senso siano più che sufficienti,
ripeto......quasi nella totalità dei casi!


Non so cosa sia il forzamento ma, per fare il calcolo della corrente di C.to
C.to, in teoria, dovresti partire dalla rete AT considerata a energia
infinita (chiaramente non č cosě) e calcolare le caratteristiche delle linee
e dei trasformatori fino al punto che ti interessa.
In pratica puoi prendere solo le caratteristiche dell'ultimo trasformatore
MT/BT e le caratteristiche della linea che alimentano la tua utenza, in
questo caso il valore che ottieni č maggiore del vero (di poco) in quanto
non tiene conto delle limitazioni/perdite della linea a monte.
Come č facile intuire i dati che ti servono li ha solo ENEL per cui sono
loro a doverti fornire il dato che cerchi.

ma non è più semplice verificare il valore della Icc con un multitester???
saluti
alan da milano


Mi chiedo come riusciresti a farlo.
Quello che puoi misurare con un "multitester" è, con tanto margine di
errore, il valore della corrente limitata dal primo organo di protezione che
interviene.
Cmq a fare i calcoli (avendo i dati) ci vuole sicuramente meno tempo che non
fare una prova di corto circuito

 
Non so se nello specifico tu ne hai in mente uno particolare.
Personalmente io ho fatto diverse verifiche in tal senso, e le misure
sono molto mal fatte. Se leggi i manuali scoprirai che i risultati
numerici che fornicono, oltre certi valori, sono da buttare.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:c539dff4.04051...@posting.google.com...


decine di metri, il risultato è sempre inferiore a 1000 ohm.
???
Forse parli di ampere?
-- 
Saluti
Francesco

 
Ammesso che tu stia parlando di 1000 A, come ho già detto, può
dipendere dallo strumento usato e da come viene fatta la misura.
Counque io mi riferivo ad altro: molti strumenti hanno una precisione
molto bassa nella misura dell'impedenza di rete; sotto un
trasformatore da 400 kVA con una Icc dell'ordine di 15 kA, ad esempio,
lo strumento fornisce una Icc di circa 40 kA, perché misura
l'impedenza di rete, poi calcola la Icc. Siccome l'impedenza di rete
la misura con una precisione di due decimali, l'approssimazione di un
decimale, porta ad un errore di 20 kA. E' chiaro allora che uno
strumento simile può dare buoni risultati solo in punti della reta con
impedenza superiore al decimo di ohm.
I manuali non dicono mai in quali condizioni va fatta la misura: rete
sotto carico o rete in assenza di carico, io ho fatto diverse prove in
tal senso; il risultato non cambia.
Nel tuo caso, 1000 A di c.c., potresti averli in monofase, su una
presa terminale: io ho rilevato sotto contatore un zona urbana valori
tipici di 2,5 kA, in zona rurale invece valori molto variabili, anche
sotto 1000 A.
Saluti.

l'impedenza di rete, poi calcola la Icc. 
Effettivamente esistono strumenti adatti alla misura dell'impedenza di
rete e quindi della corrente di corto circuito che hanno una
precisione di 0.1 mohm e che forniscono ottimi risultati.
La misura viene effettuata secondo quanto riportato nella 64.8 art.
612.6.3 con lo schema di misura in appendice C.
Questi strumenti specifici per le misure di corto circuito hanno una
corrente di prova molto alta, superiore ai 200 A, grazie alla quale e'
possibile misurare l'impedenza di rete con una risoluzione
accettabile.
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi

Non lo metto in dubbio; ma io credo che un comune installatore o
verificatore, come anche medio progettista, vada in giro con strumenti
più semplici e portatili, quindi, per tornare all'origine del post, è
meglio fare due conti, piuttosto che basarsi troppo su di uno
strumento, a meno di non possedere quanto tu prospetti.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:c539dff4.04052...@posting.google.com...
