Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fase e Neutro o 2 fasi???

Ciao a tutti!
Spero di trovare su questo NG la risposta ad un quesito che non riesco a 
risolvere.
Il problema è questo:
La tensione che ho a casa è a due fasi anziché fase e neutro... Ora mi 
chiedo perchè sia così!!! A scuola il prof di elettrotecnica ci insegnò che 
la tensione veniva fornita con neutro e fase (almeno per gli usi domestici), 
prendendo, ad esempio il centro stella e un ramo di uno schema trifase (sono 
passati anni.... perdonatemi termini non proprio adeguati)... Invece da me 
no!!
Qualcuno mi sa spiegare il perchè? A me sembrerebbe, da poche rimembranze, 
che invece della tensione di fase di un sistema trifase a tensione 
concatenata di 380V, venga fornita la tensione concatenata a 220V di un 
sistema trifase a tensione di fase 130V (trattasi forse di vecchio sistema 
distributivo risalente aglia anni 60 quando c'era la 125?).
Questi sono i valori efficaci rilevati sui cavi nello stesso momento:
d.d.p. Fase (1 e 2) su connettore di terra = 129.2
d.d.p. Fase - Fase  = 223.4
Con rapidi calcoli sembra confermata la mia teoria di una trifase con 
tensione di fase a circa 130V...
Ora, qualche anno fa, a casa ci accorgemmo di una tensione presente sui tubi 
dell'acqua (?), per cui chiamammo l'ENEL (ora ho ACEA, sono a Roma) che 
mandò subito una squadra di pronto intervento. A parte la pericolosità, 
suppongo sospettassero qualcuno che stava scaldando l'acqua dello 
scaldabagno a scrocco...
Distribuire fase/neutro, secondo me, oltre che a dimezzare la pericolosità 
dell'impianto (del 50%, i cavi pericolosi sono la metà no?) impedisce di 
fatto che vi siano modi più che semplici (e pericolosi) di scaldare l'acqua 
a scrocco, o sbaglio?
A tal proposito scrissi anche alla stessa ACEA, che però non rispose...
Aspetto quindi risposte da voi... se ne avete :o)
ciao, grazie,
D. 

 Aspetto quindi risposte da voi... se ne avete :o)
Attendiamo altri pareri.
Saluti
Fabio

 Attendiamo altri pareri.
:) concordo. Grazie per il tuo.
D. 

 sicuri che con 220...
Esatto, vale comunque la buona vecchia legge di Ohm. I=V/R se la
resistenza rimane uguale la corrente verso terra sarà minore nel
sistema 220 trifase (127V verso terra) rispetto al 380 trifase (220V
verso terra).
 
Ciao
Fabio

 wrote in message
mU%od.48588$Ni.16...@twister1.libero.it...


 Ciao Agos
ciao e grazie delle info,
DaDuS.

 intendi?
Nei condomini tutte le tubazioni (masse estranee) entranti nell'edificio
devono essere collegate alla barra equipotenziale di terra, o comunque al
nodo principale di terra dell'edificio, proprio per evitare anche questi
inconvenienti. Evidentemente se nei rubinetti c'era tensione o non erano
collegati aterra, o, peggio ancora, la terra condominiale non esiste, o se
esiste va verificata perchè non è efficiente (coordinamento), o qualcuno nel
condominio ha problemi al proprio differenziale (sempre che ce l'abbia).
Ciao

 Ciao
In effetti all'epoca l'impianto di terra non era proprio presente. I lavori 
di adeguamento sono stati fatti pochi anni fà (Del resto la palazzina è 
della metà degli anni 50).
Per quanto riguarda l'utilizzo dei differenziali nei primi anni 90, dubito 
che nel mio condominio fossero presenti...
Grazie per i chiarimenti,
ciao,
DaDuS.

 l'esattezza 230V che è la norma europea).
:o(
230 NON li ho mai visti qui, te lo garantisco. In questo momento sto a 221V. 
Ma spesso la tensione scende  anche a 210V (di sera, quando i consumi 
aumentano), tanto è vero che sono stato costretto (dopo un alimentatore 
bruciato e vari spegnimenti improvvisi del PC con brutte conseguenze....) a 
comprare un UPS, che regolarmente, e diverse volte al giorno (Il carico 
sulla mia rete non c'entra.....), entra in funzione per supplire ai forti 
abbassamenti di tensione che abbiamo sulla linea. I valori li ricavo proprio 
dall'interfaccia dell'UPS (uguali a quelli rilevati dal voltmetro digitale). 
Il suo intervento lo sento da un "clic", ed è verificabile dall'interfaccia 
di gestione (tensione uscita>>tensione ingresso in caso di intervento....).
Mah!!!
ciao,
D. 

 nell'87/88. Io avevo 12/13 anni. Ricordo che quando mio padre chiamò
Rileggendo i messaggi mi sono accorto che avevo ignorato questa parte.
I differenziali a quanto ne so esistevano eccome nel 1987/88, la mia
abitazione è dell'80/81 e ha come generale un "bellissimo" Ave (no comment,
please) regolabile (0,03 o 0,3A) dell'epoca.
Per giunta scatta in tempi più che accettabili (a norma) e ad una corrente
di 24mA (se tarato a 0,03), per questo non è mai stato cambiato.
Saluti
Fabio

 ha scritto:

Stesso problema a Trieste.
Attenzione che in questo caso non è possibile utilizzare il loop tester per 
effettuare la verifica della resistenza di terra ( successo personalmente, 
Kyoritsu che si rifiuta di eseguire la misura perchè trova il "neutro " in 
tensione !
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Perchè il neutro in tensione?  Questo può accadere sia con sistema 380 che
220V, ma è un'anomalia, anche se l'ente distributore non ne risponde in
quanto è ammesso, purtroppo, che il neutro possa andare in tensione. Il non
riuscire ad effettuare la misura con il sistema dell'anello di guasto è
dovuto al fatto che il neutro non è quasi mai disponibile, almeno per i casi
incontrati, ed anche ASITA vuole giustamente il riferimento del neutro. Ora
noto che hai messo la parola neutro fra virgolette, forse intendi dire che
dovrebbe essere neutro ma è una fase.
