mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento alla 46/90

Ciao,
mi potete dire cosa occorre per adeguare un impianto
elettrico di un appartamento alla 46/90 ?
(...o perlomeno dove reperire tali informazioni?)
Grazie mille
Stefano
-- 
Posted from 
smtp2.libero.it
 [193.70.192.52] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 elettrico di un appartamento alla 46/90 ?
Un regolare impiantista.
E' l'unico soggetto che può certificare il tuo impianto
Saluti
Mapa

 Stefano
Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista scelto tra un ing. o un per.
ind. di comprovate capacità nel settore. (non rivolgerti agli ordini o ai
collegi: fanno scorrere solo gli elenchi nominativi senza curarsi
dell'esperienza; basta chiedere a qualcuno che abbia già provveduto al
riguardo).
Dopodichè, se a suo avviso si dovrà effettuare un adeguamento all'impianto,
ti farai fare un bel preventivo dettagliato oltre che un progetto, qualora
questo sia obbligatorio, e, quindi, chiederai l'offerta migliore e
soprattutto UNIVOCA agli installatori sulla piazza.
Al termine dei lavori di adeguamento, l'installatore deve rilasciare la
dichiarazione di conformità sulla sua opera.
N.B. L'installatore NON CERTIFICA, ma DICHIARA semplicemente quello che
mette in opera.
Per la legge, sono due cose diverse....
Saluti.

 Per la legge, sono due cose diverse....
L'installatore DICHIARA di aver eseguito un impianto a regola d'arte, di
aver rispettato le normative necessarie, di aver eseguito le prove e
verifiche
obbligatorie, di aver usato materiali conformi, adatti all'ambiente,
di aver rispettato il progetto dove necessario.
Si assume le responsabilità legali sulla sicurezza e funzionalità 
dell'impianto.
Fornisce tutta la documentazione che serve.
non dichiara semplicemente quello che mette in opera, si assume un
bel pò di responsabilità.
P.s.
dove non obbligatorio per Legge, il progetto di adeguamento
(o se si preferisce, una relazione con elenco delle opere), lo
può fare anche un bravo elettricista preparato.
Può anche essere il preventivo delle opere, la differenza è che di
solito,
in questo caso, la "consulenza" non viene pagata.
Saluti
Giuliano Biella

 Giuliano Biella
Saluti a te.

 
Infatti la parola consulenza era utilizzata impropriamente, quello che
volevo dire
che, purtroppo molti installatori vengono chiamati a dare pareri su come
adeguare
un impianto, spesso questo parere si traduce in un preventivo, e se
l'impianto
č complesso, magari si lavora per un paio di giorni, gratis.
La presenza del professionista č sicuramente un ottimo punto di
partenza, ma
a volte neppure dove c'č obbligo di progetto il progettista e
consulente,
viene chiamato prima dell'installatore.
Saluti
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: blindosbarre

chiedo gentilmente se qualcuno sa dove recuperare un catalogo delle
blindosbarre della societą Pianelli-Traversa.
In una vecchia ditta ho trovato montate delle blindo di questa ditta ma non
c'č alcun riferimento alla portata. La sezione delle sbarre č di mm.6x13.
Grazie in anticipo a chiunque mi risponda.
alan da milano



Sei sicuro che la societa' producesse le blindosbarre, non e' che le 
installasse solo ?
In ogni caso una sbarra e' cosi' semplice costruttivamente, che puoi 
anche prendere per buone le caratteristiche di altre sbarre con la 
stessa sezione e misure quasi uguali, ovviamente dello stesso materiale 
(rame-rame o alluminio-alluminio, etc.).
Se le barre sono di rame, direi che hanno una portata di 100A max.
Pekilan


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rele, contattore o teleruttore?

che differenza c'è tra relé passo-passo, contattore e teleruttore?

 il contatto, anche se la corrente continua ad invertirsi?
Perché Perché Perché Perché Perché Perché Perché
pensa a mangiare, nutrirai solo il corpo ma non prenderai in giro
te stesso
Saluti Angelo

 che differenza c'è tra relé passo-passo, contattore e teleruttore?
contattore=teleruttore
tra relè e teleruttore la differenza sta principalmente nella struttura
adatta a carichi più grossi nel caso del teleruttore.
Un relè passo passo è un relè bistabile che modifica il suo stato in modo
sequenziale in dipendenza di un segnale applicato.


aperta parentesi (non per essere polemico ma siamo qui per scambiare
opinioni o per prenderci in giro?!) chiusa....
spero non ci siano tread
saluti
A

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: INTEL 99 - Milano

Un occasione per conoscersi personalmente potrebbe essere la 16° fiera dell'
elettrotecnica e dell' elettronica che si terrà a Milano dal 18 al 22 di questo mese.
Magari ad un convegno.
Ciao.
Bruno

Un occasione per conoscerci di persona potrebbe essere la 16° fiera dell' elettrotecnica e
dell' elettronica che si terrà dal 18 al 22 di questo mese a Milano.
Magari in qualche convegno.
Ciao.
Bruno

...


...
:Giuliano ha scritto:
:buona idea, cominciamo con lo stabilire il giorno?
:Ciao, Giuliano
:
gibe...@tin.it
Siccome questa fiera l 'ho persa per tre anni consecutivi, sarò presente tutti i giorni.
Considerato che stò ultimando un lavoro a Milano farò mezza giornata di lavoro e mezza di
fiera.
Comunque il primo giorno ( 18/05 ) alle 14.30 ci sarà il primo convegno a cui assisterò "
La qualificazione dell' installatore elettrico nel mondo ". Se pensi di esserci anche tu
per quella data fammelo sapere magari via e-mail.
Ciao.
Bruno
brap...@tin.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perito industriale ed ingegnere elettrico

Che coioni, basta!
g...@xciaoweb.it
 - per rispondere leva la x

 Che coioni, basta!
Si scrive "coglioni".
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sgancio alimentazione in MT o in bt?

Avrei da porvi il quesito in oggetto che non credo contemplato da nessuna
norma.
Per le cabine di trasformazione, il circuito di sgancio di emergenza
(pulsante esterno sottovetro) e quello della centralina termometrica del
trafo li attestate sulla bobina di sgancio MT o su quella bt?
Intendendo il circuito di sgancio della centralina termometrica un circuito
di emergenza, secondo voi è corretto che sia questo circuito che quello di
sgancio manuale insistano in parallelo sulla stessa bobina a lancio di
corrente, prevedendo segnalazioni di integrità del circuito entro quadro bt
di cabina?
Io personalmente protendo per lo sgancio in bt, e bobine a lancio di
corrente, per evitare gruppi soccorritori. Voi cosa ne pensate?
Saluti,
Cozacco

corrente, per evitare gruppi soccorritori. Voi cosa ne pensate?
Sono d'accordo, per vari motivi, fra cui la possibilita' di alimentare
le pompe antincendio dopo lo sgancio "generale"
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 wrote in message
igOc9.140486$n04.3...@twister2.libero.it...


Saluti.
Sganciare in MT serve a poco, all'interno del locale c'e' comunque
presenza di tensione anche se il sezionatore e' aperto.
A meno che il dispositivo generale e il trafo siano in locali
separati.
Ciao


 wrote in message
3d74fc62....@powernews.inwind.it...

Condivido quanto espresso qui sopra.
Personalmente, preferisco sganciare la BT, questo è comunque necessario se
ci sono dei servizi essenziali.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione di conformità

Anche Noi abbiamo delle dichiarazioni da spedire, alcune ancora dell'anno
1999; per questione di tempo non riusciamo mai a farlo ....
Allora non si rischia in contravvenzioni varie se dovessimo spedirle
adesso???
Rispondete vi prego, o č meglio ricompilarle almeno quelle del 1999?????

 adesso???
Una circolare di cui non ricordo il numero e la data,(è stata riportata
su un numero di TuttoNormel), indicava come termine "logico" un massimo
di sei mesi per consegnara la dichiarazione alla CCIAA.
Ma la Legge 46/90 non riporta alcun termine, nè una sanzione specifica.
Ovviamente la CCIAA potrebbe storcere il naso se sono vecchie di un anno.
In ogni caso io le porterei in un mbel pacco, magari con allegato un piccolo
elenco riassuntivo da farmi firmare.
Saluti.
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tipologia materiali

Per la relazione della tipologia dei materiali installati
(Dic.conf.ecc.46/90) devo usare un modulo prestampato o basta una
descrizione del tipo:
APPARECCHIO,MARCA,SERIE,NORMA,MARCHIO DI QUALITA'.
e posso raggruppare i vari apparecchi per genere es. :
FRUTTI,
PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE,
PROTEZIONI DIFFERENZIALI,
CANALI,
TUBAZIONI,
QUADRI?,
CONDUTTORI,
e ci deve essere anche qualcosa altro?
GRAZIE per le eventuali risposte
--
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 e ci deve essere anche qualcosa altro?
Le indicazioni le trovi sulla guida CEI 0-3 che ha semplificato moltissimo
la questione, in sisntesi è sufficiente indicare se il prodotto è marcato
CE.  La descrizione tipo è la seguente:
Denominazione componente (1)- Modello, tipo o sigla (1) - Nome del
costruttore (1) (2)- Conforme alla regola dell'arte (3)
(1) = si possono raggruppare gli accessori elettrici di largo impiego
(capicorda, pressacavo, ecc) sotto la voce accessori di montaggio senza
indicazione tipo modello o nome costruttore;
(2) = l'indicazione del costruttore è facoltativa per quei componenti
elettrici quali cavi, tubi, canali ecc. di costruttori diversi che vengono
utilizzati nello stesso impianto;
(3) = da indicare con una crocetta se il prodotto è: marcatura CE - marchio
IMQ (o altri marchi UE) - altra documentazione
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
9dn4vn$nk9$1...@serv1.albacom.net...


Grazie a tutti per le risposte


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: certificato di collaudo UREGENTE

E' vero che per un impianto elettrico appena realizzato, può essere
sufficiente ai fini della conformità un certificato di collaudo redatto da
tecnico adilitato, quindi non la classica dichiarazione di conformità l46/90
ciao e grazie


wrote:

No. (Con poche eccezioni)
Ciao, Goofy

quali sono queste poche eccezioni??
"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio
news:q1c4q099cg5ugfvml...@4ax.com...


quali sono queste poche eccezioni??
Gli impianti che non rientrano nell'ambito di applicazione della legge
46/90. Mi vengono in mente quelli _totalmente_ all'esterno degli
edifici (per esempio illuminazione stradale) o a monte del punto di
consegna (contatore).
Ciao, Goofy

perfetto, grazie mile
"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio
news:bek5q09n5sdq8ug01...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio

Se si parla di un impianto elettrico rientrante tra quelli previsti dalla L.
46/90 e dal dPR 447/91, assolutamente NO.

 ha buttato lì:

--
GIGAMAIL By X-Privat - 
http://www.x-privat.org/gigamail.php

"Luca"  ha scritto nel messaggio :...

Non e' previsto in nessun caso, non so chi ti ha riferito questa
informazione ma non e' assolutamente fondata.
Ciao
Kep
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri elettrici

Ciao a tutti,
c'è qualcuno che sa indicarmi una valida guida
per la costruzione e certificazione di quadri medio-piccoli?
i quadri devono essere istallati all'esterno e in luoghi pubblici.
(es. comando pompe, illuminazione, fontane, ecc.)
siamo una ditta specializzata in impianti per le aree a verde.
ringrazio chiunque mi dia consiglio
Giuseppe

c'č qualcuno che sa indicarmi una valida guida

Un Buon libro č:
"Quadri elettrici"
di Carrescia e Scarioni
edito da TNE
Lo trovi tramite tuttonormel
Ciao Celso

ringrazio per la risposta sul ng e via e-mail
a quanto pare "Quadri elettrici"
di Carrescia e Scarioni,
...è il più "gettonato"!
grazie, Giuseppe
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Trasformatori MT/BT

Gradirei sapere fino a che percentuale di utilizzo è lecito, consigliato o
comunque è consuetudine caricare un TR in resina es. 1.250VA 1800A dati di
targa, in funzionamento quasi continuo 16-20 ore al giorno, dando per
scontato che la cabina è sufficientemente areata e prima di cambiare TR si
puo pensare di aumentare la ventilazione forzata. Personalmente ritenevo di
doverlo caricare fino ad un 80% (max 1.100 VA 1590 A), sono troppo prudente?
Grazie a chiunque mi voglia rispondere.
Saluti Paolo.

STP - Paolo ha scritto:

Io penso di no, generalmete li faccio funzionare al 70% della potenza nominale.
Poi dipende
dal tipo di carichi e dal tipo d'impianto che viene alimentato. Comunque
generalmene rimango
entro i limiti sopraesposti.
Ciao Enrico

 wrote in message
arUu4.41843$qv.4...@news.infostrada.it...


 wrote in message
kFhv4.51534$qv.5...@news.infostrada.it...


Saluti Paolo.
No puo' andare, di solito si consigliano valori tra il 70-80%.
Poi devi considerare se è opportuno lasciare margini di sviluppo per
l'impianto per futuri aumenti di potenza e se sono presenti eventuali
picchi e di che durata. I trafo in resina hanno di solito
caratteristiche di sovraccaricabilità inferiori rispetto a quelli in
olio
----------------------------------------------------------------------
Per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Giornata di studio gratuita.

Il Notiziario CEI di settembre segnala che in data 07/01/00 a Milano, presso
la CEI, Viale Monza 261, si terra' una Giornata di Stuio CEI AEI con
argomento "Sviluppi tecnologici e normativi nel settore dei fluidi
isolanti". Iscrizione gratuita, contattare il CEI, Comitato Elettrotecnico
Italiano.
Agostino

 wrote in message
Iomx5.38983$XZ4.4...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rifasamento

In un impianto industriale il rifasamento č realizzato con un quadro 
modulare da 300 kVAr installato in cabina. Dal quadro BT di cabina sono 
alimentati due power center che, a loro volta, vanno ad alimentare dei 
quadri di macchina. Il cosfě sui due power center presumibilmente č 
intorno a 0.7. Se il quadro di rifasamento viene spostato a valle su uno 
dei due power center, il rifasamento complessivo dell'impianto non 
cambia ma ho il vantaggio di scaricare la linea a monte che č 
eccessivamente caricata. Spostare il rifasamento a valle rispetto alla 
cabina comporta solo un beneficio per le linee a monte, non devo 
riverificarle per le nuove condizioni di cdarico?
Grazie

 eccessivamente caricata. 
Quanto distano i due power center dalla cabina?
Quanto distano tra di loro i power center?
ambro

Il power center n° 1 ha una potenza complessiva di 174 kW ed è 
alimentato dalla cabina MT/BT con cavo FG7OR-4 da 120 mmq (PE e N da 70 
mmq)di lunghezza pari a 75 m;
Il power center n° 2 ha una potenza complessiva di circa 300 kW ed è 
alimentato dalla cabina MT/BT con cavo FG7OR-4 da 2//300 mmq (F e N da 
300 mmq)di lunghezza pari a 110 m.


 
Se non ho frainteso tu vuoi spostare il gruppo di rifasamento, diciamo, sul
quadro n°2.
Suppongo che i cosph dei due quadri siano simili.
Hai due scelte:
Rifasi solamente il quadro n.2, ma il cosph totale sarà, probabilmente,
basso.
Lasci il TA in cabina e rifasi tutto l'impianto, ma in questo caso la linea
che alimenta il quadro n.2 dovrà sopportare anche la corrente capacitiva
atta a rifasare la linea n.1. Questa soluzione non porta benefici.
Per ottenere quello che richiedi devi mettere due gruppi di rifasamento uno
per ogni power center.
ambro

Grazie Ambro per la risposta. Certamente la soluzione di distribuire il 
rifasamento è la migliopre. Ancora un chiarimento. Perché non posso 
fornire dal power center n° 2 tutta la potenza reattiva di cui 
l'impianto ha bisogno? Dal punto di vista dell'ENEL è inessenziale il 
punto in cui si effettua il rifasamento.
Inoltre, se rifaso tutto l'impianto in cabina, entrambe le linee 1 e 2 
saranno ancora caricate dalla potenza reattiva richiesta dai relativi 
power center, giusto?



attenzione a installare grossi rifasamenti vicini a trasmatori grossi, 
a volte ci sono problemi di risonanze, fatti consigliare dal 
costruttore del rifasamento (detto fuori dai denti, per evitare casino 
poi, fagli approvare l'applicazione con distanze, cavi e potenze in 
gioco.)

 power center, giusto?
Se rifasi l'intero impianto al quadro n°2 sulla linea che lo alimenta deve
transitare anche la corrente necessaria a rifasare la linea n.1, e quindi
sarà caricata con una potenza reattiva capacitiva, mentre la linea n.1 non
avrà nessun vantaggio.
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Giunzioni corrette

Sostituendo un quadro si ha il problema, per alcune linee in arrivo
(alimentazione) ed in partenza (utenze), di dover allungare le stesse per
alcuni centimetri.
Trattasi di cordicelle N07V-K, l'ambiente "potrebbe" essere considerato
marcio per il carico d'incendio elevato, costituito da carta.
Come devono essere effettuate le giunzioni ?
Sono tassativi morsetti a mantello e/o morsettiere a vite, oppure
potrebbero andare bene giunzioni con manicotti crimpati (e magari isolati
con guaine termorestringenti) ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Se si usa crimpatura e ripristino isolamento della guaina del cavo non
si tratta più di una giunzione.

 
Se vuoi essere tranquillo fai una giunzione crimpata e saldata, 
ripristina l'isolante con del tubetto termorestringente.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Neon acceso ininterrottamente per 77 anni ?

Mi ricordavo il caso della lampadina 
(
http://mag.wired.it/rivista/start/2011/09/15/questa-lampadina-e-accesa-da-110-anni.html
), 
poi oggi ho visto questo, sarà poi vero ?
 
http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_02/neon-dimenticato-acceso-77-anni_e6eda122-ac64-11e1-9fc1-b5e83ca3680b.shtml
 
 
-- 
____
MazE

> oggi ho visto questo, sarà poi vero ?
 
Teoricamente si , pero' che casino un impianto elettrico dove ci si dimentica di scollegare qualcosa ?
 
Ed il fornitore di elettricita' non taglia la luce a locale chiuso?
 
Ci sono troppe domande ovvie a cui non rispondono,
io interpreterei piu' come : neon piu' vecchio al mondo ancora  funzionante.
 
Giulia
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda fatta e rifatta....ma la risposta????

Ciao a tutti,
finite le vacanze ci ritroviamo a dover risolvere i problemi di sempre....
Mi occupo di impianti elettrici da qualche anno, e ci tengo a eseguire i
lavori a regola d'arte e completi della documentazione di certificazione, ma
che confusione?????
Ho già posto domande simili a queste ma senza risposta.
Ho rifatto il quadro elettrico per l'automatismo di una macchina ed il mio
committente mi ha chiesto di certificare il tutto, e fin quì tutto fila
liscio.
Ora il mio dubbio, ma non solo visto che anmche il tecnico che mi segue da
tempo non sa come comportarsi è questo: quali sono i documenti da allegare
ad un quadro elettrico di bordo macchina, bisogna effettuare le prove come
da 17-13? Nei dati di riferimento che allego, devo indicare la tensione di
isolamento, la sovratemperatura etc o meno essendo un qaudrobordomacchina.
Scusate se mi sono dilungato e grazie a chiunque voglia aiutarmi
Gianni

 isolamento, la sovratemperatura etc o meno essendo un qaudrobordomacchina.
L'equipaggiamento elettrico di una macchina è soggetto principalmente alla
norma CEI EN 60204-1 e in secondo ordine alla CEI EN 60439-1 (17-13). Nelle
macchine non sono separati, come negli impianti, il quadro e il relativo
impianto. Bensì sono un tutt'uno, anche perchè su molte macchine il quadro
potrebbe anche non esserci in quanto distribuito sulla macchina stessa. Di
conseguenza a questo, le prove sono da effettuare su tutto l'equipaggiamento
elettrico installato sulla macchina (quadro + impianto). Se c'è anche il
quado elettrico quest'ultimo va anche verificato secondo le prove previste
dalla CEI EN 60439-1.
La documentazione da consegnare è descritta anch'essa nella norma CEI EN
60204-1 e dipende dalla complessità della macchina.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Marcatura CE quadri

Premessa:
Abbiamo due tipi di fornitori per gli impianti elettrici sulle nostre
macchine (medio piccole):
il primo tipo (per macchine relativamente complesse) che esegue la
progettazione dello schema, la fornitura della maggior parte di componenti
elettrici, la programmazione del PLC, l'assemblaggio del quadro, la
creazione del software di interfaccia con il PLC e di conseguenza la
marcatura del quadro, la dichiarazione di conformità e le prove di collaudo
obbligatorie e assegna un numero di matricola ed un numero di schema alla
macchina
il secondo tipo (macchine più semplici) che assembla il quadro seguendo un
nostro schema elettrico vecchio, e lo mette a CAD secondo le ultime
normative "grafiche" (ma a nostro nome), allo schema viene assegnato da noi
un codice
1^ domanda:
Per le macchine curate dal secondo tipo di fornitori, la marcatura del
quadro (con conseguente assegnazione di un numero di matricola) è
obbligatoria o è facoltativa?
Il dubbio nasce dal fatto che la macchina viene marcata CE da noi nella sua
interezza e ciò dovrebbe sottintendere anche i requisiti elettrici.
2^ domanda
quali sono le prove obbligatorie da eseguire sul quadro e se alla domanda
sopra la risposta è no, a cosa fanno riferimento le prove (al numero di
matricola della macchina)?
Grazie
Ciao
Massimo

 matricola della macchina)?
Le prove non riguardano solo il quadro elettrico, bensi all'equipaggiamento
elettrico della macchina (quadro+bordo macchina), non ha senso parlare del
singolo quadro anche se lo fà un istallatore esterno. La norma CEI EN
60204-1 si applica a tutto l'equipaggiamento elettrico, se poi per il
comando della macchina viene realizzato un quadro elettrico a se stante,
questo deve essere realizzato, in aggiunta alle prescrizione della norma CEI
EN  60204-1, con la norma CEI EN 60439-1. Ovviamente ogni macchina deve
essere provata e quindi il rapporto di prova deve far riferimento al n. di
matricola della macchina stessa.
Le prove obbligatorie previste dalla norma CEI EN 60204-1 sono:
1 - Verifica di congruità tra il costruito e la documentazione (esame a
vista);
2 - Prove di funzionamento (ciclo manuale e automatico, a sicurezze sospese,
emergenze, ecc.);
2 - Prova di continuità del circuito di protezione equipotenziale (esame a
vista + misure);
3 - Prova della resistenza di isolamento;
4 - Prova di tensione applicata;
5 - Prova per l'accertamento di tensioni residue;
6 - Riesecuzione delle prove funzionali, per verificare che le misure svolte
non abbiano danneggiato l'equipaggiamento elettrico della macchina.
Il costruttore del quadro elettrico, in aggiunta deve eseguire le seguenti
prove obbligatorie previste dalla norma CEI EN 60439-1:
1 - Verifica dei limiti di sovratemperatura;
2 - Verifica della tenuta al cortocircuito (calcolabile o evitabile secondo
determinate condizioni);
3 - Verifica a del circuito di protezione equipotenziale.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 matricola della macchina)?
Le prove obbligatorio sono sempre quelle della norma EN 60204-1. Direi che
la matricola della macchina va benone.
Saluti, Mauro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NOVITA'

HTTP://DIGILANDER.IOL.IT/KOBRASS
CI SONO SEMPRE NOVITA' SULL'ELETTRONICA E INFORMATICA  SCRUTATE.... ;-)

 ha scritto nel messaggio
news:9g0e2s$bbn$1...@nreadA.inwind.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cancello automatico

Salve a tutti,
ho un dubbio che mi assale e mi da molti problemi.
Spero che mi possiate aiutare!
Possiedo un cancello automatico comandato a distanza, e il quardo di comando
principale
si trova all'esterno dell'abitazione (a pochi metri dal cancello).
Poco tempo fa la scheda radio ricevente si è "fusa": ho notato segni di
ossidazione e ruggine, credo che l'acqua abbia fatto i suoi danni...
E' obbligatorio tenere all'esterno il quardo principale, oppure posso osare
a spostarlo all'interno dell'abitazione? Non voglio certo rischiare che
l'acqua mi danneggi tutto!
Grazie anticipatamente per la risposta,
Michele

 ha scritto nel messaggio
news:Fo%Ka.127606$lK4.3...@twister1.libero.it...

Puoi tranquillamente portarlo all'interno. In ogni caso se il quadro fornito
è stato dichiarato idoneo per essere installato all'esterno, hai tutto il
diritto di chiedere chiarimenti a chi te l'ha fornito e installato.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sempre la solita piscina...

scusate ma ho provato a postare anche in altri NG, senza però ottenere 
nessuna risposta, quindi ci riprovo qui:
 avrei un problema (per me) insolito da esporvi: recentemente è
stato realizzato ex-novo l'impianto elettrico di una piscina di un albergo
(una grossa piscina di circa 650
m²), rifacendo le linee di alimentazione delle varie pompe, sostituendo gli
apparecchi di illuminazione della vasca compresi i trasformatori, e
realizzando l'impianto elettrico all'interno del cunicolo interrato che
corre lungo tutto il perimetro della vasca (luci e prese di servizio).
L'impianto funziona perfettamente, solo che nelle "cornici" in acciaio degli
scarichi di fondo della vasca, si vanno a creare dei veri e propri BUCHI,
come se ci fosse qualche corrente vagante o chissà cos altro che sta
corrodendo il metallo! (che non è bellissimo in una piscina).
L'unica soluzione che mi riesco a dare è che sia qualcosa legato
all'installazione di una cella elettrochimica per la clorazione dell'acqua
(roba ultratecnologica che costa un botto)...
Quali prove strumentali potrei far fare sull'impianto per stabilire la causa
di questi "fori"??
Ogni consiglio è ben accettato.
Grazie, FoX 

 di questi "fori"??
ci provo ma non è semplice
cosa intendi per fori?
fori passanti o corrosioni tipo "rosicchiamento"?
sei sicuro che le cornici siano di acciaio inox?
o invece sono di ottone/bronzo nichelato?
nel caso di fori passanti, non saprei, vabbè le correnti vaganti
ma la cosa sembra un tantino esagerata!!
nel secondo caso potrebbe essere dovuto a corrosione per acidità
probabilmente l'impianto di clorazione in realtà controlla anche il pH
verifica il valore del pH perchè se basso, è terribile sui metalli tipo 
ottone/bronzo
ciao, Zef 

 tipo ottone/bronzo
La cella elettrochimica è una cosa fatascientifica, con cavi da 50 mmq 
dappertutto e un quadro di controllo con touch screen da 20 pollici inserito 
in un armadio da 2 m. Manco dovesse partire uno shuttle! Penso che controlli 
TUTTO quello che succede in piscina, compreso il pH.
Grazie del tuo parere, ciao
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autocertificazione impianti

Salve a tutti,
sono un privato cittadino ed avrei una questione da porre a chi ne sa più di
me.
Ho acquistato da pochissimo un appartamento e non avendo la dichiarazione di
conformità ho chiesto ad un amico elettricista di visionare l'impianto.
Preciso che questo amico è un dipendente e quindi non segue lui le
certificazioni.
A suo avviso l'impianto è regolare, e mi ha parlato di un modulo per
l'autocertificazione da ritirare presso l'ufficio tecnico comunale.
In questa sede non mi hanno saputo dare null'altro che un modulo in cui si
parla di tutti i documenti ma non di quello che mi interessa e non sanno
altro.
Cosa devo fare per avere questa certificazione???
Ho letto in altri mex di un'atto notorio.....
Ovvero?
 Grazie infinite
Leo

 wrote in message 3963988b$1_...@194.244.16.115...



Tempo fa, per chiarirmi le idee in merito, ho acquistato un volume edito da
Buffetti sulla riforma Bassanini.
Con l'ultimo decreto di modifica, anche l'atto notorio richiesto dalla
pubblica amministrazione puň essere sostituito dall'autocertificazione.
Il modulo non č niente altro che un documento prestampato dove il
dichiarante inserisce i propri dati personali e la dichiarazione; documento
che si puň anche redarre autonomamente.
Saluti, Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"

 Ho acquistato da pochissimo un appartamento
E' importante sapere se l'impianto elettrico esistente. è stato realizzato
prima del marzo 1990.
Se fosse stato realizzato dopo, l'unico documento che si può
avere è la dichiarazione di conformità dell'elettricista.
Che era obbligato a rilasciarla.
Acquistando l'appartamento tra i vari documenti avrebbe dovuto esserci anche
la
dichiarazione. Mi pare che sia obbligatorio che l'atto notorio menzioni
la situazione di adeguamento degli impianti.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interferenze antitaccheggio - pc

Buongiorno,
provo quì per vedere se a qualcuno è già successo.
In un attività commerciale, ho alcuni sistemi  antitaccheggio collocati in
prossimità dell'uscita del negozio, il problema stà nel fatto che in
adiacenza a questi sistemi è installto un PC.
Penso che i due sistemi "non si piacciano" in quanto lo schermo del PC
traballa e lo stabilizzatore non funzione.
Qualcuno di voi conoscne qualche sistema (oltre a sposare il PC - non
fattibile-) per isolare queste interferenze?
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:PqQRf.34218$A83.9...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto bocciato dall'asl

In un negozio. Motivo? L'aspiratore nel bagno non č temporizzato. Fate vobis
:(

Un paio di anni fa ho assistito ad una "verifica" da parte dell'usl in
un centro estetico (impianto e attrezzature nuove); la verificatrice
si e' fermata vicino al lettino per abbronzatura chiedendo se fosse a
norma; l'elettricista gli fece notare la targa con tutte le
marchiature possibili (CE, IMQ, e marchi di altri enti normatori
europei e non).
Verificatrice
- Ma e' proprio sicuro che questo lettino e' a norma?
Elettricista
- Certo, quella targa e' originale della fabbrica
Verificatrice
- Vede, io conosco solo il simbolo del doppio quadratino...
No comment
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda

Le fasi R S T sono da intendersi ordinate
secondo la sequenza diretta 0 240 120?





Puoi trovare la risposta in 


www.elettrica.cjb.net


selezionando: appunti - elettrotecnica generale - 
sistemi trifase - 11 - sequenscopio



Grazie mille!
Sito molto utile e interessante!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: metri quadri

...per la precisione ma le metrature per l'obbligo del progetto sono lorde o
nette?
saluti
A
ps c'e' qualche cosa che lo specifica io nella 46/90 non ho trovato nulla

 nette?
Anche se non ci sono riferimenti specifici i mq si intendono lordi.

 ps c'e' qualche cosa che lo specifica io nella 46/90 non ho trovato nulla.
DPR 447/91 - regolamento di attuazione
ambro

Mike wrote:

Io sono dubbioso in merito, ma si potrebbe fare riferimento ai valori
dichiarati per l'ici, o al catasto, ma qui sono impreparato, per questi si
usano i mq lordi o netti ?
Personamente, in casi dubbi, faccio dichiarare i valori della superficie dal
progettista edile, o committente.
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:44c773e2$0$15869$4faf...@reader2.news.tin.it...

no nemmeno li è specificata la cosa...
A

..:: Andy ::.. wrote:

Scusa, ho male interpretato la seconda parte del tuo messaggio.
Come ho detto sopra, non è specificato se lorda o netta.
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normative - Dispositivi di sezionamento all'ingresso del quadro

Buongiorno a tutti, spero che l'argomento sia pertinente visto che non seguo
molto il ng.
Cosa dicono le normative in merito ai dispositivi di sezionamento
all'ingresso del quadro?
Mi spiego meglio.
In una applicazione ci è capitato di realizzare quadri locali da installare
in campo a circa 200m dal quadro MCC. L'alimentazione dei suddetti quadri
viene appunto dal quadro MCC sul quale è previsto un sezionatore per
disalimentare il quadro.
All'interno del quadro invece non è stato previsto nessun dispositivo di
sezionamento.
Sulla base delle vigenti normative europee il quadro da noi realizzato può
essere considerato "a norma"?
Qualcuno può darmi qualche indicazione in merito alle normative che trattano
questo argomento?
Grazie
Fabio

 questo argomento?
Per gli impianti elettrici la normativa principale è la CEI 64-8, mentre per
gli equipaggiamenti elettrici delle macchine è la CEI EN 60204-1.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Grado IP tubazioni incassate.

Buonasera, sono un installatore di Verona. Visto che sono in base preventiva
di massima per l'adeguamento di una autorimessa con + di 9 posti auto,
volevo una deklucidazione sul grado Ip delle tubazioni incassate.
O meglio: l'autorimessa in oggetto pressenta un impianto esistente con
tubazioni sottotraccia e scatole di derivazione incassate con coperchio
"normale"(classiche Gewiss serie 48PT). Al di là delle prescrizioni che mi
darà il Progettista, come sono da considerare le  tubazioni.
Di solito consiglio la totale ristesura degli impianti con tubazioni a vista
con grado IP44 minimo.
Grazie a tutti quelli che mi sapranno dare qualche sugerimento in merito.
Castagna Fabio

 con grado IP44 minimo.
In riferimento alla guida CEI 31-35V2, se l'autorimessa rispetta tutti i
requisiti richiesti dai VV.F. è classificabile come ambiente a maggior
rischio in caso d'incendio  e non più come luogo con pericolo di esplosione.
Diversamente è necessario effettuare la classificazione applicando la norma
CEI 31-30 e guida CEI 31-35V2 e se risultassero zone pericolose è necessario
utilizzare apparecchiature conformi alla zona pericolosa (direttiva Atex).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto allestimento fieristico

Salve a tutti, dovrei eseguire tra breve un impianto d'illuminazione per una
fiera, dovrei installare 100 lampade alogene da 300W, come contattore
dell'enel e sufficente un 30KW trifase?.
Poi la sezione del cavo d'alimentazione dal contattore al primo quadro e di
100 metri, posso posare un 10mmq. o un 16mmq.?
Grazie per la risposte.


Dipende dal tipo di posa, e bisogna valutare la caduta di tensione lungo la
linea, da un conto approssimativo mi viene una caduta di tensione %
superiore al 4% (senza poi considerare la caduta di tensione sulle
derivazioni dal quadro alle lampade)!
Ciao Massimo

Cosa mi consigli un 35kW trifase?.
Il cavo và interrato in apposita tubazione, che dici possono bastare 4
fruste da 16mmq.?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadri elettrici e centrali termiche

Ciao,
vi sottopongo altre due domandine:
1) E' possibile installare all'interno di un vano tecnico adibito a centrale
termica (P 45kW) il quadro elettrico generale di alimentazione della
struttura??
2)All'interno di un power center con circa 10 interrutttori, si vogliono
installare altrettante bobine di sgancio, il circuito viene derivato avalle
di un interruttore MRT preso a valle del sezionatore generale, è ammessa
questa soluziona (int. MTD a protezione di un circuito di emergenza)
3)Un committente ha fatto realizzare l'impianto elettrico all'interno di due
abitazioni da una ditta che è fallita prima di ultimare totalmente il
lavoro, come si può fare per certificare l'impianto che è praticamente
finito?
grazie

 grazie
Prego

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ATEX

Se avete problemi con gli impianti antideflagranti, e non sapete quali sono 
i prodotti più idonei,
domandate pure sono a vostra disposizione, in questo NG.
 
www.gfantideflagranti.it
 


Un'azienda che mette un numero cellulare come contatto è già una
garanzia :-D

Un'azienda che mette un numero cellulare come contatto è già una
garanzia :-D
Per iniziare è più che sufficiente, (visto che l'azienda sono io) se poi 
vuoi farmi da impiegata (gratis) faccio un contratto
telefonico con la telecom e ti metto due linee.
Giudicare senza conoscere e tipico dei........"genius" 

 Giudicare senza conoscere e tipico dei........"genius"
Senti caro, ti faccio osservare che la mia era una critica molto
bonaria, potevo anche giudicare ed entrare nel merito ma non l'ho
fatto e non lo farò, mi sono arrogato il diritto di critica nel
momento in cui tu ti sei assunto il diritto di fare pubblicità alla
tua azienda che ricordo sarebbe vietato dalla netiquette (http://
www.bio.unipd.it/local/internet_docs/netiq.html#sec3
). Premesso
questo, sei il benvenuto nel NG.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tipo attività

Vorrei sapere che tipo di luogo considerare per una palestra ai fini del
progetto dell'impianto elettrico secondo la 46/90. Non credo si tratti di un
locale di pubblico spettacolo; devo considerare luogo ordinario ?

Giuliano ha scritto:

La palestra fa per caso parte di un edificio scolastico?
Massimo affollamento ipotizzabile?
Che tipo di riscaldamento esiste?
In che tipo di attività è insertita? (centro estetico, centro medico,
società sportiva, ecc.)
Se la palestra è privata, e di dimensioni contenute, direi che non necessita
di progetto.
Occorrerà considerare tutte le prescrizioni per la sicurezza, (illuminazione
di emergenza, impianto elettrico nei bagni e docce, ecc.)
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Iscrizione albo

Salve cari colleghi:
Mi chiamo Francesco vivo e lavoro in qualità di perito elettrotecnico a
Palermo, in una azienda del settore, recentemente mi sono chiesto come mai
non sono ancora  iscritto all'albo nazionale dei periti elettrotecnici,  e
mi  sono risposto: è una buona idea, datti da fare! percio vorrei cominciare
col chiedere in giro qual'è l'iter da seguire. So che ci sono degli esami da
sostenere e che non sono poi una passeggiata.
Qualcuno può darmi qualche spiegazione  su come muoversi in tal senso?
Qual'è il grado di preparazione per superare questi esami, se c'è un
programma ben preciso ecc.?
Grazie anticipatamente
--
--------------------------------------------------
Franco Tutone
http://www.Tutone.freeweb.org
Email: 
fra...@lycosmail.com
ICQ n° 29330983
--------------------------------------------------

programma ben preciso ecc.?
Mi baso sulla mia esperienza ma so che non è cosi dappertutto. Quello che
interessa (o dovrebbe interessare) la commisione esaminatrice non è che tu
abbia svolto con precisione il compito scritto (nel caso di elettrotecnica
per esempio quest'anno era prevista la progettazione di un centro
residenziale), ma che tu sia in grado di ragionare e di risolvere i problemi
che ti vengono posti. Devi far capire che anche se non conosci la formula
matematica o l'articolo della norma, in ogni caso sai dove reperirla e come
applicarla.
Il primo scritto di carattere generale è molto importante (come il tema di
italiano alla maturità) in quanto si percepisce il modo di ragionare e di
approcciarsi al problema.
Agli orali conta molto come ci si esprime. Uno che sa tutto di
elettrotecnica ma all'esame non riesce a spiaccicare un parola per
timidezza, non può fare il libero professionista, in quanto un domani quando
avrà a che fare con un committente deve dimostrare sicurezza.
In sintesi quello che interessa ai colleghi è che chi un domani farà il
libero professionista sia una persona competente, responsabile e che non
faccia fare figuraccie che poi si ripercuotono su tutta la categoria.
Bye. Mike.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Strafalcioni TNE

Liberty Kid
Per esempio ?
ambro

 ambro
Ciao, non riesco a visualizzare "l'inizio" della discussione.
Potresti gentilmente ripostarla?
FoX 

 FoX
La frase è stata estrapolata da un'altra discussione, il cui oggetto era
completamente diverso (Messa a terra antenne), e mi è sembrato corretto
iniziare una nuova discussione.
Chiedo scusa se questo, o più precisamente il modo con cui ho iniziato la
discussione, ha creato confusione.
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsante di sgancio

Salve,
ho realizzato un impianto elettrico in un deposito con superfice superiore a
400 mq.
A seguito un sopalluogo dei VVFF mi è stato richiesto il pulsante di sgancio
dell'alimentazione elettrica.
Sulla 64-8 non trovo nessun paragrafo dove si prescriva cio'. Potreste
indicarmi a quale leggi o norme si sono riferiti i VVFF?
Ringrazio Anticipatamente
T.A.

 wrote in
message zR2e9.8966$AW6.1...@twister2.libero.it...

Tutte le attività soggette al rilascio del certificato prevenzioni incendi
richiedono un interruttore generale posto in posizione facilmente
accessibile. L'obbligo va ricercato nelle disposizioni riguardanti le
prevenzioni incendi. In particolare:
"DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1985.
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai
fini
del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.
818.
Allegato A"
Ambro

 A seguito un sopalluogo dei VVFF mi č stato richiesto il pulsante di


 ha scritto
nel messaggio news:zR2e9.8966$AW6.1...@twister2.libero.it...

Nell'elenco delle attività soggette al rilascio del CPI se non ricordo male
rientrano "negozi al dettaglio o all'ingrosso con superficie >400mq
(compresi gli annessi, gli uffici ecc. ecc.) ; probabilmente rientri in tale
classificazione, e quindi luogo "marcio".. CMQ senza ulteriori indicazioni
non è possibile darti delle indicazioni certe (se esistono certezze nel mare
normativo..)
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: valvola motorizzata/direttiva macchine

Ciao,
Questo post fa +/- seguito al precedente:
secondo voi una valvola motorizzata puň o deve essere ritenuta, ai fini
della direttiva macchine, un organo in movimento?
Grazie
-- 
================
Roberto
mototopo_...@yahoo.it

 della direttiva macchine, un organo in movimento?
IMHO no, rientra nella direttiva BT se alimentata a tensioni comprese tra 50
e 1000V in alternata (75 -1500 V in continua), nella direttiva EMC se non č
un elemento passivo o quasi passivo, forse rientra nella direttiva
prodottida cotruzione, forse rientra nella direttiva dispositivi medici se
utilizzata in ambiente medico, ecc. ecc. L'unico modo per essere certi č
quello di effettuare le analisi dei rischi applicando la EN 1050.
-- 
--
Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto per cantiere edile.

Buongiorno, č laprima volta che mi trovo a dover realizzare un piccolo 
impianto per cantiere edile, il muratore mi ha chiesto solo una presa cee 
monofase alla quale attaccare il suo quadro di cantiere.
Avete suggerimenti su come gestire la faccenda?
Pensavo di mettere sostanzialmente un Magneto termico differenziale a 
protezione della presa, ed una puntazza provvisoria conficcata a terra per 
la messa a terra.
Sbaglio qualcosa?
ciao.
Lo

 ha scritto nel messaggio 
news:f1saoq$nr2$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Dimenticavo, da un puinto di vista scartoffioso/burocratico sarebbe da 
gestire come un qualunque impianto elettrico vero? Dichiaraz di conformitą 
ed invio delle copie al comune ecc. ecc.?
ciao.
Lo 

gestire come un qualunque impianto elettrico vero? 
sì, con obbligo (per il datore di lavoro) di invio della dichiarazione
di conformità all'ispesl-asl 
Ciao, Goofy

 di conformità all'ispesl-asl
Datore di lavoro ovvero impresa capocommessa vero?
Ok Grazie.
Lo

Datore di lavoro ovvero impresa capocommessa vero?
Non lo so. Secondo me l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che
mandano dipendenti nel cantiere (non che tutti debbano inviare
all'ispesl-asl la dichiarazione, ma tutti hanno l'obbligo di
sincerarsi che la dichiarazione sia stata inviata. Potrei facilmente
sbagliarmi)
Ciao, Goofy

 
si, ma non dal punto di vista scartoffioso burocratico, ma dal punto di 
vista della sicurezza degli impianti!
Giuliano

 monofase alla quale attaccare il suo quadro di cantiere.
attenzione in cantiere solo quadri ASC
ciao
G.S.


 sbagliarmi)
Io la darň alla ditta che mi commissiona l'impianto.
ciao.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:f1sf0i$30dp$2...@newsreader1.mclink.it...

Miiiiiiiiiiiiiiiii lo soooooooooooo che pignolo che sei!!!!
a parte gli scherzi, lo so che non sono cose da prendere sottogamba e 
concernono la sicurezza, il "punto fi vista scartoffioso e burocratico " 
serviva per intendere tutti quegli adempimenti meramente burocratici 
indispensabili all'impianto.
ciao.
Lo 

 G.S.
Il mio impianto sarà costituito da un interruttore MTD ed una presa cee e la 
messa  terra e basta.
Alla presa poi l'impresa ha detto che collegherà il quadro che è solita 
usare.
Io ovviamente certificherò solo quanto da me realizzato.
ciao.
Lo 


Scusami, ma spesso su questo NG si considerano gli installatori dei 
"fregoni" e le responsabilità che devono prendersi semplici pezzi di 
carta inutili
sicuramente non è il tuo caso
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico pressa

Ciao, devo rifare l'impianto elettrico di una pressa con elettrovalvole di
discesa e salita, la mia intenzione č di installare un programmatore (LOGO)
della SIEMENS al posto degli svariati relč, siete a conoscenza di qualche
limitazione a favore della sicurezza sull'utilizzo di questi apparecchi ?
(io penso siano + sicuri in quanto in caso di guasto del LOGO verrebbe
bloccato l'intero funzionamento, al contrario di un guasto su un relč)
GRAZIE
Francesco

 Francesco
Sei molto fuori strada, l'impianto di bordo macchina è regolamentato dalla
norma generale EN 60204-1 ed altre più specifiche. In ogni caso, l'ultima
edizione, non impone l'uso esclusivo di relè elettromeccanici, ma comunque
sconsiglia l'uso dei dispositivi elettronici.
StudiTI meglio questa norma e la direttiva macchine.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

Mauro Bottizzo.
Beh, forse non cosi' fuori strada...
Non le ho sottomano ora, ma credo che le norme di prodotto riguardanti
le presse (EN 692, 693, 12622 ecc.) forniscano comunque indicazioni in
merito all'utilizzo di dispositivi elettronici programmabili. In tal
caso prevalgono sulla 60204-1.
Tanto piu' che alcune di queste hanno lo status di norma armonizzata,
con cio' che ne segue.
Saluti
Marco Giannerini

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatori sulla rampa

In un edificio pluri-familiare di nuova costruzione, i  tecnici dell'
Azienda distributrice preferiscono evitare di installare i contatori sul
muro di contenimento della rampa dell'autorimessa pur essendo completamente
esterna a cielo aperto, in quanto ritengono che tutta la superficie della
rampa sia assimilabile come zona di rischio all'autorimessa stessa e quindi
rientrante nelle 97 attività soggette a verifica da parte dei VVFF.
Non è una interpretazione troppo rigida?
Grazie a tutti:-)

> Non è una interpretazione troppo rigida?
tanto rigida da essere sbagliata
mi sembra che l'autorimessa finisca a 1.5m dall'area di effettivo
rimessaggio dei veicoli
non mi ricordo dove sta scritto
certo che ne hai di problemi :-)
ciao
paolo