Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione terra

Buongiorno.
la ditta che sta ristrutturando le parti condominiali ha sostituito il filo
di terra che dal montante delle scale arriva nell'appartamento.
prima il filo che arrivava al nodo di terra del mio appartamento era un
cordino da 6mmq, mentre quello nuovo è di soli 2,5mmq. (ovviamnete il
montanete resta da 6mmq).
vorrei sapere se ciò è regolare o se sia meglio collegare i vari fili di
terra del mio appartamento(linee 1,5 e 2,5mmq) al montante usando  un filo
più grosso(4 o 6mmq).
vi ringrazio.


scrisse:


Quasi sicuramente esiste un progetto di adeguamento e relativo progettista.
Consiglio di visionare il progetto e il dimensionamento del conduttore 
di terra.
Non vorrei che la Ditta installatrice tirasse al risparmio.
Se in vece il progettista ha deciso così........
A mio parere per un montante condominiale preferirei una sezione più 
grande, 6 o 10 mmq
Giuliano
Anonimo Investitore ha scritto:

-- 
Coltiva Linux, perchè Windows si pianta già da solo!

 sezione
allora, i conduttori delle line interne all'appartamento sono tutte da 1,5 e
2,5mmq.
però ovviamente ci sono più fili di terra di queste sezione che arrivano al
quadro elettrico. i montanti di potenza sulle scale inve(ovviamente) sono
maggioi di 2,5mmq(credo 6mmq pure loro).
quindi pongo nuovamente la domanda,:  è corretto collegare il "montante
della Terra" (che è da 6mmq) all'appartamento con un filo di 2,5mmq ?
oppure è consigliabile usare un filo più grosso?
il fatto è che mi pare stiano lavorando alla carlona anche per altre cose,
non mi stupirei se avessero fatto un collegamento non a regola, o comunque
sconsigliabile.
però potrei sbagliarmi di grosso,quindi chiedo a voi.
P.S:
il "montantedi terra" da 6mmq era stato installato anni fa in canalina
esterna, ora stanno incassando i tubi e quindi il monatante verrà rifatto(e
probabilmente sarà più grosso se come dite voi le normative lo impongono).
sta di fatto che da montante al quadro elettrico del mio appartamento hanno
tolto il cavo da 6mmq e ne hanno messo uno da 2,5mmq!
grazie per le risposte


Secondo me la domanda non č cosě banale come puň sembrare di prima 
lettura...
Premesso che io avrei portato dentro una terra di sezione pari a quella di 
fase... forse puň anche essere minore. Ad esempio, se entra in casa la linea 
da 6 MA il centralino č doppio isolamento non ci sono masse che possano 
essere mandate in tensione dal montante da 6, le masse saranno solo a valle 
del centralino. Se dal centralino partono solo cavi max da 2,5mmq č proprio 
neccessario mettere una terra da 6 come montante di terra?...
Ciao!
Enrico. 

forse può anche essere minore. 
Sì certo. Basta che sia verificata la 543.1.1 della 64-8/5 
Ciao, Goofy

 neccessario mettere una terra da 6 come montante di terra?...
questo non lo so, ma la scatola del quadro elettrico  è una normale Ip44
della Gewiss  con normalissimi magnetotermici/differenziali della serie
Eurodin(sempre gewiss). appartamento ad uso abitazione.
però con un collegamento del genere sarei impossibilitato, in un futuro, a
installare in casa una linea da 4mmq per alimentare, ad esempio, una piastra
elettrica o i condizionatori.).
inoltre continuo a non capire, se il montante deve essere da 10mmq come dite
voi, perchè il collegamento tra montante e appartamenti deve essere di soli
2,5mmq(quando negli appartamenti ci sono vari fili di tera da 2,5 che
raggiungono lo stesso morsetto nella scatola all'ingresso).
 grazie per le risposte