Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici in centrale termica a metano

Saluti a tutti.
Se possibile vorrei avere qualche risposta sulla tipologia di impianti
elettrici previsti dalle normative in una centrale termica di uno
stabilimento industriale, con queste caratteristiche (premetto che non sono
uno specialistica elettrico):
- n°2 caldaie RIELLO di produzione acqua calda a 80°C, di potenza termica
1.250.000 kcal/h e 800.000 kcal/h, alimentate a gas metano;
- locale a ventilazione naturale, di volume 475,2 metri cubi, altezza 6 mt.;
- n° 5 aperture di dimensioni 30 cm x 100 cm realizzate lungo il perimetro
dei muri laterali negli spigoli superiori (per permettere la fuoriuscita di
eventuali fughe di gas metano, piu' leggero dell'aria);
- le aperture sulle porte della centrale termica, che forniscono l'aria
comburente mediante ventilazione naturale, hanno un'area complessiva di
27600 cm2;
- dentro il locale, su muro perimetrale distante 2,5 mt. dalle caldaie,
sara' presente un quadro elettrico che deve dare potenza a n°3 pompe
centrifughe (di circa 10 kW cadauna), ai 2 bruciatori delle caldaie, e che
deve essere collegato alla strumentazione sul circuito acqua: termostato
alta pressione, pressostato bassa pressione e flussostato bassa portata;
- Impianto di illuminazione gia' esistente, realizzato sul soffitto (non
conosco purtroppo le caratteristiche).
La domande sono:
1- Quale e' la normativa di riferimento (CEI o norme antincendio)?
2- Che tipo di esecuzione deve avere il quadro elettrico e l'impianto di
illuminazione (IP.., antideflagrante, ecc.)?
3- Cosa significa quadro "a tenuta stagna"? Cioe', deve essere a tenuta
rispetto al gas metano?
4- Classe IP e' la classe di "tenuta" rispetto a acqua e polveri, e non
rispetto ai gas, o mi sbaglio?
Ringrazio anticipatamente, anche solo per la pazienza di avere letto tutto.
------------------
 Alberto Bertoni
------------------

 ------------------
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************




rispetto al gas metano?





1- Quale e' la normativa di riferimento (CEI o norme antincendio)?
IL D.P.R. N° 447 del 6 Dicembre 1991- Regolamento di attuazione -
all'art.4 comma f) stabilisce che devono essere sottoposti a
progettazione :
gli impianti di cui all'art.  1,  comma 1,  lettera e),  della legge,
per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e
simili,  nel caso di stoccaggi;
La Norma che regola l'esecuzione degli impianti elettrici è la CEI
31-30. In attesa che venga pubbliacata la nuova Guida per
l'applicazione della suddetta Norma, si deve applicare la vecchia
Norma CEI 64-2/A - Appendice B.
Per stabilire il tipo di apparecchiature da installare all'interno
della Centrale Termica è necessario preventivamente stabilire la
classificazione dei luoghi.
Nelle Zone C3Z2 gli impianti elettrici devono essere del tipo AD-FT,
con grado di protezione IP 55 (Variante di prossima pubblicazione)
Nelle Zone C3Z1 gli impianti elettrici devono essere del tipo AD-PE
Presumibilmente il quadro elettrico verrà posizionato in zona C3Z2,  e
quindi dovrà presentare un grado di protezione >= IP55.
Prestare attenzione al posizionamento degli apparecchi illuminanti in
quanto se installati in Zona C3Z1 devono essere del tipo
antideflagrante.