Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cablaggio strutturato.

Buonasera, sono Castagna Fabio,un installatore di Verona,
Vi scrivo per dei chiarimenti a riguardo dell'applicazione della legge 46/90
all'esecuzione di un cablaggio strutturato.
In altre parole il mio problema è il seguente:
mi è stato richiesto l'esecuzione di un piccolo cablaggio strutturato in un
ufficio di un Commercialista, in concomitanza al rifacimento dell'impianto
elettrico (eseguito da un'altra impresa). L'impianto non è soggetto a
progettazione in quanto con superficie minore di 200 mq.
Ho fornito l'armadio, i cavi UTP, e le prese UTP cat 5E. I cavi sono stati
posati dentro le nuove canaline dall'impresa esecutrice dell'impianto
elettrico, ed il mio lavoro si è limitato alla posa del quadro, ai
collegamenti delle prese di rete dentro le scatole predisposte ( a servizio
solamente del cablaggio strutturato). L'alimentazione del quadro è stata
eseguita dall'altra impresa.
Il Direttore dei lavori ha pensato a contattare una Ditta specializzata per
l'installazione, dentro il mio quadro, di un centralino telefonico. Non so
esattamente quante linee urbane siano presenti (durante l'esecuzione dei
lavori ho notato la presenza di due borchie ISDN).
Le mie domande sono le seguenti:
1) Il mio lavoro si può intendere come "predisposizione" del cablaggio
strutturato? In realtà il mio intervento non ha interessato alcun
collegamento ne all'impianto elettrico (l'alimentazione del quadro è stata
eseguita da altra impresa installatrice). In questo caso devo rilasciare la
Dichiarazione di Conformità?
2) Se il mio lavoro non si può intendere come predisposizione, devo
rilasciare comunque la dichiarazione di Conformità? Se si, dichiaro
"solamente" che ho posato il quadro e collegato le prese?
3) Che parte assume l'impresa che ha fornito ed installato il centralino
telefonico? E' quest'Impresa che deve rilasciare una Dichiarazione secondo
il DM 314/92, rendendo "inutile" la mia dichiarazione di Conformità secondo
la 46/90?
Attendendo un Vostra risposta Vi porgo i miei migliori saluti.
Castagna Fabio

 la 46/90?
Non la rende affatto inutile: tu nella tua DC, con la relazione della
tipologia dei materiali utilizzati dichiari che l'armadio rack è idoneo, per
omologazione alle norme, per l'utilizzo come contenitore di apparecchiature
per il cablaggio strutturato. Dirai inoltre che lo hai lasciato vuoto a
disposizione del committente o dell'altra impresa che cablerà la rete, per
l'alloggiamento delle apparecchiature relative. Più cose scrivi, e più
tuteli te stesso ed il tuo lavoro.
L'impresa dell'impianto telefonico si "aggancerà" alla tua DC assumendosi la
responsabilità di aver installato un centralino telefonico all'interno
dell'armadio relativo al cablaggio strutturato.
Spero di esserti stato utile
Saluti
Cosimo Zaccaro

la 46/90?
I cablaggi per le comunicazioni si inquadrano a livello legislativo
nello stesso modo degli altri impianti tecnologici. Quindi per
qualsiasi intervento si deve redigere la DC. La situazione, a mio
avviso, è analoga al caso della predisposizione dell'impianto
elettrico ... è come se si fossero posate in opera le cassette e le
tubature, i cavi e le prese, ma non si fosse prevveduto al cablaggio
del quadro elettrico.
La DC per l'installazione all'interno del rack degli apparati
elettronici sarà redatta da chi effettivamente la farà, agganciandosi
alla DC di predisposizione dell'impianto. 


Se è così non ti sembra che manci il progetto?????????
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni


wrote:

In che senso manca il progetto???
Nel msg originale si parlava di una attività che rientrava nei limiti
della 46/90 per la non obbligatorietà del progetto. Infatti il
regolamento della 46/90 aggancia la necessità del progetto per gli
impianti elettronici e di comunicazione agli stessi vincoli imposti
per l'impianto elettrico. Infatti la presenza di un cablaggio implica
la presenza di un impianto elettrico. Se l'impianto elettrico
necessita di progetto, anche l'installazione di 2 sole prese RJ-45
sono soggette a progetto.
Sei d'accordo?
Saluti