Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lavastoviglie che scarica a terra

Salve a tutti,
dopo aver acquistato una lavastoviglie ed averla
collegata all'impianto elettrico, mi sono accorto che 
scaricava a terra, in quanto si avvertiva una certa scarica se veniva
toccata o se veniva toccato il lavello in acciaio, dove al di sotto
si trova la lavastoviglie.
Premetto una cosa: l'impianto di questa casa è degli anni '50-60,
quindi sfortunatamente non è dotato di impianto di messa a terra.
L'elettricista, ha installato un interruttore differenziale (30mA),
ma quando si avverte la scarica questo non scatta.
L'impianto di riscaldamento dell'abitazione, è stato rifatto da poco, 
quindi i tecnici che hanno installato la nuova caldaia, hanno piantato
in terra una palina di dispersione, esclusivamente per la caldaia.
Portando un filo dalla palina alla presa della lavastoviglie,
la scarica elettrica veniva annullata perchè scaricata a terra e
quindi non si avvertiva più al tatto.
Come prima l'interruttore differenziale non scattava (però almeno non
si prendeva più la "scossa").
Ho telefonato al tecnico, che però (ovvio) mi ha fatto un sacco di
storie per venire a controllare la lavastoviglie, dicendomi che prima
avrei dovuto chiamare un elettricista per controllare l'impianto.
Scusate per la lungaggine del messaggio, arrivo al punto:
Secondo voi, è normale che una lavastoviglie nuova di zecca, possa 
scaricare a massa una certa quantità di corrente?? 
per me non deve assolutamente scaricare, a meno che non ci sia un
guasto.
Credi sia giusto che vi sia un impianto di terra adeguato perchè nel
caso di guasto, il pericolo di contatti diretti, deve essere eliminato,
però resto dell'idea che ogni utilizzatore, non deve assolutamente
scaricare niente a massa se non in caso di guasto.
Secondo voi, questa lavastoviglie ha un problema e quindi devo insistere
perche mi venga riparata??
Scusate ancora per il messaggio troppo lungo.
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:415694b102d21f1fef7...@mygate.mailgate.org...


 realizzato.


 ha scritto nel messaggio
news:4890d5c0b2c6a5a36c9...@mygate.mailgate.org...


 ha scritto nel messaggio
news:415694b102d21f1fef7...@mygate.mailgate.org...

Ricevo parecchie chiamate da utenti che prendono la corrente dalla
lavastoviglie, quando non ce' l'impianto di terra collego la carcassa della
lavastoviglie o il polo di terra della presa della lavastoviglie al
rubinetto di carico dell'acqua.
Questa corrente della lavastoviglie e pericolosa , non per la scarica , ma
per gli effetti , mettiamo il caso che ho un coltello in mano , prendo la
scossa e mi giro di scatto, speriamo che dietro non ci sia nessuno.!!!!
Saluti Aless

 Saluti Aless
Dario Argento non potrebbe studiarne di meglio ;-)
Seriamente, tutti i manuali d'uso degli elettrodomestici indicano a lettere
cubitali di collegare l'apparecchio ad una presa collegata all'impianto di
terra realizzato seguendo la normativa, e che il produttore non risponde di
danni provocati a cose o persone provocati dall'inosservanza di questa
regola basilare. Quindi perche' intervenire con soluzioni-tampone che non
danno nessuna garanzia di sicurezza?
Ciao, Rada

 Saluti Aless
TERRORE!!
Ogni commento è superfluo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 perň resto dell'idea che ogni utilizzatore, non deve assolutamente


 volevo raccontare i fatti per come sono.
Ben vengano queste considerazioni, servono a tutti gli operatori del
settore. Chi si offende è perchè ha la coda di paglia.


 ha scritto nel messaggio
news:c8f9461e9d650b310a0...@mygate.mailgate.org...


 ha scritto nel messaggio
news:bkeabu$qbbh$1...@ID-198759.news.uni-berlin.de...

Pultroppo bisogna  adeguarsi per rendere gli impianti + sicuri possibili,
nel nostro caso abbiamo chiamato un tecnico qualificato della casa
costruttrice il quale ha eliminato un filtro antidisturbo, con onere a
carico del committente !!!!
Ora ce' l'elettrodomestico senza nessun impianto di terra , in caso di
dispersione di corrente sulla carcassa cosa succedera'?
Per notizia : tutti gli acquedotti sono collegati a terra , quando i tecnici
eseguono dei lavori sugli acquedotti hanno delle procedure per evitare di
dividere masse metalliche e creare differenza di potenziale.
Collegare l'impianto di terra in VIA PROVVISORIA  alla tubazione di carico
acqua , non ritengo sia una cosa di grande gravita' pensa che tanto tempo
fa' era ammesso , poi con l'introduzione di materie plastiche e' stato
deciso di mettere a terra le tubazioni.
Comunque per essere certi che tutto funzioni a pennello e' opportuno rifare
l'impianto elettrico , e' opportuno che il comdomino esegua i lavori di
ristrutturazione per passaggio cavi di terra , e' opportuno avere dei soldi
per fare tutto.
Saluti Aless


Ciao, Rada

 ha scritto nel messaggio
news:blc065$agll3$1...@ID-198759.news.uni-berlin.de...

concordo perfettamente con Rada... la soluzione realizzata del "tecnico" non
è corretta, la modifica dall'apparecchio non con la sostituzione di un
componente, ma con la MODIFICA dello stesso è una soluzione non giusta a
meno che il tecnico in questione ha presentato al cliente un foglio nel
quale la casa madre "ordinava" di togliere il pezzo al fine di migliorare
l'elettrodomestico...
purtroppo il sig.Campolini è il classico esempio di come il cliente spesso
(direi sempre) non percepisce assolutamente se il tecnico che ha
interpellato è o non è competente...
tuttavia nel caso in questione avere avuto il commento di più "bischeri"
avrebbe dovuto fargli suonare un campanello di allarme... ma purtroppo se si
paga una soluzione è sicuramente giusta, se la stessa soluzione ti viene
data "gratuitamente" non ha lo stesso peso... meditate gente...
ciao KS

 Ciao, Rada
Io non so quanto costi l'abbonamento Sky ....Ma ce l'hanno proprio tutti?
Forse mi devo adeguare anche io .... Faro' l'abbonamento SKY...
Saluti Aless

Secondo te ! avendo queste 2 possibilita' ,, cosa avresti fatto?
La terza, installato un impianto di terra. Comunque essendo obbligato
a scegliere, scelgo la 2, controllando periodicamente con estrema cura
il funzionamento dei differenziali.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere


.....Forse non dovresti andare in giro a collegare gli elettrodomestici ai
tubi dell'acqua...
Ciao, Rada