mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: terra villino

devo realizzare un impianto elettrico per un villino quadrifamiliare,per
dispersore,vorrei utilizzare una corda di rame da 35mmq interrata a 2 metri
lunga circa 20ml.
la terminazione di tale corda terminerà in un collettore posto vicino al
vano misuratori.
secondo voi,sarà sufficente oppure devo collegarci i pilastri?
fermo restando che il potenziale sarà coordinato con le correnti di guasto e
misurato.
fatemi sapere e se esistono alternative in merito alle nuove costruzioni

 ha scritto nel messaggio
news:fQb39.185127$vm5.6...@news2.tin.it...

Per il coordinamento sarebbe sufficiente una resistenza di terra pari a 1666
ohm con int. diff. da 30mA; credo che, almeno che non sei su una cava di
roccia, il valore ottenibile potrà essere inferiore. Il mio consiglio è
comunque quello di collegare i dispersori di fatto (plinti di fondazione)
valgono di più di qualsiasi dispersore intenzionale.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:fQb39.185127$vm5.6...@news2.tin.it...

Non esistono alternative alle nuove costruzioni, ma solo alternative
tecniche a problemi vari, voglio dire che di norma si preferisce utilizzare
picchetti come dispersori di terra e realizzare spandenti solo in caso il
terreno non consenta di infiggere i picchetti, la soluzione proposta sembra
accettabile, se vuoi utilizzare anche la gabbia del cemento-armato per
aumentare la superficie disperdente quindi diminuire la resistenza di terra
puoi farlo benissimo nessuno lo vieta, ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Riserie e affini

Richiedo il vostro gentile consiglio a questo riguardo:
Dovendo predisporre un intervento in un ambiente del tipo di quello in
oggetto devo definire i principali accorgimenti relativi al grado di
protezione IP da attribuire alle installazioni (illuminazione e forza
motrice).
Tenendo conto dei problemi connessi con le polveri di riso che rendono
gravoso l'intervento e non volendo eccedere oltre misura come è bene
comportarsi?
Posso inizialmente, per semplificare, attribuire un corretto grado di
protezione all'intero ambiente riseria senza dover andare ad analizzare la
situazione in ogni particolare? (Sarebbe bene perché almeno così facendo
potrei definire le forniture dei materiali principali senza incappare nel
mese di agosto).
Vi ringrazio anticipatamente
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:UufX8.55931$Jj7.1...@news1.tin.it...


 wrote in message
RHxX8.26823$K_4.6...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: edifici ad uso civile

Un'impresa immobiliare costruisce quattro edifici civili di cui due ville
singole e due quadrifamiliari. Questi edifici risultano collegati fra loro
al piano interrato dai garages.
In particolare ci sono 8 box di cui due doppi per un totale di massimo 12
auto.
Secondo voi occorre il CPI perchè ci sono più di nove auto?
Saluti,
MR.

 ha scritto nel messaggio
news:XQm%d.3535$IN.8...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:XQm%d.3535$IN.8...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: equipaggiamento macchine

Posso usare un salvamotore magnetotermico per proteggere tutto
l'equipaggiamento macchina oltre al motore trifase 1.8kW? da esso derivo il
trasformatore per il circuito di comando, un alimentatore switching ecc. il
neutro resterebbe non protetto oppure metto un fusibile nel circuito di
comando a 24V.
Chi mi puņ aiutare?
Grazie
fin...@libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta informazioni adeguamento impianto elettrico

Buonasera, sono un artigiano di VR, e mi rivolgo al Newsgroup per avere una
delucidazione in merito all'adeguamento dell'impianto elettrico di un
condominio. Il mio quesito riguarda la progettazione dell'impianto elettrico
parti comuni. Il condominio in questione č alimentato da due contatori
distinti trifasi, uno a servizio ascensore con potenza superiore a 6 KW, ed
uno trifase a servizio centrale termica (teleriscaldamento) e parti comuni
(vano scale-vano cantine-vano garage con + di 9 posti auto). Il mio quesito
č: se il mio intervento riguarda solamente l'esecuzione dell'impianto di
terra, devo far fare un progetto?
Se l'intervento, inoltre, si estendesse all'installazione di interruttori
differenziali a protezione delle linee appartamento-cantine-garage,
Ascensore, Centrale termica, avrei bisogno del progetto? Ringrazio
anticipatamento chi gentilmente mi aiuta a ěd interpretare ciň che le leggi
prescrivono.
Castagna fabio

 prescrivono.
Idem, come sopra, ad eccezione delle linee di appartamento e delle cantine-
garage (box) che riguarderebbero esclusivamente le "singole unità
abitative".
In tal caso, l'obbligo di progetto per ogni unità abitativa, scatterebbe per
superfici complessive (di singolo appartamento + cantina + garage (box)
ecc.) superiori a 400 m².
Rif. art. 4, comma 1 a) DPR 447/91.
Saluti.

 Ascensore, Centrale termica, avrei bisogno del progetto?
Se l'intervento riguarda le protezioni magnetotermiche e differenziali subito
a valle del contatore dei privati (cantine, garage) direi di no.
Per le protezioni degli impianti parti comuni (centrale termica, ascensore)
Certamente si
Per il garage con + di 9 posti auto  interviene anche la necessità della
pratica VVFF.
Verifica che nella zona box e relative corsie tutti gli impianti che transitano
siano sganciati dell'interruttore generale di emergenza.
Consiglio far intervenire un progettista, magari prima di fare il preventivo, o
peggio, iniziare i lavori di installazione.
Anche se succede sempre così!
Saluti
Giuliano Beduglio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsanti di apertura

In una autorimessa con obbligo CPI (in fase di adeguamento da richieste
VVF), tutti i conduttori passanti vengono interrotti con 3 pulsanti di
sgancio posti alle uscite.
Sono stati isolati i contattori enel e quadretti da una parete REI 120
(precedentemente non lo erano),
1- due ups (con 4 batterie esposte) che alimentano pompe sommerse non sono
stati isolati REI come i quadretti, bisogna isolarli?
2- i conduttori che vanno alle pompe sommerse vanno interrotti dai
pulsanti?
3- il taglio delle linee è fatto tramite relè di minima, ma ad ogni buco
di tensione va tutto giù, se alimento i relè tramite uno dei due UPS, la
linea va interrotta ugualmente da un relè di minima a valle del ups?
In sostanza l'UPS è pericoloso in caso d'incendio e quindi in presenza di
acqua per i VVF?
Mi scuso per la lungaggine e complimenti agli utenti di questo ng,
veramente preparati professionalmente.
Saluti
Andrea

 veramente preparati professionalmente.
Ma il progettista cosa dice?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contattore, teleruttore o relé?

vorrei sapere se esiste una definizione un po&#8217; più rigorosa di
relé, contattore e teleruttore. Ho cercato di raccogliere un po&#8217;
di opinioni al riguardo, ma devo dire che sono in contrasto. A mio
avviso contattore e teleruttore sono sinonimi e si riferiscono ad
apparecchiature di potenza, mentre i relé sia monostabili che
bistabili sono destinati a svolgere servizio di ausiliari. Tuttavia,
non sono riuscito a trovare conferma scritta da alcuna fonte
attendibile al riguardo. Voi che ne dite?

 bistabili sono destinati a svolgere servizio di ausiliari.
esatto,
per la fonte delle norme devo cercare un attimo
poi ti so dire
ciao
fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: colori

Avrei bisogno di sapere con certezza i colori delle spie e dei pulsanti per
le varie operazioni di comando su pannelli elettrici.
Per esempio:
spia e pulsante rosso= arresto
spia e puls. verde = marcia ...ecc.
e se è possibile anche a che normativa fanno riferimento
Grazie infinitamente.

Ci sono molte guide e vademecum  che trattano il problema, basta cercare 
sui siti dei big del settore e trovi tutto cosa occorre.
ciao.
mubeta.

 ha scritto nel messaggio
news:adqv9i$blt$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti Fotovoltaici - Progettazione - Dove acquistare i sensori?

Salve Colleghi,
grazie per la collaborazione.
Volevo chiederVi se conoscete una casa produttrice che venda i seguenti
componenti:
Solarimetro
Sensore di temperatura
Sensore per la misura del vento (Anemometro).
La Fronius vende questo tipo di sensoristica come moduli aggiuntivi da
utilizzare nei propri Inverter,
tuttavia i costi a cui vende SONO ASSURDI.
Una scheda interna che serve a collegare altre schede (quindi serve solo da
interfaccia) viene venduta a 700?+iva, questa è una vera speculazione.
I progetti sugli impianti fotovoltaici stanno facendo sempre più i conti con
una speculazione che vede le case produttrici di moduli che NON garantiscono
nemmeno la fornitura di un certo numero di moduli della STESSA DIMENSIONE,
ma garantiscono e propongono SOLO un prezzo al kWp, quindi nessuno vieta
loro di costringerti a realizzare un impianto con 3-4 moduli con misure
differenti.
Inoltre c'è il discorso che l'aumento di richiesta ha portato ad un
impennata dei prezzi dei materiali, non ultimo il fatto che NESSUNO può
garantire che la società che ha venduto i moduli, allo scadere della
garanzia o cmq dopo 10-12 anni, sia ancora costituita di fatto, con il
risultato GRAVISSIMO che se il modulo si danneggia o degrada le prestazioni
oltre il limite della garanzia, non è più possibile sostituirlo in quanto la
Società NON ESISTE PIU'.
Per concludere, ho trovato dei risultati su test condotti da un università
italiana che ha verificato le prestazioni di molti moduli prodotti dalle
principali soscietà nel mondo, confrontandone poi le prestazioni ad
intervalli di 3 mesi, fino a 15 mesi di distanza dall'effettiva messa in
esercizio, ed i risultati sono davvero terribili, sembra infatti che dopo
solo 15mesi, molti moduli di diverse case, abbiano già mostrato i primi
segni di scollamento dei rivestimenti, di ingiallimento (anche se non
degrada le prestaizoni) di bolle di aria e umidità che si sono fatte strada
nel modulo, etc...etc...
Vale la pena postare qualche opinione, sia sulla possibilità di trovare dei
sensori a poco prezzo, sia sulle reali implicazioni di questi impianti.
Saluti
G.S.

Sensori.
I sensori costano ma la domanda è servono al privato?
Personalmente credo di no.
Produzione dei moduli
Come in tutte le cose ci sono le aziende serie e quelle no. Io sono
stato distributore di una azienda che faceva dei test incredibili per
poter garantire quella famosa perdita di potenza nei 10 e 20anni.
Purtroppo non c'è cultura e si guarda solo al prezzo.
L'unica garanzia che hai è puntare su marche note e non sconosciute.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Reti telematiche

Vorrei sapere dove reperire documentazione
per progettare sistemi a cablaggio stutturato,
normative, esempi di realizzazione ecc...
Vorrei inoltre sapere se un perito elettrotecnico
iscritto all'albo, può firmare tali progetti.
Vi ringrazio per la collaborazione
Luciano

 Luciano
Ing. Denis RUFFINO
Progettazione Elettrica ed Elettronica
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IMPIANTI DI TERRA... ancora 20 ohm?

Salve a tutti... speravo che con il nuovo dpr venisse abolito anche il
limite superiore dei 20 ohm della resistenza di terra ammessa per gli
impianti a servizio di attività con dipendenti. In effetti le norme CEI
nulla dicono di questo, basta che le protezioni da prevedere siano
coordinate con l'impianto di terra a disposizione... talvolta non è uno
scherzo ottenere una resistenza inferiore ai 20ohm potendo solo piantare
una puntazza sul marciapiede davanti il locale commerciale.
Basta seguire le norme CEI o no?
Saluti, marco
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:a871926bb8a1dee9c65...@mygate.mailgate.org...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo da centro stella a terra





scusate la mia richiesta, ringrazio in anticipo 
chiunque mi dia una risposta.


Il cavo che mette a terra il centro stella del 
trasformatore media-bassa deve essere giallo verde o può avere un colore uguale 
a quello di fase?


auguri di buone feste a tutti i frequentatori del 
NG.


saluti da alan da 
milano  



 ha scritto nel 
  messaggio 
news:43a88c86$0$331$5fc...@news.tiscali.it
...

non ho riscontri di legge da 
  offrirti  


il blu (in ogni caso non è una fase è un 
  neutro)


e mi pare strano usare un colore che non centra 
  nulla come quello di fase


al limite usare il giallo verde se detto neutro 
  va collegato a terra (ma mi pare in ogni caso 


una soluzione non validissima)


ciao paperino


 


 



Alan Smith ha scritto:

La messa a terra del neutro va eseguita solamente con cavo di colore
G/V.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aerazione forzata

Salve,
a quali norme bisogna riferirsi per la realizzazione di impianti di
aerazione forzata?
Ringrazio anticipatamente
Ing. A. Vento
-----------------
Impianti elettrici Tarda Angelo
Per risposte in privato togliere NOSPAM dall'indirizzo e-mail

 aerazione forzata?
UNI 10339 (impianti aeraulici al fine del benessere)
D.M. 18 maggio 1976 ( ...quella del vietato fumare)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: elettricisti sui cartelli

Qualcuno mi sa dire quale legge obbliga noi elettricisti a scrivere il
proprio nome sui cartelli da esporre sui cantieri?

 ha scritto nel messaggio
news:r3OYc.73986$OH4.2...@twister1.libero.it...


Grazie per la risposta, ma ultimamente ho problemi di abusivie vorrei
cominciare dal rendere visibile i nomi degli installatori.
Un'altra strada potrebbe essere una tiratina di orecchie ai direttori dei
lavori se sono anche loro responsabili,
Si vedrà, comunque grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:jm4Zc.69803$1V3.1...@twister2.libero.it...



Potresti sollecitare il preposto al controllo, cioè il comune. Però
chissà cosa otterresti, visto quello che i comuni hanno fatto con le
verifiche degli impianti installati (erano previste anche queste).
Cioè: mai nulla in 14 anni! Ma chissà, magari trovi qualcuno sensibile
al problema.
Quanto ai direttori dei lavori adesso lancio una bella provocazione: "cosa
vuoi che siano quattro fili?"

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Competenze architetti

Vi invito a partecipare e supportarmi, alla discussione
nata su it.arti.architetti  sulle loro competenze
Grazie
Saluti
--
Giuliano   Biella

Correggo: su it.arti.architettura
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Far spostare linea a 20kv

Buongiorno a tutti del newsgroup
vorrei sapere un informazione
una linea dell'enel attraversa un terreno agricolo che per ora vi sono solo
vigneti, nel caso che si volesse costruire una civile abitazione vorrei
sapere se l'enel č tenuta a rendere sotteranea la linea
e vorrei sapere  chi č tenuto a pagare i lavori per lo spostamento o per far
rendere interrata la linea
datemi consigli
vi ringrazio

 wrote in message
news:cHdOc.73091$5D1.3...@news4.tin.it...

Ho paura che i lavori di interro siano a spese del richiedente.


Non è tenuto a interrare la linea, puo' essere
aerea. 
Lo spostamento è a carico di ENEL se è stata dato il 
permesso di passaggio per il fondo, a carico
del proprietario se è stato fatto un esproprio.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz



Sul poco frequentato newsgroup free.it.discussioni.enel ci sono un paio di
thread (Linea aerea - Rimozione linea aerea) che snocciolano il problema.
Ciao.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: problema termico in quadro eletrico

Debbo inserire in quadri elettrici dei dispositivi elettronici per il
comando via bus di campo, il mio problema è che essi sono certificati
fino a 0 °C ma la temperatura scenderà sicuramente al di sotto.
Esistono in commercio "resistenze termiche" di basso costo  da
inserire dentro i quadri??
Sono tutti da 36 moduli, credo che una dissipazione  di 10W sia
sufficente.
grazie a chi mi darà una risposta.

Certamente!  esistono le resistenze "anticondensa da inserire nei quadri, 
con apposita autotemostatazione.
Chiedi al tuo rivenditore di materiale elettrico.
Ti consiglio questo sito x tutto cio' che concerne l'automazione 
industriale:
www.plcforum.it
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:3da4258f.02120...@posting.google.com...

10W vanno valutati in base alla dimensione del Quadro.
Se ha dimensioni standard 800x600x2100 non credo sia
sufficiente...........!!!!
@Alex.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collettore rettilineo a spazzole

Qualcuno conosce qualche produttore?
Mi serve un binario costituito da 3 o + poli
per un sistema di alimentazione in BT a spazzole.
Grazie

 ha scritto:

Binario di che tipo?
Forse per l'alimenmtazione di un carroponte (deducibile dal fatto che ti 
serve un sistema di alimentazione a scorrimento)?
Se così fosse, ti lascio un link di un sito produttore.
E' un prodotto molto valido e sicuramente allo stesso tempo economico 
rispetto ai concorrenti.
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto:

Incomincio ad aver bisogno di una lunga vacanza
http://www.blindosbarra.it/Resources/blindotrolley.htm
Senza il link serviva a poco la mia risposta.
ciao
Inviato da 
www.mynewsgate.net

...

Binario di che tipo?
Forse per l'alimenmtazione di un carroponte (deducibile dal fatto che ti 
serve un sistema di alimentazione a scorrimento)?
Se cosě fosse, ti lascio un link di un sito produttore.


...

Incomincio ad aver bisogno di una lunga vacanza


...

j
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 230V sicuri

esiste un apparecchio che garantisca lo stacco di alimentazione nel caso 
superi i 230V, ad esempio in caso di guasto a monte la tensione arrivi a 
380V
grazie per le risposte 

Relè di massima tensione

 380V
Uno scaricatore da 250V con a monte un magnetotermico?
-- 
 Daniele Orlandi                                                        つづく

 ha scritto nel messaggio 
news:1138753724....@g49g2000cwa.googlegroups.com...
Relè di massima tensione
non succede nulla se intenzionalmente anzichè i 230V collego la 380, a pc 
schede elettroniche ecc....?


wrote:

Bruci tutto, a meno che l'alimentatore abbia uno switch 220-380.
Se il tuo problema è una 220 sicura per alimentazione PC e schede e
già sai che la linea è soggetta a forti sbalzi di tensione puoi
pensare ad un alimentatore stabilizzato.
Se è solo questione di linea "sporca" può bastare un UPS.
Axe

Axe ha scritto:

Attenzione agli ups piccoli ed economici, non sono "on line" ovvero 
intervegono solo se manca davvero tensione, per cui disturbi e 
microinterruzioni non vengono filtrati se non da miserrimi filtri RC, 
con scarsi risultati.
Se si temono sovratensioni, al soluzione più indicata sono degli 
scaricatori di sovratensione "fini" vicino al carico (tipo il PRD8 
merlin gerin).
Qui trovi un'utile guida all'uso e installazione degli scaricatori.
http://tinyurl.com/cb7va

E no! Ho dato risposta generica a domanda generica. A questo punto è
meglio che spieghi qual'è il tuo problema. Se hai il problema di
preservare sistemi informatici  o CED la cosa migliore è la completa
separazione dalla rete tramite UPS a doppia conversione, da integrare
con un sistema di protezione dalle sovratensioni.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiaraz. conformità cantine e garage

ho realizzato l'impianto elettrico di uno stabile con 10 unità 
abitative,naturalmente parti comuni e garage.
ho redatto n° 10 dic. conformità per le singole unità abitative le quali 
sulla loro pm hanno anche incluso cantina e garage di pertinenza
poi 1 per le parti comuni sia parte elettrica che tv e cit
1 per la parte comune dei garage.
un tecnico comunale mi chiede ora di redigere una conformità per ogni 
singola cantina e garage non vi sembra una cosa assurda?
A me personalmente da quando sono installatore non me lo hanno mai 
chiesto .
grazie delle vostre opinioni

singola cantina e garage non vi sembra una cosa assurda?
Sì, richiesta del tutto infondata
Ciao, Goofy

singola cantina e garage non vi sembra una cosa assurda?
	ha una ragion d'essere se le cantine
	e i garage sono accatastati separatamente dagli appartamenti,
	e come spesso succede vengono venduti separatamente
 
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

Goofy ha spiegato il 05/10/2007 :

sono d'accordo e rilancio, per spiazzare i tecnici comunali su queste 
cose basta chiedere loro di fornire rifermiento normativo o di legge, 
nel 99% non si fanno più sentire.

 	
Se sono accatastati separatamente e venduti singolarmente ci sono due 
possibilità:
1 NON hanno impianto elettrico
2 sono alimentate dal contatore parti comuni
Nel secondo caso saranno compresi nella dichiarazione parti comuni
L'importate è descrivere bene l'impianto nello "schema" obbligatorio
A me è capitato lo stesso problema con un tecnico comunale, esattamente 
la stessa situazione.
Gli ho fatto vedere che lo schema di impianto dell'appartamento 
conteneva anche la parte cantina e garage, che lo schema unifilare 
riportava la protezione e la linea per tali carichi, che nell'elenco 
materiale erano elencati i componenti installati nella cantina e nel garage.
Ha storto il naso ma non ha chiesto più niente!
Giuliano



	magari basta scrivere nella D.C. appartamento e garage 
	(identificandolo) oppure parti comuni e garage 
	piuttosto che solo appartamento... 
	Ogni tecnico ha i suoi bisogni di puntualizzazione.
	e spesso si fa prima ad accontentarlo che a discuterci.. :-|


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norma manutenzione cabina elettrica

qualcuno mi sa dire in che modo devo impostare la manutenzione delle cabine
di MT ? con che periodicità cosa devo fare per rispettare le norme di
applicazione se esistono? e quali sono?

basta 2 volte all'anno.
la manutenzione avviene dopo che la cabina viene messa fuori servvizio e
messa a terra, alla pulizia interna con prodotti specifici e allo
sgrazzamento delle parti meccaniche in movimento.In piuu' nella manunenzione
si deve constatare se i terminali sono ancora in ottime condizioni e che
dentro la cabina non ci sia puzza di ionizzazione, se no significa che
l'solamento sta per esaurirsi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info sulle industrie

Buongiorno a tutti. Qualcuno sa se esiste un database delle industrie
italiane (in particolare cartiere, produzione vernici, farmaceutiche,
ecc)
Grazie

 distrattamente scrisse:

le pagine gialle :))
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

Francesco Berrettini wrote:
[...]
Prova a visitare il sito dell'Ucimu
www.ucimu.it
--
Ciao,
Alessandro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Luoghi conduttori ristretti, non capisco!

Non capisco quale č il maggior rischio dei luoghi conduttori ristretti. Se
il corpo umano, anche per grandi estensioni, č a contatto con una
superficie conduttrice, non dovrebbe essere piů al sicuro dato che la
superficie stessa puň considerarsi equipotenziale? E se anche non č
perfettamente equipotenziale, non bypassa con la sua bassa resistenza il
corpo umano? Aiutatemi a capire!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


La curva di tollerabilità corrente/tensione del corpo umano presuppone certi 
percorsi della corrente di guasto all'interno del corpo (ad. es contatto 
mano-piedi) ed una certa resistenza del corpo umano.
In un luogo conduttore ristretto ci sono maggiori probabilità che avvengano 
contatti  con zone diverse del corpo o con parti estese dello stesso. Di 
conseguenza si ha minore resistenza del corpo e quindi, a parità di corrente 
di guasto, maggiore probabilità di fibrillazione. Inoltre essendo 
"ristretto", i movimenti potrebbero essere impediti o limitati, rendendo 
difficoltoso liberarsi dal contatto con la parte guasta.
ciao
giorgio 

 giorgio
Grazie per la risposta. Riguardo alla ipotizzabile equipotenzialità delle
superfici conduttrici che ne pensi? Forse non ci si può fare affidamento
per via dei collegamenti delle diverse parti?
Ciao



"luogo conduttore ristretto" non implica necessariamente un luogo con 
superfici metalliche, potrebbero anche essere pareti in cemento bagnato 
oppure terreno bagnato.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: omologazione impianto di terra

Scusate mi si sono confuse le idee quindi vi pongo una domanda:
a chi va inviata la domanda di omologazione impianto di terra???? (ex
modello B). ARPA, ASL, ISPESL,ecc ecc?????????

 modello B). ARPA, ASL, ISPESL,ecc ecc?????????
Una copia all'ISPESL ed una copia all'ARPA/ASL; come vedi hanno semplificato
le cose...
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale


va inviata la dichiarazione di conformità (senza allegati) unitamente al
Modello di trasmissione Dich.Conf. sia all'Ispesl che all'ASL O all'ARPA
(dipende da provincia a provincia, quale delle due ha l'incarico).
Il Modello dell'Ispesl è unificato a livello nazionale, l'altro no: nella
mia zona l'ASL adotta un modello uguale a quello dell'Ispesl, con una sola
voce aggiuntiva: richiede di specificare in maniera esplicita se l'obbligo
di verifica è biennale o quinquennale).
L'invio deve essere effettuato entro 30gg dall'inizio dell'attività, da
parte del datore di lavoro: quindi se l'impianto realizzato rimane
inutilizzato, ovviamente non c'è nessun datore di lavoro, quindi nulla da
spedire...

-- 
... a meno che non sia attivato nella città lo sportello unico per le
imprese, nel qual caso due copie della d.c. allo stesso (Mi pare).
Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normativa linee telefoniche

Salve a tutti (ogni TANTO ci si rivede)
Devo svolgere una ctu riguardante lo stato di una linea telefonica su 
palo (61 pali, molti in legno, i più nuovi in vetroresina) di proprietà 
T*l*c*m che transita in una zona boscosa montana.
Al di là di una semplice ispezione visiva, sapete quali normative si 
applicano ?
E se incrocia una linea aerea MT o AT ?
-- 
____
MazE

 
Proprio niente ?
Speranzosamente ...
-- 
____
MazE
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 220V Trifase

ciao a tutti
Uno stabilimento industriale con propria cabina di trasformazione è
alimentato da un sistema 220V 3F, come viene classificato il sistema di
distribuzione?  Non trovo riscontro nei sistemi comunemente conosciuti TN-S
/ TN-C.
E' possibile visto che gli impianti necessitano di un ampliamento inserire
un trasformatore con secondario 380V 3F e quindi eseguire un sistema di
distribuzione TN-S? (gli impianti sarebbero ben divisi in quanto questi
alimenterebbero una porzione specifica dello stabilimento)
Come dobbiamo comportarci dovendo effettuare la misura dell'impianto di
messa a terra?
grazie

"luca" <luca...@Libero.it> ha scritto nel messaggio
news:319Oc.21881$OH4.5...@twister1.libero.it...

Il tuo dovrebbere essere un sistema trifase senza neutro distribuito, come
ancora ne esistono in alcune citta'.
Non essendoci il neutro non puoi assimilarlo ai sistemi TT, TN-S e TN-C che,
appunto, si distinguono in base allo stato del neutro.
E' senz'altro consigliabile, per gli ampliamenti installare un trasformatore
di potenza adeguata con primario 220 V trifase collegato a triangolo e
secondario 400 V trifase collegato a stella.
Il centro stella (che fungera' anche da neutro) dovrà essere collegato ad un
efficiente impianto di terra, a questo punto potrai scegliere la
distribuzione TN-S o TN-C.
Io consiglio la TN-S per diversi motivi di ordine pratico soprattutto
nell'attuazione delle protezioni.
Cordialita'
Liberty Kid

 messa a terra?
Per la media tensione è indifferente, devi fare la classica verifica, per la
bassa dipende dallo stato del neutro sul secondario del trafo.
Ciao
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Responsabile Tecnico ... ex operaio

Salve ... ho da chiedervi un'informazione ...
Un operario che collabora con il Responsabile Tecnico di un'impresa per 3 
anni (non in possesso di diploma tecnico) puņ assumere il ruolo di 
responsabile tecnico ?
Deve frequentare un corso ? se si, quale ?
La normativa č la stessa anche per "idraulica" e "gas" ?
Mi aiutate, e mi risparmiate ore di ricera ?
Grazie mille
 

 Grazie mille
Le regole sono fissate dal nuovo DM 37/08 e valgono per tutte le
categorie di impianti all'interno di edifici. Nello specifico si
acquisiscono i requisiti dopo 3 anni di attività alle dipendenze della
ditta come operaio specializzato, non si conteggiano i periodi di
apprendistato e operaio qualificato (art. 4 comma 1 lettera d).
Ovviamente si acquisisoo i requisiti per la mansione prevista, ovvero
se elettricisti si acquisirà la sola lettera a) e/o b), se idraulici
la sola lettera c) e/o d), ecc.

 ha scritto nel messaggio 
news:6220429e-14c3-45a9...@l64g2000hse.googlegroups.com...


tre anni anche non continuativi (in ditte diverse) ?
curiosità ... ma il titolare dell'impresa (anche lavoratore) acquisisce 
ugualmente i requisiti anche se è "titolare" e non operaio specializzato ?

 ugualmente i requisiti anche se è "titolare" e non operaio specializzato ?
Si, se svolge attività attività di collaborazione tecnica
continuativa.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: lampade a scarica

qualcuno sa indicarmi qualche modello e marca di lampada a scarica attacco
E27 che non necessiti degli ausiliari elettrici, Grazie


Le lampade fluorescenti (dette anche a basso consumo) che si trovano
anche all'ipercoop?
Osram, Philips ecc.
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail

Non intendevo lampade fluorescenti ma bensì qualcosa di più potente tipo
mastercolour 70W ect, grazie lo stesso.
Francesco <piufra...@piumcpiulink.itpiu> wrote in message
3b9f8423...@news.inwind.it...



Lampade a luce miscelata (HWL Osram o ML, MLR Philips).
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: manuale e tracce d'esame

Salve a tutti,
sono alla ricerca di soluzioni delle tracce d'esame per l'abilitazione 
alla professione di perito.
Per la precisione cerco gli svolgimenti dei compiti, degli scorsi anni,
della specializzazione in Elettronica Industriale.
Vi sarei molto grato se potreste aiutarmi.
 
Scusate se approfitto di voi ma avrei anche bisogno di un consiglio.
Dovendo acquistare un manuale di elettronica (perchè il Cremonese che 
posseggo
 è del 1984 e quindi ormai obsoleto) mi consigliate l'ultima edizione 
della stessa casa editrice (che non mi è chiaro di quale anno sia), oppure 
la quinta edizione (2005) del manuale Hoepli.
Ovviamente chiedo consiglio a chi li ha utilizzati/visionati entrambi.
 
Resto in attesa di buone nuove.
 
Grazie 
Saverio

 ha scritto nel messaggio 
news:b6539eeb55444d86ff904eced90eac05$1...@www.progesis.net...


Loris ti sono grato per la segnalazione.
Avevo già letto il messaggio di Heber sul forum dei periti industriali
per cui mi ero scaricato le tracce d'esame.
Il punto è che sono alla ricerca di qualche esempio svolto.
Riguardo al testo Barile poi, ho avuto modo di visionarlo al collegio
(perchè posseduto da un collega)e purtroppo non ci sono le prove 
di elettronica industriale.
Se hai delle nuove info fammi sapere.
Grazie ancora.
Saverio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Capitolato d'appalto

Qualcuno conosce un sito dove si possa scaricare gratuitamente il capitolato
speciale d'appalto per impianti elettrici?
Grazie Alessandro.

 wrote in message 8fiska$55i$1...@nslave2.tin.it...

"il" capitolato??
acc...se lo trovi fammi un fischio!!!
Kay
;-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti

Rifacimento impianti elettrici.
Per informazioni:
www.diemmedi.it



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: profondità di posa di cavi elettrici

Salve a tutti,
Vorrei chiedervi a quale legge devo fare riferimento per trovare la
profondità di posa dei cavi elettrici sotto una superficie di passaggio per
automezzi, potete aiutarmi?
Almeno conoscete tale profondità?
Grazie
Noisemaker

"Noisemaker" <noise...@TIHOFREGATOtin.it> ha scritto nel messaggio
news:BF4Ea.52169$pR3.1...@news1.tin.it...

In generale il riferimento sono le norme tecniche e principalmente la norma
CEI  11-17. In sintesi:
- la profondità deve essere almeno 0,5 metri (estradosso superiore
tubazione), inoltre deve essere prevista una protezione meccanica
supplementare, oppure in alternativa usare cavi con armatura metallica
costituita da fili di spessore di almeno 0,8 mm;
- non è richiesta nessuna profondità minima di posa se il cavo è posto entro
un tubo protettivo che resista ai normali attrezzi di svavo, per esempio:
tubo metallico.
Se invece ti riferisci a sottoservizi di pubblica utilità, allora devi fare
riferimento alla direttiva 3 marzo 1999 della presidenza del Consiglio dei
Ministri "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"
che in ogni caso fa riferimento alle norme CEI 11-47 o CEI 11-46 per le
polifore (condotti polifunzionali prefabbricati).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Ti ringrazio.
Noisemaker

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: consulenze sulle fatture enel





chi si occupa di ottimizzazione delle bollette di 
fornitura? C' è da guadagnare qualche spicciolo o sono solo 
chimere?



chi si occupa di ottimizzazione delle bollette di fornitura? C' è da guadagnare qualche spicciolo o sono solo chimere?
L'energy manager.
C'è da guadagnare. Basta trovare clienti con bollette energetiche
importanti...
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

Stefano, STR
Ciao
Gianni

 ha 
scritto nel messaggio 
news:c1uo6t4g8mqehj0vm...@4ax.com
...

concordo con Gianni ma forse è meglio 
aspettare la piena attuazione del libero mercato dell'energia


salutoni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Formazione

vorrei intraprendere l'attività di progettazione di impianti elettrici.
Qualcuno mi spiegare l'iter da seguire ed eventuali testi e siti da
consultare? grazie
xba...@monrif.net

 consultare? grazie
un buon sito
http://www.elektro.it/elettrolink/elettrolink_0.html
per il resto credo sia fondamentale accumulare un po' di esperienza in
qualche studio di progettazione.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ampere

Salve mi chiamo Gianluca Pacifici, sono un neo libero professionista,
innanzi tutto faccio un saluto a tutti e mi complimento per la
cortesia che dimostrate; scrivo perchè ho da poco comprato il SW
Ampere della Electrographics, chiedo se qualcuno di voi lo utilizza e
se ha mai riscontrato errori di calcolo; il mio dubbio nasce con le
cadute di tensione delle partenze monofasi quando il sistema è trifase
non equilibrato, so che si tratta di calcoli vettoriali ma è possibile
aumenti di tensione anche significativi?
Certo in un vostro cordiale riscontro porgo cordiali saluti.
Gianluca Pacifici.

 ha scritto nel messaggio
news:3ebf5b1e.04010...@posting.google.com...

Io lo uso da anni, lo trovo molto valido (come tutti i prodotti
electrographics), non ho mai notato niente di strano in Ampere, mi puoi
inviare il file del progetto in questione ?
l.borra[At]rossiec_dot_com
ciao

 aumenti di tensione anche significativi?
Anch'io, come il collega Fedor, utilizzo Ampère da parecchi anni e non ho
mai riscontrato problemi. Anzi lo ritego un ottimo strumento di lavoro.
Ovviamente bisogna sempre ricordare che il software esegue stupidamente dei
calcoli l'imputazione dei dati ed il loro riscontro è sempre del
professionista.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Non avendo di meglio da fare 
gipac...@libero.it
 (Gianluca Pacifici)
scriveva:

Anche io come te sono un giovane professionista... ho 'aperto
l'ufficio' in questi giorni.
Collaboro da diversi anni con uno studio di progettazione dove ho
utilizzato, e continuerò a farlo, il programma da te indicato.
L'unica volta in cui mi è successa una cosa del genere, è stato a
causa di un errore nell'impostare qualche dato... tipicamente i
rifasamenti o carichi capacitivi.
Prova a controllare per bene le utenze una a una, anche quelle non
interessate dal problema.
Se non risolvi, senti il servizio assistenza, molto competene e
veloce.
Stefano
===

...

SECONDO LA VOSTRA ESPERIENZA E' POSSIBILE UNA SITUAZIONE DEL GENERE:
|QUADRO GENERALE
|
-INT.GENERALE 4X160A (40,281Kw)
-PARTENZA "X" INT. 4X20A (3,479Kw;FG74X10;333metri;dV%2,434)
-...ALTRE PARTENZE
||
||
||SOTTOQUADRO "N"
--INT.GENERALE 4X10A (3,479kW;dV%2,434)
--PARTENZA "Y" FUS.2X2A (0,435kW;FG72X2,5;27metri;dV%2,345)
--...ALTRE PARTENZE (NON E' POSSIBILE EQUILIBRARE)

...

Gazie per la cortesia dimostrata, a quale indirizzo ti posso spedire il file?
ciao

...

Gazie per la cortesia dimostrata, a quale indirizzo ti posso spedire il file?
ciao

 ciao
a questo:
l.borra[At]rossiec_dot_com
sostituisci [at] con @ e  _dot_ con    .
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fasi equilibrate

 domanda:
  se le tre fasi sono squilibrate perchč la corrente fluisce nel neutro?
   e se non ci fosse il neutro dove andrebbe la corrente di squilibrio?
  grazie! 

 ha scritto nel messaggio
news:H6fyf.128501$65.36...@twister1.libero.it...

il ""problema"" esiste perchč detti carichi fanno capo al neutro
e questo viene a trovarsi in tensione in caso di squilibrio.
tra fase e fase non ci sono problemi la corrente fluisce
tra le fasi e basta  (anche solo due su tre)
ciao paperino


E la terza fase funziona da ritorno per il flusso di corrente ADF

 E la terza fase funziona da ritorno per il flusso di corrente ADF
????? non ho capito?????

paperino ha scritto:

Parlando  di CARCHI  TRIFASI EQUILIBRATI senza neutro:
Ma per forza perche' ci deve essere una andata ed un ritorno.
In ogni istante l'ampiezza delle sinusoidi delle fasi RST
e' in due fasi ( Es; R-T)  la meta' del valore della fase S.
che fa da ritorno.
Parlando di carichi trifasi SQUILIBRATI senza neutro:
Mettendo i vettori delle correnti  su un piano cartesiano
con  il rispettivo sfasamento ,la somma vettoriale delle tre fasi e'nulla.
Parlando di carichi MONOFASI con neutro:
La risultante vettoriale delle correnti fasi RST, dara' una corrente
che si chiudera' attraverso il neutro mettendolo in tensione.
ADF

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CERCO ALTRO IMPIEGO

Mi chiamo Fabrizio e sono un elettricista di 25 anni, assunto a tempo
indeterminato da circa 4 anni, come operaio elettricista 3°livello con più
di 3 anni di esperienza come manutentore alle palazzine Agip Petroli di Roma
(via Laurentina). Attualmente la mia ditta purtoppo, da alcuni mesi, NON sta
passando un ottimo periodo lavorativo e si prospetta l'ipotesi di alcuni
licenziamenti, il titolare ha usato il termine "iniziatevi a guardare
intorno", a me ed agli altri ragazzi della ditta per il fatto che non
abbiamo famiglia, mentre da noi ci sono anche operai sposati e padri di
famiglia. Quindi vorrei sapere se in questo Ng ci siano altre imprese
disposte all'assunzione di personale. Gradirei preferibilmente quelle che
hanno appalti a Roma o zona Castelli Romani.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che prenderanno in considerazione il
mio appello.
Fabrizio.

 Fabrizio.
Spendi 1 euro e compra in edicola "Lavorare". Troverai richieste per almeno 20 elettrici a
settimana (la maggior parte interinali). Buona fortuna
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Camerate

Salve a tutti,
sto ristrutturando alcune palazzine di una caserma, nel dimensionamento
dell'impianto d'illuminazione non ho trovato alcun riferimento sulla Norma
UNI 10380 relativo all'illuminamento necessario nelle camerate e/o
dormitori. Inoltre è necesaria l'installazione di un impianto manuale di
allarme incendio (secondo me no in quanto i locali non rientrano tra quelli
a rischi specifico, o rientra nella classificazione tra i luoghi
M.A.R.C.I..O. tipo A?)
Grazie a tutti per la collaborazione.


scrisse:

Serve segnalazione per evacuazione (impianto manuale ad esempio). E'
un albergo e rientra nel DM relativo alla prev. incendi.
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora adeguamento 46/90:-( dubbio interpretativo

Per quanto riguarda gli impianti elettrici la possibilità di adeguamento
concessa fino al 31-12-98 valeva solo per le abitazioni private o anche per
tutte le altre tipologie previste dal comma 2, art. 1 del DPR 447/91,
Regolamanento d'Attuazione? Saluti e grazie per l'attenzione.

Eolo ha scritto:

L'obbligo di adeguamento riguardava gli impianti elettrici di tutte le
tipologie e quindi anche quelle del comma 2. Chiaramente nei luoghi di
lavoro, essendo già in vigore il DPR 547/55 e successivamente il
D.lgs. 626/94 gli impianti elettrici "dovevano" essera già a regola
d'arte e quindi se non lo erano era l'occasione giusta per adeguarsi.
In realtà dopo 15 anni di 46/90 e 11 di 626 da adeguare c'è né
ancora una montagna soprattutto dal centro in giù.

 c'è né
Quando la regola dell'arte non va d'accordo con l'ortografia. :-))

 Quando la regola dell'arte non va d'accordo con l'ortografia. :-))
Più che con l'ortografia direi che ho problemi di sincronismo tra il
cervello e la tastiera...
P.S. A quale sole d'agosto ti riferisci? Semmai ho fatto overdose di
umidità...

tipologie e quindi anche quelle del comma 2.
Ti replico dopo che ho ritrovato l'articolo della Legge 266/97 che prorogava
i termini, riportandolo integralmente (magari a qualcuno interessa):
Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.
46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici
adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46
del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le
parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Quindi la proroga valeva solo per gli edifici ad uso civile e non per quelli
del comma 2, art. 1 del Regolamento d'Attuazione.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT simboli interruttori magetotermici, differenziali, fusibili.....

Devo disegnare (tipo schizzo) un piccolissimo quadro, e non ho
disponibilita' di usare il CAD, esistono e dove posso trovarle a Roma delle
mascherine con i simboli base di impianti BT?
grazie a chi mi potra' aiutare
Ciao FABIO



Mi ricordo i trasferibili della Letraset R41
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore di riserva e obbligo di progetto.

In un impianto soggetto a obbligo di progetto è stata aggiunta una
linea in cavo sotto un interruttore magnetotermico-differenziale
esistente previsto nel progetto ( interruttore riserva ).
L'intervento è da intendersi come manutenzione straordinaria ( e
quindi l'installatore se la può cavare senza progetto , indicando
semplicamente che la Iz del cavo soddisfa la relazione Ib<=In<=Iz  ) o
come ampliamento ( e quindi è necessaria la variante al progetto)?
Grazie.


wrote:

Se il progettista che aveva previsto l'interruttore di riserva e
relativa linea (dubito) allora è manutenzione straordinaria.
Altrimenti è un ampliamento e deve essere progettato. Ovviamento a
piccolo intervento corrisponde piccolo progetto e piccolo compenso,
con una pagina fai tutto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scuola materna

A seguito di un incarico ricevuto per installare un impianto elettrico
presso una scuola materna, mi rivolgo al ng per reperire maggiori
informazioni al riguardo.
- Normativa da seguire
- Prescrizioni particolari
- Dotazioni consigliabili
- Grado di protezione contro gli urti
Chiedo cortesemente qualche consiglio a quanti hanno avuto esperienza in
merito.
Ringrazio tutti per l'attenzione e la disponibilita'
Saluti da       Fabrizio

...


>


--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

> >parere dei Vigili del fuoco.
Si, d'accordo, ma non dimentichiamoci di essere dei *Tecnici* e quindi di
essere tenuti ad applicare la Scienza e la Coscienza in ogni nostro lavoro
(anche se USSL e VV.F. spesso ci trattano come se dovessimo solamente
applicare supinamente ed acriticamente le loro circolari o, peggio, i loro
"pareri").
Saluti a tutti,
Ing. Roberto FURLAN

Ciao e grazie,                                                  Fabrizio
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: picchetto

è possibile senza nessuna richiesta ed autorizzazione eseguire l'impianto di
terra nel suolo pubblico ( sul marciapiede)?

 terra nel suolo pubblico ( sul marciapiede)?
Certo che è possibile, ma è anche possibile essere contestualmente
sanzionati per l'occupazione abusiva del suolo pubblico e, in taluni casi,
anche per l'abuso edilizio.
Conviene farsi preventivamente autorizzare dall'ente locale proprietario del
suolo per le ovvie necessità imprescindibili della sicurezza elettrica.
L'eventuale e improbabile diniego potrebbe essere uno scomodo imbarazzo per
il comune. Non credi ?
Saluti.

qua nel mio comune stanno infilzando di picchetti tutti i marciapiedi senza
nessuna autorizazzione.
Posso fare casino presso l'uffciio tecnico comunale?
"ing. Aldo Maram" <aldomaram@psm?.it> ha scritto nel messaggio
news:9nvar8$vo6$1...@nreada.inwind.it...


 Posso fare casino presso l'uffciio tecnico comunale?
Fare casino può essere autolesivo.
Per certe cose basta chiamare la polizia municipale.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Riutilizzo Magic Biticino?

Avrei alcuni pulsanti, interr. e deviatori Magic degli anni 70 in cui trovo
il marchio Imq e sono leggermente piu' corti, ma con lo stesso innesto al
telaio degli attuali e vorrei riutilizzarli. Ho visto che la resistenza del
contatto, letta con un ohmmetro digitale da quattro soldi, e'  di qualche
Ohm, a fronte di 1.5 Ohm dei nuovi, ma questa misura e' imprecisa e, se non
sbaglio, influenzata dai potenziali di contatto dei materiali, ( desiderei
una spiegazione per una lettura di 3 Ohm con il tester dig. di basso costo
nel contatto di un interruttore vecchio e di 1.5 nel nuovo).
In ultimo chiedo se e' corretto usare il filo da 1 mm2 per il circuito dei
pulsanti dei rele' a 220V.
Grazie, Gianmaria Samori'

 Grazie, Gianmaria Samori'
la sezione minima dei conduttori (tabella 52e della norma CEI64-8/5)
dice ke per cavi in installazioni fissa bisogna usare 1.5mmq per circuiti d
potenza e 0.5mmq per quelli di comando
ciao
fabio

 ha scritto nel messaggio
news:aj54km$d3l$1...@panco.nettuno.it...

Non mi sembra che basti il marchio IMQ su di un prodotto per garantirne la
sua conformità alle leggi.
Con la resistenza indicata e la conseguente caduta di tensione ai capi
dell'interruttore trasformerebbe questi in una stufa (V=R*I, W=V*I)), il
valore letto sullo strumento è sicuramente falsato dalla natura dei
materiali interposti tra gli elettrodi, prova ad eseguire una misura con
metodo voltamperometrico, ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni