Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppo elettrogeno e CPI

Si prevede di installare un gruppo elettrogeno da 50 kVA in uno stabilimento
industriale.
Il gruppo elettrogeno č soggetto al controllo di prevenzione incendi.
Mi č stato detto che quelli in container insonorizzati sono da preferire in
quanto, pur costando un po' di piů,
non necessitano di particolari controlli da parte dei vigili del fuoco.
Qualcuno puň chiarirmi le ideee in merito ?
Grazie.
Vitolux

non necessitano di particolari controlli da parte dei vigili del fuoco.
Quelli insonorizzati sono migliori solo perche' fanno meno rumore.
Se il gruppo funziona solo quando c'e' l'incendio, chissenefrega se e'
rumoroso.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 rumoroso.
Il gruppo elettrogeno funziona quando manca la tensione di rete.

Il gruppo elettrogeno funziona quando manca la tensione di rete.
Non solo e non sempre


Qualcuno può chiarirmi le ideee in merito ?
Diciamo che il container semplifica il problema, evitando la
realizzazione di un locale dedicato al gruppo elettrogeno e il
soddisfacimento di questo locale alle norme di prevenzione incendi.
Per il container invece bastano le eventuali distanze di rispetto.
Inoltre isonorizzare un locale non è una cosa facile (se il rumore è
un problema...)
Non so (ma forse qualche collega piu' uso alle pratiche di prevenzione
sa rispondere) se il container puo' evitare di ricadere nell'attività
soggetta (magari in virtù della sua provvisorietà)...
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4


Scusa avevo capito male. Il gruppo non serve per alimentare le pompe
antincendio, ma come alimentazione di riserva per i carichi orninari.
Devi valutare se c'e' problema di rumore.


 soggetta (magari in virtù della sua provvisorietà)...
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:lFK5a.145024$ZE.41...@twister2.libero.it...

Io ho installato un GE da 470KVA in Container, non ho però seguito
le pratiche CPI dei VF, ma Sono installati solo n°2 estintori e una
centralina
di rilevazione(tra le altre cose non necessaria).
Di più non saprei specificarti.
@Alex.

 ha scritto nel messaggio
news:X675a.138406$YG2.4...@twister1.libero.it...

La pratica di prevenzione incendi deve essere fatta in ogni caso quando il
gruppo elettrogeno supera i 25 kW di potenza endotermica. L'unica cosa che
cambia nell'utilizzare un gruppo elettrogeno all'aperto, č che non č
necessario il rispetto di tutte le prescrizioni previste per i locali
contenenti il gruppo elettrogeno (compartimentazione REI, soglia, distanze
di rispetto, ecc.)
--
--
Michele Guetta - perito industriale


[CUT]
Mi sono permesso di tagliare tutta l'interessante parte normativa.
Ora tutto quanto postato risulta evidente, non applicabile per macchine
destinate all'istallazione in impianti di produzione, o Antincendio.
Poichè sto realizzando l'installazione di un gruppo da 560KVA in
una C.le Termo Elettrica, azionato da minima tensione sbarre, questo ricade
esattamente in questo caso.
Dove posso recuperare qualche norma che disciplina l'installazione in
questione
in quanto esclusa dal tuo Allegato Tecnico.....???
Grazie.
P.I. Baraldi Alessando.

...

Se sei interessato a cofanature e containers insonorizzanti puoi
visitare il sito della Dmeco insonorizzazioni: 
www.dmecoitalia.com
. La
Dmeco produce cofanature e containers insonorizzati per gruppi
elettrogeni, motopompe ecc.