Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Algoritmo intervento contatore elettronico [lungo]

Salve,
c'è qualche anima pia che possa darmi una risposta certa a un dubbio sul 
funzionamento dello sgancio per superamento di potenza dei nuovi 
contatori elettronici ENEL?
A)
innanzitutto se è uguale per tutti o è differenziato per:
- monofase o trifase
- uso domestico o altri usi   o potenze impegnate
- generazione (versioni GEM/GET o GISM/GIST , rispettivamente 1a e 2a 
generazione)
cercando in giro e chiedendo ai tecnici Enel ho trovato informazioni 
contrastanti:
1) sul sito Enel e altre fonti (es. associazioni consumatori) si dice 
che si può prelevare fino al 33% in più per 182 minuti (cioè il 21% 
oltre la potenza disponibile, pari alla contrattuale +10%) : ma i 
riferimenti erano ai contatori domestici, e non è chiaro se si applica 
solo a questi o a tutti;
2) un tecnico Enel mi ha detto che ci sono 2 scaglioni: il +15% per 182 
minuti o il +21% per 62 minuti (e che gli incrementi % si calcolano 
sulla contrattuale, non sulla disponibile)
B)
scusatemi, ma ripropongo la solita questione irrisolta della 
ripartizione della potenza sulle fasi, ad esempio se sia possibile 
assorbire tutto il carico su una sola fase (come assicura qualcuno, 
compreso un tecnico Enel) o perlomeno un carico superiore al "classico" 
1/3 della potenza trifase.
Chiedendo a vari "tecnici" Enel, si ottengono risposte contrastanti (da 
"tutta potenza possibile su una sola fase" a "massimo 1/3", passando per 
varie ipotesi "intermedie" e tra queste "solo per brevi periodi" oppure 
"anche continuativamente"... ) !!??
Per favore, credo che la questione sia interessante, c'è qualcuno che 
conosca una fonte "affidabile" che abbia accesso ai documenti del 
settore Ingegneristico dell'Enel (sembra che vi siano riportati "nero su 
bianco" gli algoritmi di intervento) e possa divulgarli ?
Chiedo perdono per la prolissità e l'insistenza (farò penitenza con due 
giorni di cilicio e fustigazioni e musica di Stockhausen...)  e 
ringrazio per l'attenzione.
Grazie!

 "anche continuativamente"... ) !!??
Io ho un GET e posso assorbire tutto il carico su una sola fase. Poi in 
pratica non mi capita mai, perché ho le varie zone della case con relativi 
elettrodomestici suddivisi tra le 3 fasi... però ho provato appositamente e 
non scatta se non superi la potenza contrattuale, ovviamente.

 e non scatta se non superi la potenza contrattuale, ovviamente.
Grazie per la risposta.
Sto raccogliendo varie "testimonianze" pratiche, sia su internet che tra 
conoscenti, e in alcuni casi la prova riesce, in altri no.
Purtroppo non vengono riferiti molti dettagli, quindi non saprei dedurne il 
motivo (tipo di contatore/contratto? durata della prova?).
Aspetto l'illuminazione... (sperando che il contatore resista! ... azz... 
chi ha spento la luce???) 

 elettronici ENEL?
Ho un pdf  con l'algoritmo di intervento (per superamento potenza) dei 
gruppi di misura GEM e GET1.
Se indichi una mail valida, te lo posso mandare.
-- 
Giorgio 

Se indichi una mail valida, te lo posso mandare.
Anche a me per favore.
La mia č valida.
Grazie

Se indichi una mail valida, te lo posso mandare.
Se puoi mandarla anche a me ti ringrazio, anche la mia mail è valida.


Se pui inviare il pdf anche a me ti ringrazio molto.
L'ndirizzo e-mail è valido.
Ciao, Masino.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Giorgio
L' e-mail automatica dell'indirizzo viene tagliata da libero.... perciò
ripeto:
Se pui inviare il pdf anche a me ti ringrazio molto.
L'ndirizzo e-mail è: 
masu...@libero.it


 Giorgio
Grazie mille, molto gentile !
 per la mail valida, per favore, togli i numeri da: 
lev123...@libero.it
Leonardo. 

 Se indichi una mail valida, te lo posso mandare.
Bè, allora se posso averla anche io......
ecco la mia mail valida:
xxxbgiul...@xxxmclink.it
Basta togliere le "X"
Grazie!!!!!!
GIuliano

gs ha scritto:

Ringrazio Giorgio "gs" per il file, che ora metto in condivisione 
pubblica a questo indirizzo :
http://www.box.net/shared/ed8oaqsm63
Così risparmiamo il buon Giorgio dal dover provvedere a singoli invii...
fatemi sapere se il link funziona.
P.S. Il GEM e il GET sono i contatori elettronici di prima generazione, 
però è probabile che per uniformità anche i GISM e GIST abbiano un 
funzionamento simile...
Ciao a tutti.

 ha scritto nel messaggio 
news:48dcf904$0$41651$4faf...@reader4.news.tin.it...
 >> Salve,
 >> c'è qualche anima pia che possa darmi una risposta certa a un dubbio 
sul funzionamento dello sgancio per superamento di potenza dei nuovi 
contatori elettronici ENEL?
 >


 > Giorgio
Ringrazio Giorgio per la cortesia e la sollecitudine.
