mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Corda in rame nudo

Ciao a tutti.
Ho un problemino...
La Corda in rame nudo ha una classificazione?
Tipo N0/V-k, FG7O-R etc etc...
Grazie a tutti!
Marco.

 Tipo N0/V-k, FG7O-R etc etc...
L'unica classificazione č: cu. :-). Scherzi a parte qual'č il problema?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 L'unica classificazione č: cu. :-). Scherzi a parte qual'č il problema?
Grazie per l'interessamento! :-)
Il problema č che ho da compilare la relazione materiali utilizzati per una
dich. conf. 46/90 e non so cosa scrivere alla voce relativa alla corda di
rame nudo.
Uso una tabella dove riporto
descrizione/marca/modello/marchi-certificazioni...
Ciao, Marco.


E' sufficiente riportare la descrizione: corda rame nudo diam. ... mmq.


 
Vabbè che siamo in ferie, ma meglio indicare la sezione che non il
diametro, almeno se parliamo di una corda.
Ciao e......buone ferie a tutti.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Festa della birra

Gentilissimi tutti,
sono qui per chiedere un parere anche al NG su una controversa questione
riguardo la 46/90...espongo i fatti:
Un bar organizza una manifestazione (festa della birra) sul piazzale
antistante.
Verrà montato un tendone aperto ai lati di dimensioni di circa  60 mt x 12 e
sotto di esso vengono alloggiate tavolate da 8 persone con panche, stand
cucina e distribuzione birra.
Vengo al punto...
Per l'impianto elettrico del tendone si stende una linea che parte dall'int.
generale del bar (soggetto a progettazione) e va ad alimentare un quadro di
distribuzione posto nelle vicinanze della zona cucina e da esso si
alimentano tutte le utenze.
Le panche potrebbero dare da sedere a più di 100 persone.
Per me l'impianto elettrico deve essere realizzato secondo la sezione 751
della 64/8 e soggetto a progettazione.
Voi che ne pensate?...siete d'accordo con me?
Grazie a tutti

 Voi che ne pensate?...siete d'accordo con me?
Si
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Delucidazione urgente

salve,
vorrei sapere la differenza tra 'circuiti di distribuzione' e circuiti
terminali' ?
A qualsiasi mi dia una risposta porgo distinti saluti e ringraziamenti
Emanuele

terminali' ?
Il circuito terminale e' quello che c'e' al termine della catena di
distribuzione, finisce con l'alimentare un carico o una presa.
Il circuito di distribuzione alimenta i circuiti terminali, o i quadri
di distribuzione.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Generatori pensili (Robur)

Sono alle prese con un progetto di un capannone riscaldato da un generatore
pensile (robur) con potenzialità di circa 75kW.
Qualcuno sa dirmi se all'interno del capannone devo applicare l'appendice
"B" della norma CEI 64-2?
Devo fare altre prescrizioni particolari?
Dove posso trovare documentazione relativa alla sicurezza degli impianti
elettrici in ambienti con questo tipo di apparecchiature?
Grazie a tutti.
per. ind. Fabio Bottinelli

D.M. 16 aprile 1996
Bye bye

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ingombri basette x gruppi fornitura enel

Ciao a tutti,
prima di andare a rompere i maroni a mamma ENEL, ho pensato che, magari x
sbaglio,
qualcuno di voi poteva sapere:
che dimensioni hanno le basette ENEL x i gruppi di fornitura.
rigrazio anticipatamente chi sa rispondermi, devo dare le dimensioni per il
vano contatori di due condomini,
ma senza sapere quanto mi porta vi l'ENEL......

che dimensioni hanno le basette ENEL x i gruppi di fornitura.
Se si tratta di contatori in batteria le basette hanno queste
dimensioni massime:
Basetta singola (6 Contatori 3kW monofase)  larghezza (102+25)cm -
altezza 40cm - profondita' 23cm (compreso il contatore)
Basetta doppia (12 Contatori 3kW monofase)  larghezza (102+25)cm -
altezza (40+40)cm - profondita' 23cm (compreso il contatore)
Basetta quadrupla (24 Contatori 3kW monofase)  larghezza
(102+25+102)cm -  altezza (40+40)cm - profondita' 23cm (compreso il
contatore)
Il tutto deve essere installato ad un'altezza minima di 80 cm dal
pavimento finito. Per installazioni particolari e' meglio sentire il
tecnico ENEL di zona.
Qapla!
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	GruppoSole Ricerche Solari Italia: 
http://grupposole.astrofili.org
	@stronomia: 
http://www.keycomm.it/users/mike
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml

 tecnico ENEL di zona.
Grazissime mi sei stato di grande aiuto!!!!
Max
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Opposizione a cambio colore lampione pubblico

Salve, vorrei chiedere se qualcuno sappia se sia legittimo installare i lampioni 'gialli', credo al sodio, in sostituzione di vecchie lampade ad alogenuri/mercurio (bianche o bianco-azzurre). 
Chiedo questo perché nel mio comune stanno sostituendo i vecchi corpi illuminanti (il portalampada + lampadina + riflettore), non so se si chiamino così, con nuovi sigillati ma con luce giallo/arancione. 
A me questa luce non fa dormire, e, avendo un lampione 'puntato' sulla finestra, vorrei chiedere se posso oppormi all'installazione di lampade gialle chiedendo di mantenere il colore bianco sui lampioni della mia via (ne va della mia salute)

Il 14/02/15 21:45, 
bacchi...@gmail.com
 ha scritto:
[cut]
la lampade a vapori di mercurio sono fuori produzione.
Dal punto di vista "rendimento luminoso" le lampade a luce gialla (sodio 
bassa ed alta pressione) sono quelle piu' ideali
Per quanto riguarda la tua problematica, l'unica cosa che potrai fare è 
chiedere il rispetto delle curve fotometriche (ovvero la luce deve 
illuminare il sedime stradale e non invadere aree non di pertinenza).
Questo puoi chiederlo tranquillamente, il non modificare il tipo di luce 
sicuramente no.
 
 
-- 
--
Saluti
Bruno

 alta pressione) sono quelle piu' ideali
 
... specialmente per uso stradale, perche' non abbagliano, ovvero una
volta usciti dalla zona illuminata, l'occhio si adegua piu' rapidamente
alla zona in ombra, condizione ideale per la guida.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: AD-T e AD-FT che differenza?

Ho un piccolo deposito, una stanza, di fuochi artificiali autorizzato per 21
kg dalla prefettura.
Ho una zona COZ2, impianto AD-T, IP 55-
Rileggendo la norma non ho capito che differenza c'è fra un imp. AD-FT ed un
imp. AD-T.


Vado a memoria... AD-T sono le costruzioni a sicurezza di "tenuta"
dove la protezione è assicurata dal grado di protezione e dal
contenimento delle temperature superficiali. Mentre per AD-F si
intendono dei sistemi di protezione "funzionale" a seconda del grado
di pericolosità da cui: AD-FE1 e 2 e AD-FT.

 ha scritto nel messaggio
news:1180354554.0...@h2g2000hsg.googlegroups.com...


 Va bene?
Direi di si. Le apparecchiature non serve che siano marcate CE ATEX
perchè le polveri esplosive NON rientrano nel campo di applicazione
dell'Atex. Chiederei pertanto una dichiarazione aggiuntiva da parte
del costruttore degli apparecchi illuminanti per l'idoneità alle
polveri esplosive (AD-T), il grado IP e la temperatura superficiale.
Devi mantenere il grado di protezione e la temperatura superficiale
anche nella cassetta di derivazione, per le giunzioni, se ci sono.
Verifica se ci sono pericoli di danneggiamento meccanico entro 2,5
metri di altezza, in tal caso non basta il tubo in pvc ma è necessaria
una protezione addizionale o usare tubo metallico.

 ha scritto nel messaggio
news:1180366695.5...@h2g2000hsg.googlegroups.com...


 La omologazione di questo impianto deve essere fatta solo da ARPA e/o ULS?
Bella domanda.... A memoria sono tentato a dirti di si, ma ho un
dubbio se nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di
polveri ESPLOSIVE si applica il DPR 462/01, visto che cita solamente
le zone 0/20;1/21;2/22... Verifico e ti faccio sapere...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra collettore

sto costruendo una villetta a schiera..
ho alcuni quesiti da farvi:
I collettori dei termosifoni ( uno per piano) devono essere messi a terra?
I cavi che vanno alle prese secondo voi possono passare dentro la scatola
dell'interruttore ( che è sopra) oppure dovava partire con il corrugato e
andare direttamente in scatola?
vi ringrazio se qualcuno sa di queste normative

 vi ringrazio se qualcuno sa di queste normative
si, purchè non abbiano giunzioni

 si
Perchč?
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 --
Per effettuare il collegamento equipotenziale delle tubazioni idriche


Svista!!! Tubazioni riscaldamento.


Non condivido.
Spiegami perchč dovrebbe essere fatto il collegamento equipotenziale.
Ambro

 Ambro
cei 64-8/4   413.1.2.1

Gabo wrote:

Le tubazioni di riscaldamento all'interno di un'appartamento, o come in 
questo di una villetta, a mio parere, non sono masse estranee.
Una volta eseguito il collegamento eq. delle tubazioni che arrivano da 
fuori (dell'unità immobiliare) non è necessario continuare a collegarli 
ad ogni piano o ad ogni collettore.
E', comunque, sempre necessario effettuare il collegamento eq. 
supplementare delle tubazioni all'ingresso dei locali da bagno o doccia.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: BUONE VACANZE AL MONTE BIANCO

Per trascorrere delle vacanze in copleto relax,
nello splendido scenario del rinomato MONTE BIANCO.
A CONTAMINES MON-TJOIE, SOPRA Saint GERVAIS,
Touttes les attività e il piacere di una stazione touristica inverno,
estate.
Vicino alla telecabina, fronte piste, affitasi appartamenti alla settimana,
o al mese da 20 a 70 m² e da 4 a 12 persone,
arredati e mobiliati nuovi al completo, con Bar, televisione,...
piano terra con terrazza, parcheggio, box da sci.
Per informationi T. 0033/6 86 66 83 09 o per e-mail.
Pierre....@wanadoo.fr
BUONE VACANZE!

 wrote in message
88rmo2$jom$6...@wanadoo.fr...


mi associo, certe intromissioni....
Celso ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: software per la certificazione delle macchine

Ciao a tutti.
Qualcuno utilizza, ha utilizzato o č a conoscenza dell'esistenza di un sw 
per la certificazione delle macchine secondo la direttiva macchine?
grazie
val

Io ho utilizzato in passato il w VA.RES. della 
D.E.Ca
. System S.r.l. E' 
fatto bene e ti guida all'effettuazione dell'analisi del rischio passo 
per passo. In uscita fornisce una relazione molto completa.
Franco


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: modifica Legge 46/90?





ho sentito parlare di una imminete modofica della 
Legge 46/90, qualcuno ne sa qualcosa?


 


Grazie Roby



 wrote in message
MVsH7.33265$zl4.9...@news2.tin.it...



 Sono d'accordo su tutto tranne che sulla data di entrata in vigore, ho
letto il testo e entra in vigore a partire dal 01/01/02.
Per. Ind. Massimo Pasquini

hai ragione!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misura di terra... ma come si spiega? :)

Innanzitutto ringrazio chi l'altra volta mi rispose riguardo a come
effettuare la misura strumentale.
Ora torno qui a porvi un quesito di carattere più teorico/scentifico ;)
Dunque, è il mio principale che mi ha messo sta cosa in testa, ed io non
sono stato in grado di dare una spiegazione scentifica... io ho assunto per
definizione che la resistenza di terra sia un valore esistente tra la mia
puntazza e quella che qualcuno definisce "terra profonda". Oggi il mio
principale mi fa "si, ok... ma se io ho una cabina elettrica con resistenza
di terra suponiamo di 1 ohm e dista 1 km da me e dal mio impianto di terra
locale il valore di terra globale sarà X... se la cabina fosse invece a 3 km
la terra globale dovrebbe valere Y... perchè ho 2 km di terreno in più tra
me e la cabina... o no?"
Ora, io ho risposto che non funziona così e che lui non deve ragionare come
se la terra tra cabina e abitazione fosse un conduttore... e che ciò che
conta è il valore di terra locale e di cabina, basta fare la somma. Credo di
aver detto giusto (tralasciando le resistenze dei conduttori di fase
ovviamente), tuttavia non sono in grado di provare scentificamente ciò che
dico... cioè qual'è il modo giusto di spiegare cos'è la resistenza di terra
e come circola la corrente (nel terreno??) tra due impianti di terra tra
loro lontani?
Scusate la lunghezza ed il topic forse un pò OT visto che non riguarda
normative specifiche... e grazie a chiunque voglia rispondermi.
Saluti,
Enrico.

Il contributo della terra alla dispersione va considerato come quello di una
cipolla, nel senso che gli strati più interni della cipolla (cioè del
terreno più prossimi al dispersore), hanno maggior resistenza, mentre quelli
più esterni hanno minor resistenza. Considerando tutte le resistenze degli
strati in serie a partire dal dispersore e volendo fino all'infinito, il
contributo delle resistenze via via più esterne tende progressivamente a
zero, per cui si può dire che allontandosi dal dispersore da un certo punto
in poi la resistenza dei successivi strati di terreno diventa evanescente.
Ovviamente la cipolla è un espediente didattico, se hai voglia di un pò di
teoria basta che ti guardi la trattazione del dispersore emisferico in un
terreno isotropo nel Carrescia o in qualsiasi libro di Impianti Elettrici
degli ITIS, tipo il Conte. Il concetto è che i successivi strati di terreno
interessati dalla corrente di terra, poichè sono di superficie via via
maggiore (pensa alla cipolla), hanno resistenza via via minore (R=r*l/S).

Grazie della risposta, io mi accontenterei di questa e di fatto ho il cuore
in pace... ;)
Non è che qualcuno ha un link da consigliare al mio capo? Comprargli un
libro mi pare eccessivo... :-)
Buonanotte!
Enrico :-)

http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_6.html
 penso che possa
andar bene.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consigli (OT)

Cari colleghi,
dopo anni di professione ho fatto l'errore di fidarmi del committente...
non gli ho fatto firmare la lettera di incarico prima di cominciare il
lavoro, e quando ho consegnato gli elaborati mi ha detto che avrebbe saldato
la notula il giorno dopo, non lo ha fatto, e ha poi detto che lo farà a
120gg.
L'amico che aveva garantito non sa che dirmi, e chissà perchè ho
l'impressione che il committente non mi pagherà affatto.
Fino ad ora ho sempre associato una fattura ad ogni progetto redatto e
consegnato, ma ora che devo fare? devo emettere fattura (oltre al danno la
beffa) oppure posso evitarlo? Se non emettessi fattura potrei passare per
evasore, ma il committente non mi ha pagato!!!!!
E' possibile fare qualcosa per rendere nulla la progettazione eseguita?
Voi cosa fareste al mio posto?
Grazie tante
Cosimo Zaccaro

 Voi cosa fareste al mio posto?
per i professionisti l'emissione di fattura e il pagamento (inteso come
disponibilità economica, quindi il caso di bonifico la data di valuta) sono
contestuali.
Se il committente non ti paga non ti resta che far tassare il progetto di
notula all'ordine di appartenenza ed agire per vie legali.
A pagamento avvenuto emetterai la fattura
Saluti
Francesco
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale "nel" contatore...

Qualcuno mi sa indicare se l'ENEL può, su richiesta, installare contatori
monofasi per uso domestico (3 kW) SENZA l'interruttore differenziale
entrocontenuto, visto che tale dispositivo rende inefficiente qualsiasi
selettività differenziale orizzontale realizzata a valle?
Grazie e saluti.

può indicarmi in quale zona  e, se di sua conoscenza, da quando questo
accade?
grazie ing.vitali
Marco Demichelis ha scritto nel messaggio ...


grazie ing.vitali
Io VORREI che accadesse... perché il differenziale del contatore ENEL, pur
avendo Id > 300 mA, inficia la selettività differenziale orizzontale degli
interruttori con Id=30 mA posti a valle, visto che non è di tipo selettivo.
L'ENEL installa tale differenziale per premunirsi da eventuali truffe
(prelievo tra fase e terra autonoma della tensione stellata per
distribuzioni monofase tra fase e fase), che tuttavia sono impossibili dove
la distribuzione è tra fase e neutro (penso ormai ovunque, almeno dalle mie
parti), senza preoccuparsi dei problemi di selettività del cliente...
Ho letto da qualche parte che tuttavia l'ENEL può venire incontro alle
esigenze del cliente in "casi particolari", installando contatori senza
differenziale, che tra l'altro costano di meno.
Tuttavia nella zona di Alessandria, secondo informazioni ufficiose a suo
tempo assunte, "vengono installati i contatori che ci sono nel magazzino,
così come sono stati forniti".
Desideravo sapere se invece è formalmente possibile, motivando
adeguatamente, richiedere e ottenere l'installazione di un contatore senza
differenziale.

 differenziale.
Forse mi dirai.......perchè hai risposto se non per dare  l' informazione
che volevo.
Considera il mio intervento come un incoraggiamento ad affrontare
direttamente la cosa l' Enel.
Sono infatti perfettamente solidale al tuo pensiero aggiungendo che  l'
Enel ha diritto di tutelare i propri interessi prevenendo determinate
azioni disoneste, ma ha anche il dovere di tutelare i diritti degli
utenti.
Se con la tecnologia attuale esistono i mezzi per garantire la selettività
delle apparecchiature in caso di guasti, evitando ad esempio a due coniugi
anziani che risiedono all' ottavo piano di un edificio, di ripristinare le
protezioni automatiche scendendo fino al contatore; credo che sul punto di
vista legale la cosa diventerebbe interessante.
Si ritorna su vecchie considerazioni che non deve sempre e solo essere l'
utente ad adeguare impianti ed apparecchiature in funzione degli sviluppi
tecnologici e normativi, ma ANCHE le società distributrici.
Se vogliono prevenire eventuali truffe, possono sempre ricorrere alle
ispezioni. Già che sono lì, farebbero anche le letture reali dei
contatori, evitando quei conguagli infami di fine anno che provocano solo
sorprese ed incazzature degli utenti che loro malgrado si trovano
COSTRETTI a pagare anche un servizio che NON C'E'
Questa è l' Italia
Saluti
Bruno Aprile
apr...@interfree.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normative

Salve a tutti,
vorrei sapere se qualcuno mi sa consigliare qualche sito dove
poter trovare e scaricare normative riguardanti l'elettrotecnica.
Vi ringrazio anticipatamente.

 ha scritto nel messaggio
news:9mnh9e$5bj$1...@fe2.cs.interbusiness.it...

su 
www.lighteducational.com
 c' è la 46/90... ed altro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vendo generatore 120 kw

Vendo generatore 120 kw con 30 ore di lavoro quindi nuovo misura 2 mt di 
lunghezza 90 cm di altezza 60 cm di larghezza alimentazione a nafta marca 
beghelli ad ? 25000 chi è interessato mi faccia sapere

 ha scritto nel messaggio
news:DWxBd.10440$_E5.2...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sondaggio impianto fotovoltaico

che ne dite di contribuire a fare un sondaggio elencando i comuni dove
ad oggi vige l'obbligo del fotovoltaico per le nuvo costruzioni o
ristrutturazioni ?
Inizio io
ELENCO DEI COMUNI FV
Roma
Modena - 4 W/mq
Maranello - 200 W per unità abitativa 1 kW per unità produttiva
-
-
-

Sirius Black ha scritto:

pare non gliene freghi a nessuno o nessuno sa cosa sono

 
No, no a me interessa.
Sono della Provincia di Biella e ho chiesto informazioni, ma la cosa non 
è chiarissima (?!)
Sto cercando altre informazioni, anche perchè essendo installatore 
elettrico e progettista, la questione ha un certo interesse
GIuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di terra

Devo realizzare un impianto di terra in un capannone già esistente ed ho
poco spazio dove disporre i dispersori. All'interno del capannone esiste
però una zona dove non è ancora stato realizzarto il pavimento: posso
utilizzare questa zona per interrare un dispersore che poi verra ricoperta
con del cemento a formare il pavimento? E' necessario che siano
ispezionabili i dispersori? Ciao e grazie.

ispezionabili i dispersori? Ciao e grazie.
no
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)


NO, non è obligatoria l'ispezionabilità dei dispersori, ma abbia la cura di
indicarlo in una planimetria indicando il tipo di dispersore usato
(materiale, lunghezza, sezione) e con apposita segnalazione, perchè nel caso
di verifiche ispettive lo richiederanno.


Ciao. Dalle mie conoscenze in materia, ti posso consigliare di lasciare
almeno un pozzetto ispezionabile contenente all'interno il dispersore e la
partenza del conduttore di terra. Consiglierei inoltre, se lo spazio lo
permettesse di mettere più di un dispersore, con della corda in rame nudo
interrata, che collega tra di loro i dispersori. Se vuoi risparmiare nel
pozzetto, realizza per lo meno un nodo equipotenziale, dove, oltre alla
terra in arrivo dal/dai dispersore/i, collegherai una corda di terra
collegata al ferro dell'armatura di costruzione del capannone, e la corda di
terra che si collegherà a tutti i conduttori giallo-verdi dell'impianto
elettrico.
Saluti, Maurizio.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi e colori

Mi servirebbe sapere qual e' la norma (ed eventualmente l'articolo)
che vieta espressamente la possibilita' di nastrare l'estremita' del
conduttore g/v in un cavo multipolare per cambiarne il colore.
Inoltre vorrei sapere se qualcuno ricorda se, nei primi anni '90,
c'erano problemi a reperire cavi N1VV-K a 4 conduttori senza g/v.
Grazie.
Goofy

 c'erano problemi a reperire cavi N1VV-K a 4 conduttori senza g/v.
Il problema c'era ma solo perchè i grossisti non li tenevano (problemi di
magazzino) e il piccolo/medio installatore quando andava al banco a
richiederlo, il buon grossista gli diceva che non c'era e doveva ordinarlo
(il che voleva dire aspettare troppo tempo) proponeva l'alternativa
disponibile e gli vendeva anche il nastro giallo/verde. Chiaramente questi
non sono buoni motivi per giustificare un lavoro non realizzato a regola
d'arte.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

16-4.
Si' l'articolo 514.3 lo conosco, la 16-4 no (lunedi' la compero)
L'art. 514.3 pero' non dice che il colore non puo' essere modificato
usando nastro oppure guaine termorestringenti.
 
A proposito del 514.3.1, il commento dice "_Quando_ si faccia uso di
colori, il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori
di protezione ed il colore blu chiaro deve essere destinato al
conduttore di neutro"
Dal testo dell'articolo si potrebbero pensare 2 cose:
1- posso identificare i conduttori in altro modo (esempio con
targhetta) ed usare il giallo - verde come fase (ORRORE, pero' se il
cavo e' multipolare e nastrato alle estremita' l'orrore diminuisce)
2- il giallo-verde posso usarlo solo per i conduttori di protezione,
il blu chiaro solo per il neutro (l'art. dice che tali colori sono
riservati - destinati a PE e N) . Nulla mi vieta pero' di usare un
colore diverso dal g-v per il PE, e diverso dal blu per il N.
Ad esempio potrei alimentare due accensioni di lampade con un cavo 5G
e due interruttori bipolari: accensione 1 con blu (neutro) e marrone,
accensione 2 con grigio e nero, PE comune.
Goofy

 accensione 2 con grigio e nero, PE comune.
Non sono d'accordo.


 essere utilizzati altri artifizi.
Rettifico: intendevo le anime dei cavi "multipolari" e non "unipolari".



se un domani dovessi fare una derivazione su quel cavo (nessuno me lo puo'
impedire),
spellando la guaina mi trovo il conduttore gialloverde che ovviamente lo
collego come terra, magari senza togliere tensione........come la mettiamo?
malachia

 ha scritto nel messaggio
news:1lP0c.6062$I6.1...@news4.tin.it...

Beh, se prima non controlli che effettivamente quello sia il conduttore di
protezione
metà della colpa per un eventuale danno è tua ovviamente.

collego come terra, magari senza togliere tensione........come la mettiamo?
 
Non sto cercando di far passare per giusta una soluzione evidentemente
sbagliata, sto cercando un riferimento normativo esplicito.
Comunque uno prima di fare una derivazione dovrebbe per lo meno
guardare da dove parte e dove finisce il cavo. E dopo aver aperto la
guaina dovrebbe accorgersi che i conduttori sono 4 e non 5 ed
insospettirsi.
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora CEI 31-30/35

Salve a tutti,
Mi trovo in empasse con una classificazione e chiedo cortesemente
aiuto.
Sto classificando un locale che contiene un'apparecchiatura che
comprende una macchina che stende della vernice su un rotolo di carta
e da un forno che lo asciuga.
Su entrambe le apparecchiature sono presenti delle aspirazioni
localizzate che limitano fortemente l'estensione delle zone
pericolose.
Nel tratto che separa le due apparecchiature il foglio verniciato, non
ancora asciutto, a quale ventilazione è soggetto secondo voi?
Il lato del cubo L0 si estende fino a comprendere sia la ventilazione
della prima apparecchiatura sia quella del forno.
A primo acchito io ho considerato la somma delle due ventilazioni
inserite nel cubo con f > di f sull'apparecchiatura.
Il foglio verniciato puo' essere, secondo voi, assimilato ad una pozza
di area definita?
grazie.

 di area definita?
Non mi vengono in mente altre similitudini possibili
-- 
--
Michele Guetta

 inserite nel cubo con f > di f sull'apparecchiatura.
Sicuramente sono un po' "tardo", ma non capisco questa frase.
Ciao Ezio.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Comportamento dei trasformatori MT/BT in condizioni di scarsa qualità dell'energia elettrica

Salve , avendo dei malfunzionamenti ( surriscaldamento e generazione
di bolle gas nell'olio minerale con relativi allarmi da parte del relé
Bucholz ) su un trasformatore in olio che alimenta un impianto con
molti carichi non lineari non filtrati , vorrei sapere dove posso
trovare riferimenti tecnici e anche normativi su eventuali relazioni
cause-effetto fra scarsa qualità dell'energia elettrica ( armoniche ,
sovratensioni , ecc ) e malfunzionamenti nei trasformatori in olio ( e
magari sui trasformatori in generale ).
Per la cronaca abbiamo effettuato prove strumentali per le armoniche
rilevando un THD in tensione massimo del 4,1% ed un THD in corrente
massimo di quasi il 17% : sono valori tali da indurre
malfunzionamenti?
Ovviamente sono graditi anche riferimenti ad esperienze dirette.


wrote:

La presenza di armoniche di alta frequenza potrebbe "shuntare" la
capacità dell'isolante degli avvolgimenti. Queste correnti che
attraversano l'olio potrebbero surriscaldarlo provocando l'intervento
del Bucholz.
http://digilander.libero.it/ge_wi_ss/

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: come ricercare normative ?

Salve,
ho problemi sulla ricerca di alcune normative.
Le normative che voglio cercare sono "en 55081" ed "en 50081", i siti
che consulto per la ricerca sono due:
- 
http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm
- 
http://www.ceiweb.it/
Quando metto i nomi delle due normative sia dal sito di cenelec che
cei non ottengo alcuni risultato. Come mai ?
eppure se cerco via google queste norme leggo che esistono.
Grazie e saluti


Vanno cercate tra le norme superate. (Nel sito Cenelec replaced/withdrawn).
Esempio per la 50081
Standard reference 	Technical body 	Title (English) 	Superseding
EN 50081-2:1993 	CLC/TC 210 	Electromagnetic compatibility - Generic 
emission standard -- Part 2: Industrial environment 	EN 61000-6-4:2001
EN 50081-1:1992 	CLC/TC 210 	Electromagnetic compatibility - Generic 
emission standard -- Part 1: Residential, commercial and light 
industry 	EN 61000-6-3:2001

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alimentatore duale 1 VDC / 500mA

Avrei bisogno di una tensione duale + o - 1V in continua.
Cercando tra i vari produttori non ho trovato nulla adatto al caso.
Qualcuno conosce un modo semplice per ottenerla?
Grazie

 Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel
messaggio news:c44a461cdd6612a8920...@mygate.mailgate.org...

Cosa sei disposto a darmi in cambio???????
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto antincendio

Salve, volevo porvi un quesito...
Cè un norma che mi obblighi ad inserire insieme ai rilevatori di fumo anche
gli splinker in un albergo???
Secondo voi sarebbe bene metterli??
URGENTE. Grazie


Gli sprinkler sono obbligatori per strutture oltre i MILLE posti letto, 
praticamente solo in palazzi giganteschi.
Altrimenti è sufficiente un impianto di spegnimento manuale composto da 
naspi o idranti UNI45.
FoX 

 ha scritto nel messaggio 
news:47ce6c65$0$16040$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: programmi disegni

Salve a tutti sto cercando informazioni su programmi
per schemi elettrici civili e sopratutto industriali
(quadri bordo macchina, plc teleruttori etc.).
Qualcuno sa indicarmi marche , nomi di
software valido?!
Saluti
                Daniele.

...


 wrote in message
8c7q1r$cgk$1...@nslave1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: come il tubo Tucker

mi sono imbatturo casualamente in questo sito dove si dice di aver
brevettato un ancoraggio speciale per pali di illuminazione pubblica
non sarà mica l'ennesima bufala
vi fornisco il link per indagare
ciao
Black
http://www.borsarilucianosrl.it/brevetto_2_ita.htm

 
http://www.borsarilucianosrl.it/brevetto_2_ita.htm
Ma in pratica in cosa consiste? No l'ho mica capito...
A quanto ho capito l'idea sarebbe di "palificare" senza plinti. Non ho ben 
chiaro quale sia il vantaggio principale, dato che in ogni caso le condotte 
vanno interrate, quindi da qualche parte devo pur scavare. E non sono 
nemmeno tanto sicuro che un "ancoraggio" (seppur misterioso) di un palo da 8 
m, permetta di soddisfare le prove di tenuta all'azione del vento. Comunque 
è un bene che qualcuno proponga idee innovative (o no) altrimenti rimaniamo 
fermi agli anni 90 con la tecnologia nell'illuminazione stradale e "affini".
FoX 


Di fatto non si capisce una mazza di cosa vendono ma credo che sia un
problema di comunicazione. I ogni caso prima di mettere a capitolato
un prodotto si verifica un campione per cui se è una bufala dura poco.


scrisse:

magari è stato l'inventore a dare origine al thread....
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 
ROFTL

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: registro ambulatorio

Un laboratorio di analisi mediche sta' per adibire una stanza ad
ambulatorio.
E' gia' stato fatto il progetto per questa stanza; per quanto riguarda il
registro delle verifiche, il perito mi ha detto che deve riguardare solo
l'impianto facente parte della stanza (e qui concordo), e solo il
differenziale di questa stanza; essendo pero la linea facente capo ad altri
differenziali (mi sembra uno 0,3A nel quadro generale ed uno 1A selettivo
nei contatori), non e' che bisogna far riferimento anche a questi?
Bye  fabrizio

 ha scritto nel messaggio
news:9d1h8s$bkq$1...@fe2.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ENEL DG 2091

Cerco disperatamente le prescrizioni ENEL DG 2091. Qualsiasi informazione 
in merito è altamente gradita.
Juan

 in merito è altamente gradita.
 in questo documento riguardante la DK5600
è richiamata in una tabella associata alla
CEI 11-37 ma non so di cosa si tratti di preciso (pare la limitazione per il
tipo di cabina elettrica)
http://www.heliostechnology.com/cd/ita/civile/pdf/Dk5600_4_rete_MT_MAR_2004.pdf
eccoti cosa ho trovato spero ti serva
http://www02.abb.com/global/itabb/itabb702.nsf/0/12d5ebe557705551c1256f8f006a0897/$file/presentazione-enel-per-dk5600.pdf
spero ti servano
perchè non chiedi all'ENEL stessa provato??
ciao paperino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Parafulmine o gabbia di Faraday

Salve !
Devo proteggere una palazzina dalle scariche atmosferiche (zona Firenze).
A) è più efficace un parafulmine o una gabbia di Faraday ?
B) Uso per il collegamento a terra un cavo di sez. 35 mmq :
     posso collegarlo alle paline già collegate all'impianto elettrico
oppure
    devo interrare una palina ad uso esclusivo del parafulmine ?
C) Il cavo deve correre all'esterno del fabbricato ?
Grazie a Tutti !

Devo proteggere una palazzina dalle scariche atmosferiche (zona Firenze).
Prima cosa: Hai fatto (o qualcuno ha fatto) il calcolo per verificare la
necessità o meno di un impianto di protezione ?
Poi magari vediamo le altre domande
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


Non è stato fatto. Mi puoi indicare la procedura ?
Grazie.
Maurizio.


scrisse distrattamente:

Io di solito sono contrario a rispondere vai da qualcuno a farti fare
un progetto, ma data la serietà di un parafulmine (quando serve
davvero), la confusione che mi pare ci sia, il costo del parafulmine
e degli errori, lo raccomando caldamente...
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi

 STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato
di 180 >gradi
poiche' questa volta non ci sono risposte "alternative",
dopo gli architetti "che fino al dispersore ci arrivo, poi..."
che dire ai progettisti di parafulmini che non conoscono nemmeno
l'esistenza del comitato tecnico CEI n. 81?
sursum corda: CEI 81-1, 81-3, 64-12, 64-8
sim

Non è stato fatto. Mi puoi indicare la procedura ?
beh, non è una cosa da potersi descrivere in poche righe di messaggio.
Occorre seguire la norma CEI 81-1 e la 81-4, se ti va bene puoi usare la
procedura semplificata dell'appendice G.
Io volevo semplicemente far notare che nel caso delle scariche
atmosferiche (per la verità anche in altri settori) non si può procedere
"a occhio" perchè si rischia che il rimedio sia peggiore del male.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Building automation

Salve a tutti.
1) Vorrei sapere se c'e' qualcuno che ha conosciuto il sistema Aladin, della
landys e gir (ora Siemens) per la buinding automation di grandi alberghi.
2) Qualcuno di voi ha usato sistemi Bus per le chiamate di emergenza dei
bagni di grandi alberghi (sopra le 200 camere). Se si, vorrei scambiare due
idee sui prodotti.
3) Sistema EIBus. Finora ne ho sentito parlare solo bene, prezzi a parte.
Chi ha qualche critica?
Grazie e ciao
Kay

 lavorando).
lavorando...al libro???
ciao
Kay
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: termoregolatori

Ciao,
devo modificare un frigorifero per fare birra.
Vorrei mettere un termoregolatore digitale per mantenere la temperatura
il piu' possibile costante (con il termostato del frigo e' impossibile).
Dove posso trovare anche on-line dei buoni termoregolatori a buon
prezzo?
Saluti
Roberto
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

prova qui:
www.dixel.it
ciao.

Roberto
prova qui
http://www.elettronicadue.it/strumenti_digitali.html
http://www.gefran.it/ing/home.html
ciao
Denis
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 Inviato da 
www.mynewsgate.net
ti posso consigliare gefram, sono anni che li uso e posso dirti che sono
ottimi,nel tuo caso potrebbe essere buono il 400 con uscite relè o 
statiche a seconda di quello che deve pilotare,e non costa per niente caro.
Inoltre possiede una varietà di possibili configurazioni.
ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ..domandona..

in quali casi e' permesso ad un individuo "non" abilitato,
ad accedere con o senza attrezzi  a parti elettriche attive?
e a apparecchiature elettriche/elettroniche attive in bassa tensione?
grazie

 e a apparecchiature elettriche/elettroniche attive in bassa tensione?
Negli ambienti di lavoro in nessun caso, tenendo conto che è il datore di
lavoro che determina "l'abilitazione" ad accedere o meno alle parti in
tensione, a seguito di appositi corsi di formazione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico

Salve, scopro adesso questo NG... Vorrei chiedere agli esperti alcune
info,
sperando di poter presto ricambiare con le mie competenze in campo
"teorico"...
Devo progettare l'impianto elettrico di un negozio con sala espositiva
di 800mq, con più di 10 dipendenti... il committente però vuole
affidarmi la progettazione globale anche di tutte le eventuali
occorrenze, dalle eventuali uscite di emergenza all'impianto dii
spegnimento automatico degli incendi, il calcolo delle attrezzature
antincendio, ecc...
La mia domanda è la seguente: cosa devo prevedere? Essa è un'attività
VVF, ma non mi è chiaro se devo prevedere un impianto di segnalazione
automatica degli incendi, di spegnimento automatico, piano sicurezza,
ecc...
Più in generale, quando va previsto un impianto di segnalazione
automatica/estinzione automatica?
Grazie in anticipo,
Marco
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:184197c5743838d54d6...@mygate.mailgate.org...

Bisogna per prima cosa verificare se si tratta di una attività normata,
vedere cosa prevede la legge ed elaborare un progetto di prevenzione
incendi. Se si soddisfa quanto previsto dalla legge, bene,  altrimenti
bisognerà chiedere delle deroghe ai VV.F. e dare delle soluzioni alternative
di pari sicurezza. Nel caso di attività non normate bisogna fare delle
valutazioni specifiche e scegliere le soluzioni più idonee. Se è la prima
volta che ti cimenti con la prevenzione incendi ti consiglio di affiancarti
a qualcuno che mastica bene la materia perchè non è semplice.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:184197c5743838d54d6...@mygate.mailgate.org...


Salve, scopro ora il NG...
Chiedo pertanto agli esperti un aiuto, sperando di poter contraccambiare su
argomenti "teorici" sui quali sono più preparato....
Per un impianto elettrico a servizio di un negozio esposizione-vendita
materiale termosanitario cosa devo prevedere in fase di progettazione?
Superficie circa 800mq, oltre 10 dipendenti, mi date una mano a districarmi
tra i DPR e circolari varie?
Uscite di emergenza vanno realizzate e come?
Impianto rivelazione incendi va previsto o no?
Varie ed eventuali?
Sto cominciando l'attività di progettista e mi sto rendendo conto che esiste
una marea di circolari, e regolamenti VVF, sicurezza sul lavoro, ecc....
Grazie mille
teta

 una marea di circolari, e regolamenti VVF, sicurezza sul lavoro, ecc....
Lo sò all'inizio è dura, poi è peggio....Nel senso che poi quando sai troppe
cose non lavori più...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fontane pubbliche

Ciao a tutti,
un quesito molto spesso causa di discussioni,
all'interno di una fontana pubblica (sott'acqua),
per intenderci la classica fontana al centro di una piazza,
è possibile installare apparecchiature a 220V o superiori?
(pompe centrifughe, fari, ecc.)
qualcuno sostiene di no, altri solo apparecchiature con tensioni a 24V,
altri ancora con tensioni massime inferiori ai 50V (48V),
il problema a volte è molto serio in quanto pompe centrifughe
a bassissima tensione sono di difficile reperibilità e comunque molto
costose,
per non parlare delle sezioni di cavo adatte per alimentare pompe e fari,
certo in presenza di locali tecnici il problema non sussiste, ma non è
sempre così!
se qualcuno a qualche risposta lo ringrazio vivamente,
meglio ancora, se esiste, il numero della normativa,
credetemi in questo settore ...è ancora una giungla!
ciao, Giuseppe
PS: sul libro della TNE "Impianti all'aperto" c'è un capitoletto
ma non abbastanza esaustivo

veda IEC 60364-7-702, salvo recepimento CEI (a me non risulta),
ammessa alimentazione dalla rete purchè con diff. Idn<=30mA
in ogni caso pompe conformi CEI 61-69 inaccessibili ( mediante scermo in
vetro retinato o griglia rimovibili solo mediante attrezzo)
ingvitali

un grazie per la cortese risposta
Tecnoverde
antigone ha scritto nel messaggio ...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consegna software macchine

Salve a tutti, e chiedo venia se la mia domanda č un po' off topic:
parliamo di macchine automatiche con PLC, pannelli operatore et similia: 
esiste qualche normativa (europea o italiana) che imponga a chi fornisce la 
macchina di consegnare al cliente copia del software in modo che 
quest'ultimo possa ricaricarlo in autonomia?
Grazie 

 quest'ultimo possa ricaricarlo in autonomia?
Sono sicuro al 99.9% che non esista nesuna norma che imponga di 
consegnare copia del/ S/W
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Intervento differenziale

Se qualcuno potesse aiutarmi a risolvere un grosso problema:
In un quadro a servizio di utenze condominiali ho inserito un relè
differenziale su un magnetotermico da 400A già esistente (generale di un
quadro di condizionamento, posto sul tetto) Da questo interruttore è
derivata una linea che arriva direttamente senza interruzioni al generale
del quadro cdz.
Dopo l'inserimento del differenziale si è verificato un intervento dello
stesso ogni qual volta gli ascensori ( la linea è derivata dal q.e.
condominiale ma separata da quella del condizionamento) vengano chiamati. Ho
provato a sganciare l'interruttore del quadro sul tetto, sezionando così
l'impianto in centrale, ma il problema continua ad esistere. Si risolve
invece sezionando la linea ascensori .
L'unica cosa a cui ho pensato è che i due cavi percorrendo affiancati nel
cavedio possano creare delle correnti indotte andando cosi a far scattare
l'interruttore ..... è possibile?                                  grazie!


A me una cosa simile è successa su un impianto che doveva essere TN, ma a
causa di una svista è diventato IT.
Scattavano i differenziali senza apparenti regole.
Rimettendolo TN si è risolto tutto.
Mauro.

Non so se si tratta esattamente dello stesso problema:
a me é capitato che un interruttore a corrente di difetto scattasse senza motivi
apparenti. Ho poi scoperto, informandomi qua e la, che a causa di una lunga
linea vi erano correnti capacitative verso terra che facevano intervenire l'FI.
Fammi sapere se si tratta dello stesso problema.
Ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esecutivo comitini

02/07/2004 ore 10.30 ha telefonato Arnone per concludere il progetto in
oggetto.
Allo stato attuale bisogna solo definire, nell'analisi costi benefici, le
cifre da inserire e completare  la relazione tecnica con le famose tabelle A
e B.
Arnone vorrebbe!!!! (con qualce giochetto +IVA -IVA) che la spesa annua,
sostenuta dall'amministrazione comunale, negli anni precedenti sia perlomeno
uguale a quella che dovrà sostenere dopo l'intervento di ammodernamento e di
affidamento in gestione dell'impianto di P.I.. In realtà la somma che dovrà
sborsare, in base ai dati in nostro possesso e alla somma che Arnone chiede
per la manutenzione ( 32710.00 euro/anno), è leggermente (circa 3500.00
euro/anno) superiore a quella sostenuta in precedenza. E' evidente che
bisogna fare un mini summit per stabilire effettivamente come dobbiamo
comportarci.
Saluti
Roberto

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: chi taglia i msg???

mi pare che ultimamente alcuni msg oggi siano riportati nella lista e domani
no.
non credo di aver settato male il mio outlook; penso quindi che ci sia
qualcuno
che li elimini.
 e' una mia impressione ? mi potrebbe qualcuno dare una risposta?
attendi fiducioso, altrimenti comincio a pensare male!
sandroacciai

...


>sandroacciai
provate a postare la questione su
it.news.aiuto
it.news.netabuse
----------------------------------------------------------------------
Per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fornitura per autorimessa.

Avrei bisogno di sapere quanti KW sono sono installati in un autorimessa
sotterranea contenente circa 50 posti auto.
Ogni singolo proprietario ha la possibilitą di collegarsi per installare una
lampada e una presa o č necessario stipulare un nuovo contratto ENEL?
                    Grazie
                            ALberto


la cosa e' un po' complessa, intanto l'autorimessa e' soggetta alle
prescrizioni connesse al rilascio del CPI da parte del comando provinciale
dei VVF, in merito a quanto richiesto le ricordo che e' obbligo prevedere un
"pulsante" di sgancio che tolga tensione a tutti i box pertanto e' oneroso
prevedere piu' bobine di sgancio a minima tensione per ogni utenza dei
singoli box...
ingvitali

 lampada e una presa o è necessario stipulare un nuovo contratto ENEL?
Direi che se le autorimesse hanno solo il circuito di illuminazione, ci si
potrà collegare alle parti comuni, a questro punto penso che un contatore da
3 kW, sia sufficiente.
Se invece si vuole installare anche una presa, occorre pensare ad un singolo
contatore per ogni utente, viste le eterne discussioni che nascono nei
condomini.
infatti all'interno del proprio box, ognuno potrebbe installare il carico
che vuole, frigo, saldatrice, caricabatterie, aspirapolvere, ecc. ecc.
Facendo pagare l'energia alla collettività.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione di Back-up : possibile fra quadri diversi?

La norma CEI 64-8 dice che "è ammesso l'utilizzo di un dispositivo di
protezione con potere di interruzione inferiore ( alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione ) se A MONTE è
installato un altro dispositivo avente necessario potere di
interruzione".
1° Domanda , di tipo normativo : a monte significa anche su un altro
quadro? Il classico caso è il magnetotermico di partenza linea per un
quadro di distribuzione secondaria : se lo scelgo coordinato con gli
interruttori del quadro , posso metterli tutti con potere di
interruzione più basso?
2° Domanda , di tipo tecnico/pratico : ammesso che la norma lo
permetta , la presenza di una lunga distanza fra protezione "padre" e
protezione "figlio" può interferire nel meccanismo di backup?
Conoscete tabelle di coordinamento di produttori in cui si tratti
questo problema o si specifichi che i due interruttori debbano
risiedere nello stesso quadro?
Grazie.

 risiedere nello stesso quadro?
Gli interruttori possono essere su quadri diversi e anche a più
livelli, in ogni caso non ci sono controindicazioni per la lunghezza.
Tutti i costruttori hanno tabelle di coordinamento per affiliazione.

Tutti i costruttori hanno tabelle di coordinamento per affiliazione.
Comunque per la cronaca "affiliazione" è un termine che non ho ancora capito 
da dove esce.
Non l'ho trovato in alcuna norma e nemmeno in alcun documento tecnico.
Ci sono dei riferimenti a quel termine in qualche documento oppure no?

Ci sono dei riferimenti a quel termine in qualche documento oppure no?
Nei documenti MERLIN-GERIN si parla di filiazione.....affiliazione non
l'ho mai sentito nemmeno io!
Ciao
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi

Dario Di Turi ha scritto:

Ok , Ok , filiazione. Se è per questo la dicitura corretta era anche
"back-up" e non "backup" , ma l'importante è che il senso si sia
capito.
Grazie delle risposte.

ciao, mi chiamo Andrea.
il mio dubbio è: nella doc. Merlin gerin nelle tabelle di filiazione
si parla sempre e solo di Icu e mai di Icn.
La filiazione (o back-up) nelle applicazioni "civili e similari" è
ammessa? Secondo la CEI 64-8 direi di si in quanto non mi sembra venga
esplicitamente esclusa.. però con sicurezza come possiamo verificare
che questa sia garantita?
In i-project ad esempio questa opzione non viene nemmeno presa in
considerazione.
capisco che nel civile potrebbe sembrare superfluo un coorinamento del
genere.. però!
ciao..