mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione stradale

Buongiorno a tutti.
Sto progettando un impianto di illuminazione stradale e avevo
intenzione di progettarlo utilizzando soli elementi con classe di
isolamento II. Facendo un sopralluogo ho natato che l'impianto
comunale esistente, seppure fatto con elementi di classeII, ha il
picchetto di terra collegato al palo metallico e relativa treccia.
So che il post  forse è banale, è che magari l'argomento è stato
ampiamenti discusso....:
http://groups.google.it/group/it.industria.elettrotecnica.normative/browse_frm/thread/8887ebf429013f76/674d95871a3beceb?lnk=st&q=&rnum=2&hl=it#674d95871a3beceb
ma io non sono riuscito a sistetizzare il discorso riguardo alla messa
a terra dell'illuminazione stradale.
Da quello che ho capito per le istallazioni di classe II non va
istallato impianto di terra nè protezione differenziale, anche se il
palo è di metallo. corretto? Quindi niente picchetti o corda ai piedi
del palo.
In ogni caso, qualora si istalli comunque l'impianto di messa a terra
e relativa protezione differenziale, tale "errore" non comporta
problemi ma può essere considerata una protezione aggiuntiva.
Seondo voi questa sintesi  può essere considerata valida?
Grazie a tutti.
Nathan

 Nathan
Siamo alle solite... argomento trito e ritrito... La normativa tecnica
parla chiaro: un impianto in classe II di isolamento è equivalente in
termini di sicurezza ad un impianto in classe I. Anzi, l'impianto in
classe II è intrisecamente più sicuro e meno soggetto ad interventi di
verifica e manutenzione. Questa è una mentalità ben acquisita
all'estero dove badano alla pratica e non alla grammatica. In Italia
invece dove i tecnici hanno la spada di Damocle della giustizia hanno
paura a fare impianti senza l'impianto di terra e il differenziale,
per cui lo prevedono anche dove non serve, come in questo caso, tanto
paga la collettività.

 - Mostra testo citato -
Grazie mille per la risposta.
Solo per chiarire...
la parte dell'illuminazione che sto progettando io, sarà realizzata
senza impianto di terra e differenziale.
Avendo però trovato un altro impianto fatto con classe II + terra mi
chiedevo se fosse comunque a norma ossia se l'impianto di terra fosse
VIETATO o sconsigliabile per qualche motivo.
Saluti
nathan

 VIETATO o sconsigliabile per qualche motivo.
Non è vietato realizzare un dispersore e il collegamento del palo del
tutto inutili, invece è vietato collegare a terra l'apparecchio di
illuminazione o altri componenti in classe II.
Anche a me è capitato che un RUP ottuso, nonostante gli abbia spiegato
opportunamente che non era necessario l'impianto di terra, questo lo
abbia voluto lo stesso. In tal caso nel progetto ho specificato
opportunamente che l'impianto di terra non aveva alcuna funzione ma
era stato espressamente richiesto dal RUP.

 ha scritto nel messaggio
 In tal caso nel progetto ho specificato
opportunamente che l'impianto di terra non aveva alcuna funzione ma
era stato espressamente richiesto dal RUP.
Bella mossa ;)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa per elettrovalvola gas metano

Esite una normativa che regola questo tipo di elettrovalvola?
L'eccitamento della bobina deve essere a 12Vdc o va bene anche a 230Vac?
La bobina deve essere normalmente eccitata?
Grazie

 La bobina deve essere normalmente eccitata?
Si.
Senza alimentazione chiude, con alimentazione apre.
zmigol
-- 
http://www.nimer.it/nimer.asp?ar=320
 
http://tinyurl.com/bhgaq

 La bobina deve essere normalmente eccitata?
Mah! E' lo stesso concetto dei pulsanti di sgancio: bobine a lancio di
corrente o a minima tensione? Entrambe hanno prò e contro, infatti a
livello normativo sono state equiparate per grado di sicurezza purché
il sistema a lancio di corrente disponga di un sistema di monitoraggio
per verificare che il circuito sia sempre alimentato.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione ISPEL

Gentilmente qualcuno sa indicarmi le cose fondamentali che devono comparire
sul modulo ISPEL
In quali cantieri edili deve essere redatto (sopra una certa dimensione o
altro)
Ringrazio anticipatamente
Auguri
e mail 
Ivano...@tin.it

 Ringrazio anticipatamente
Saluti e auguri
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

L'ISPESL di Padova oltre alla doppia compilazione del modulo B, richiedela
sola la domanda di omologazione.
I dati completi del Committente e della Ditta installatrice, la copia della
dichiarazione di conformità
la potenza impegnata, l'obbligo o meno del progetto, la descrizione impianto
o una piccola planimetria dell'impianto di dispersione, gli schemi
elettrici, il riport strumentale della misura di terra e la verifica della
scariche atmosferiche restano in cantiere edile a disposizione di eventuali
verifiche da parte dell'ente verificatore.
Va fatto in tutti i cantieri in cui esiste un impianto elettrico ed un
impianto
di dispersione, e ovviamente dei lavoratori subordinati.
Caio Paolo P.I. F.


per ogni cantiere edile di cui al dpr 457\55
mod B, e mod A  più domanda omologazione ( ora unica)
se strutture autoprotette indicare su modello A o al limite produrre una
relazione di verifica
ing. vitali

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Plotter ENCAD Cadjet 2 - come va ?

Sto valutando l'acquisto di un plotter a getto d'inchiostro ENCAD Cadjet 2
formato A0.
Qualcuno sa come va ? Qualche problema ?
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

Lo uso da due anni e va benissimo, in giro ho visto altre marche e modelli
che sono ancora migliori e, se dovessi comperare io aumenterei anche la
risoluzione grafica, difatti, tolti i pochi colori base, i restanti 250 non
vengono bene sulle line sottili.
E' l'unico problema che riscontro, altri non ne ho avuti.
Se posso, ti consiglio la carta CANSON CAD, ne ho passate tante, e' l'unica
che mi soddisfa.
Mauro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quanti kW per un concerto??

ciao a tutti
dovendo organizzare un concerto devo stabilire la potenza da richiedere
all'Enel.
secondo voi quanti kW?? il concerto si tiene in una piazza del paese una
band con cinque elementi quindi amplificazione varie tipiche e un palco 6x8
m con luci varie (che non so quantificare).
grazie a tutti
gipte

 ha scritto nel messaggio
news:9cp05k$7ik$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Non fai prima a chiederlo alla band ? O il service è a tuo carico ? In
questa ultima ipotesi il service stesso ti fornisce i dati di potenza
necessari. Anche perchè il costo del service varia a seconda delle
richieste: + kW di potenza sonora e + Luci = maggior costo. Tieni conto che
normalmente per uno spettacolo all'aperto di questo tipo, ci vogliono almeno
5 kW di potenza audio (effetivamente dipende da tanti fattori: grandezza
dell'area, persone, tipo di musica ecc.) che grosso modo corrisponde alla
potenza elettrica necessaria. A questa và sommata la potenza
dell'illuminazione e qui è più difficile stimare, credo che una americana
equipaggiata discretamente ti richieda almeno 10 kW. Considerando che gli
strumenti sul palco consumano pochissimo credo che una potenza di 15 kW sia
quella giusta.
A titolo di curiosità (essendo anch'io musicista) ma il concerto dove lo
tieni e chi sono e che genere suona la band ? Chissa mai che faccia un salto
:-).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 m con luci varie (che non so quantificare).
In una situazione simile alla tua, il service mi ha richiesto
10 kW per l'amplificazione
e 20 kw per le luci su due prese e linee distinte.
Il problema è il computer di gestione delle luci che se manca corrente
va in tilt.
E i dimmer delle luci disturbano l'audio.
Saluti
Giuliano B.  Biella

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CAVI MT

Salve,
per una tensione di 15 kV, si utlizza il grado 32 (12-20)o 40 (15-20)?
Ed inoltre, visto che ho sentito pareri discordanti, la schermatura del cavo
va messa a terra da entrambe le estremità (io penso di si)?
E' meglio usare il cavo unipolare o multipolare?
Grazie per le sicure risposte
Giovanni

 E' meglio usare il cavo unipolare o multipolare?
Dipende. Per brevi tratti sicuramente sono preferibili i cavi unipolari in
quanto più facilmente maneggiabili e con raggi di curvatura inferiori;
viceversa per tratti più lunghi sono preferibili cavi multipolari. L'Enel fà
un misto usando cavi unipolari bobinati a trifoglio.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 ha scritto nel messaggio
news:14NT6.5215$gj1....@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: allarme antideflagrante

si può allarmare una fabbrica di fuochi d'artificio con un impianti
d'allarme via radio?

 d'allarme via radio?
A "sensazione", non vedo perché no. Le onde radio in sé non possono causare
deflagrazioni, sempre che si eviti l'utilizzo delle stesse frequenze dei
radiocomandi dei detonatori (a proposito, si usano radiocomandi per i fuochi
pirotecnici?). Se l'impianto d'allarme è realizzato in modo di essere
antideflagrante, non c'è differenza tra cavo ed onde radio.
Occhio che ho detto "a sensazione". Attendi altre risposte perché non sono
sicuro per niente...
--
Cinghiale

 Certo che si puo' basta che tutte le apparecchiature sono in una custodia
AD-PE , ci sono sirene, lampade flescianti , la centralina per esempio
potresti metterla in una cassetta, ci sono tutte le dimensioni che vuoi, in
poche parole si puo'.
Se vuoi un po' di consulenza e del materiale AD-PE chiama il 02/ 9834137 e
chiedi di Silvia, oppure di Giovanni.
Saluti Giovanni.
www.lodingiro.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: progettazione impianti civili

Due unità immobiliari hanno una superficie complessiva superiore a 400 mq,
ma singolarmente sono inferiori (250+210 mq). Il proprietario è unico ed
utilizza le due unità accorpate. L'impianto elettrico è unico e non è diviso
tra le due unità ed è quindi indivisibile (non sono stati eseguiti due
impianti separabili), la fornitura è ovviamente unica. Bisogna progettare
l'impianto?
Grazie
Antonio

 ha scritto nel messaggio
news:gpSo9.23245$Fz.6...@news1.tin.it...

Si.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

Tecnicamente direi si;
Resta il fatto che le due unità immobiliari sono una di 250 m² l'latra di
210 m² e la 46/90 con relativo regolamento di attuazione specificano molto
chiaramente che la soglia di 400 m² è relativa alla singola unità
immobiliare, alla luce di questo, direi di no.
Sovente per comodità si fa riferimento all'estensione dell'impianto con
riferimento alla fornitura; ma non è quanto prescritto dalla 46/90.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motore con dispersione a terra?

Motore asincrono trifase da 150 Hp con avviatore Y-D di un gruppo
frigorifero ad ammoniaca inserito in un sistema TN-S. La linea che
alimenta il quadro di reparto è protetta con relè differenziale a
toroide separato inserito sul quadro generale di stabilimento. Durante
il normale funzionamento del motore (non allo spunto) si hanno
interventi intempestivi del differenziale. Si effettua la misura di
isolamento verso terra sulle tre fasi della macchina, che risulta
perfettamente isolata. Lo stesso dicasi per la linea di alimentazione
dal quadro generale al quadro di zona e dal quadro di zona alla
morsettiera del motore. Misurando le correnti di dispersione, non si
registrano dispersioni sulla linea di alimentazione del quadro di
macchina dove si trovano i contattori per l’avviamento Y-D, né a motore
fermo né a motore in marcia. Invece, inserendo la pinza su uno dei due
cavi 3F+PE che partono dall’avviatore si legge una dispersione di circa
2 A. I 2 A si leggono sia che la pinza abbracci solo le 3F sia che la
pinza abbracci le 3F+PE.
Mi vogliono far smontare il motore, accusandolo di andare in dispersione
durante la marcia, ma la faccenda non mi convince. Se avessi veramente
una dispersione di 2 A verso terra durante la marcia del motore la
leggerei su tutta la linea a monte. Secondo me il differenziale scatta
per altri motivi (es. dispersione su circuiti luce) ma non so spiegarmi
quei 2 A di corrente dispersa su uno dei rami derivati dall’avviatore.
Saluti
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:3F8F7363...@tin.it...

mi era capitato un caso simile, ebbene in ultima analisi prendemmo il motore
lo mettemmo spora un bancale bello asciutto e misurammo con un amperometro
in serie la corrente sull conduttore PE, era 0.
Imho, le pinze a volte danno i numeri.
ciao
Lorenzo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Fare l'elettricista

Scusate l'OT rispetto alle solite discussioni, ma non c'è un NG più
specifico :-)
Cosa è necessario per intraprendere il mestiere di elettricista? Quali
qualifiche / abilitazioni / certificazioni sono necessarie? Oltre, è
ovvio, al fatto di saperlo fare :-)
Grazie per l'aiuto.
Ste/aka=Stardust
--
Gli alberi sono le colonne del mondo.
Quando saranno tutti abbattuti
il cielo ci cadrà sulla testa.

Ste /aka=Stardust ha scritto:

3 anni da dipendente operaio (non conta l'apprendistato) presso un'azienda
qualificata se non hai un diplona di perito altrimenti basta un anno solo.
        Ciao
                                        Lucio

                                        Lucio
Grazie per le info :-)
Ste/aka=Stardust
--
Marge: Homer, quando i sogni più grandi di un uomo 
comprendono una seconda porzione di dessert, accucciolarsi
di tanto in tanto e dormire fino a mezzogiorno nei weekend...
non c'è uomo che possa distruggerli!!!

Tutto sta a trovare qualcuno disposto ad assumertmi :-)
Come alternativa la tua impresa potrebbe assumere, per un anno, un
responsabile tecnico che abbia i requisiti della 46/90.
Ciao, Goofy

Ciao, Goofy
Ste/aka=Stardust
--
Bart: Papà, non ci credo, tu metti a rischio la vita del tuo Bartolino, per 
salvare la tua?
Homer: Un giorno lo capirai, quando avrai dei figli anche tu!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Philips Calculux

Ho una vecchia versione di Calculux (credo sia la 1.0b) e il database
IT19116.MDB. Ho provato a cercare sul sito della Philips, ma non ho trovato
nulla, ne aggiornamenti, ne la parte relativa al software.
Devo contattare per forza l'agente di zona? Chi puň aiutarmi?
Grazie.

 Grazie.
Io possiedo la versione 3.0 sia per interni (Indoor) esterni (Area) e strade
(Road). Credo proprio che ti convenga contattare l'agente di zona.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perchè non rispondete????'

Ciao a tutti,
Ultimamente mi capita di realizzare centralizzati condominiali satellitari e
vorrei chiedere se è obligatorio la certificazione e secondo quale canone.
Dato che per la magior parte le scrivo per impianti elettrici, per impianti
TV come si redigono??
Ciao a tutti e grazie per la risposta
Manuel Roma





La legge 46/90 all'art. 1 indica gli ambiti di 
applicazione della stessa.


Alla lettera b) indica l'ambito delle 
antenne.


L'art.7 della 46/90 impone di rilasciare al 
committente la dichiarazione di conformità alle norme CEI e/o UNI.


Il modello che si deve usare è lo stesso di quello 
per gli impianti elettrici. Basta indicare le norme tecniche che vengono seguite 
ed allegare: 1)Gli schemi dell'impianto; 2) Il certificato di iscrizione 
alla camera di commercio per la lettera b) di cui sopra; 3) La tipologia dei 
materiali usati con le indicazioni delle norme tecniche seguite dalla casa 
costruttrice.



 wrote in message
94pnqr$2l3$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 > gli impianti radiotelevisivi e per gli impianti d'antenna non c'č "mai"


E' un obbligo?
Mauro.

 Kay
ciao
--
Ing. Valter Marcone
valter.marcone@*nospam*.
tin.it

Ho dato un'occhiata piu' attenta alla 46-90 e DPR 447 ed effettivamente si
deduce quanto segue:
se NON si tratta di impianto ad uso civile (e similari) allora gli impianti
cosiddetti speciali citati (elettronici, radiotelevisivi ecc) NON cadono
sotto la 46-90. Tantomeno si rende necessaria la progettazione.
Se invece tali impianti speciali sono relativi ad edifici civili allora se
ne richiede la progettazione solo nei casi in cui e' prevista per l'imp,
elettrico o - per alcuni impianti quali la rivelazione fumo - quando
l'edificio e' soggetto a CPI o ha certe caratteristiche come idranti o
numero di rivelatori fumo.
Cio' significa ad esempio che in un ospedale (soggetto a CPI oltre certe
capienze) un impianto di rivelazione incendio NON e' soggetto a progetto ne'
a dich. di conformita in quanto non siamo in un edificio civile, nonostante
l'importanza di tali impianti!
In un edificio civile soggetto a CPI (e sono veramente pochi: rispetto alle
97 attivita controllate dai VVFF saranno 3 o 4 attivita') invece cio' e'
obbligatorio!.
Condivido quindi le tue perplessita e concordo nel preferire comunque e
sempre la progettazione.
saluti
Kay
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Trafo in olio

Salve a tutti, qualcuno sa da che potenza č obbligatoria la vasca di
recupero olio per trasformatori MT/BT.
Grazie, Lorenzo.


Non dipende dalla potenza, a memoria, il recupero è d'obbligo oltre i 500 kg
totali d'olio impiegato.
--
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo


Il alcuni casi (luogo di pubblico spettacolo, per esempio, č sempre
obbligatoria
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dove sono le News

Buongiorno, vorrei sapere se anche a voi sono sparite
le News di it.industria marcatura ce e it.industria varie.
Mi sembravano interessanti.
Ringrazio.
Saluti Favaro P.I. Paolo

 scrisse:

it.industria.varie č stato cancellato.
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: filo 3x0,75 fuori normativa?

la normativa mi sembra imponga una sezione minima di 1,5 mmq per i
circuiti di potenza. Tuttavia nei negozi di illuminotecnica e dai
fornitori di materiale elettrico si trovano delle trecce di cavo 3x0,75
o al massimo 3x1, che vanno usate per alimentare punti luce. Come mai
vengono vendute nonostante in opposizione alle norme?

vengono vendute nonostante in opposizione alle norme?
1) La norma riguarda solo gli impianti, non gli utilizzatori. Se
guardi i tuoi elettrodomestici vedi che (quasi) nessuno ha un cavo di
alimentazione di 1,5mm².
2) I cavi potrebbero servire per circuiti di segnalazione
3) Le norme non sono obbligatorie.
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dpr 462: tunnel interpretativo

Salve a tutti,
domanda 'legislativa' -forse non e' il posto giusto cmq chiedere e'
lecito.....-
VI sottopongo il caso seguente
L' assicurazione Pippo S.r.l ha un ufficio in uno stabile (condominio)
di cui non e' proprietaria bensi' affittuaria. Lo stabile ha il
progetto dell' imp elettrico parti comuni e appartamenti, solo non e'
stata prodotta la documentazione riguardo alle scariche atmosferiche
(non mi risulta vi sia l' obbligo per il condominio, right?)
Ora, se un domani cade un fulmine che colpisce in cortile un tubo
dell' acqua e risale sino ai locali dell' ufficio, fulminando il tipo
in bagno che si lava le mani o peggio, cade un fulmine che colpisce la
Sig. Pina, ragioniera, seduta davanti al suo computer vicino alla
finestra, chi e' che e' nei guai?
Voglio dire, non c'e' obbligo di progetto dell' impianto ma secondo la
626 il datore di lavoro deve valutare i rischi per il lavoratore,
(applicando le CEI 81-x).
In questo caso, il responsabile sara' il direttore della filiale dell'
assicurazione o la societa' Pippo S.r.l con sede centrale a Roma, in
qualità di datore di lavoro?
Inoltre, a prescindere da chi sia responsabile, la Pippo srl puo'
esigere dal proprietario del locale ufficio la produzione della
documentazione sui rischi di fulminazione oppure no?
Sono in un tunnel, tiratemi fuori!
Thx

 Sono in un tunnel, tiratemi fuori!
Più che un tunnel, mi pare una piccola buca. :-).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Thx
Se la mia interpretazione č giusta: DPR 447/91 art. 4 lettera d): (...) la
redazione del progetto per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche (previa sua valutazione) č obbligatoria per gli impianti art.1
comma 1 lettera b) della 46/90 (ossia il condominio) quando l'edificio ha un
volume superiore a 200 m3 e un'altezza superiore a 5 m.
In pratica sempre.
Ciao Ezio Compagnoni

 In pratica sempre.
E' giusto, ma si parla della "progettazione" dell'impianto di protezione e
non della valutazione del rischio da fulminazione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Abilitazione per impianti civili

Salve ho da poco finito le superiori : perito elettronico e
telecomunicazioni . Mi piacerebbe indirizzarmi nel ramo impianti
elettrici civili e magari anche industriali . Ne so abbastanza di
elettrotecnica anzi l' ho sempre preferita ad elettronica ma nella mia
scuola c'era solo l' indirizzo elettronico . posso gia operare con il
mio diploma o dovrei essere un elettrotecnico ? e se non posso devo
fare un corso di abilitazione oppure bisogna per forza fare del
tirocinio tipo gli infermieri per intenderci ?? Mi aiutate che vorrei
entrare in questo campo . un grazie max

 ha scritto nel messaggio
news:pgjv90p4700jja6au...@4ax.com...

Ti consiglio di postare questa richiesta su
free.it.discussioni.periti-industriali.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norme cei sui motori

salve a tutti
dove si possono trovare l'elenco delle norme cei per quando riquarda i
motori asincroni, sia monofase che trifase.
ho gia fatto la ricerca su 
ceiuni.it
 però non ho capito se sono
sfigato o imbranato, perchè qualsiasi cosa metto nel campo: ricerca
testuale mi trova sempre 5350 norme :-(
ciao e grazie Gino

 sfigato o imbranato
la seconda che hai detto.
Risultato della ricerca con chiave "motori asincroni":
1 Norma Italiana CEI EN 60034-12 - Classificazione CEI 2-15 - CT 2 -
Fascicolo 2963
Macchine elettriche rotanti
Parte 12: Caratteristiche di avviamento dei motori asincroni trifase a
gabbia, ad una sola velocità, a 50 Hz e per tensioni di alimentazione
inferiori o uguali a 690 V
2 Norma Italiana CEI EN 60034-12/A11 - Classificazione CEI 2-15;V1 -
CT 2 - Fascicolo 5224
Macchine elettriche rotanti
Parte 12: Caratteristiche di avviamento dei motori asincroni trifase a
gabbia, ad una sola velocità, a 50 Hz e per tensioni di alimentazione
inferiori o uguali a 690 V
3 Norma Italiana CEI EN 60252 - Classificazione CEI 33-3 - CT 33 -
Fascicolo 3576 R
Condensatori statici per motori in corrente alternata
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: studio medico

qualcuno puņ darmi un aiuto?
il collegamento EQS (equipotenziale supplementare) obligatorio per le
apparecchiature elettromedicali che entrano nella zona paziente cosa
significa esattamente?
1- un cavo aggiuntivo G/V collegato al nodo equipotenziale oltre al cavo di
messa a terra previsto nell'alimentazione elettrica.
2- il cavo di messa a terra previsto nell'alimentazione elettrica collegato
al nodo equipotenziale?
Grazie per la gentile collaborazione
alan da milano

al nodo equipotenziale?
La 2. (Per le masse)
Ciao, Goofy

Grazie infinite
ogni tanto mi vengono dei dubbi sulle normative.
alan da milano
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:cm65d110i79rest86...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:42d29e94$0$444$5fc...@news.tiscali.it...


 ha scritto nel messaggio
news:42d39389$0$324$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione magnetica

Saluti a tutti
In questi giorni, sto cablando un quadro per un impianto di
condizionamento. Per la protezione delle linee che alimentano
resistenze di riscaldamento e convertitori di frequenza (inverter), il
progettista ha inserito interruttori automatici solo magneteici.
1- Esiste un riferimento normativo per questa scelta, oppure il
progettista ha voluto "strafare"?
2- E' ragionevole supporre che le resistenze non possano dare luogo a
sovraccarichi (
p.es
. corto circuito fra spire)? E l'inverter?
3- Considerazioni economiche: utilizzando interruttori magnetotermici
la spesa sarebbe stata inferiore!
Grazie se riuscite a toglermi questi dubbi
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail

"Francesco" <piufra...@piumcpiulink.itpiu> ha scritto nel messaggio
news:3b7d719d...@news.inwind.it...

La scelta del progettista č giusta dal punto di vista tecnico. Per gli
impianti di condizionamento non esistono norme che impongano la protezione
solo magnetica. E' giusto considerare che le resistenze non possano generare
sovraccarico, il cortocircuito tra le spire č una condizione di guasto che
dovrebbe portare in breve tempo alla distruzione della resistenza. Gli
inverter hanno la funzione di protezione dal sovraccarico per
l'apparecchiatura che alimentano.
Certo č che la scelta non č la piů economica, per le resistenze l'ideale
sarebbero stati i fusibili (ma in Italia non piacciono) e per gli inverter
il tipo extrarapido ancora di piů.
Cordiali saluti

il tipo extrarapido ancora di piů.
Concordo in pieno. Quando propongo (anzi, proponevo) di utilizzare i
fusibili, i miei colleghi mi guardano storto :-(
Dalle mie parti il ruolo assegnato ai fusibili e' la protezione delle
spie di presenza rete nei quadri e la protezione di scaricatori
(addiritura ho cablato un quadro dove la protezione degli scaricatori
era ottenuta tramite magnetotermico!). E pensare che offrono tanti
vantaggi (oltre ad un qualche svantaggio) rispetto ai
magnetotermici...


 il tipo extrarapido ancora di piů.
Che vantaggi si hanno ad utilizzare una protezione solo magnetica anzichč
magnetotermica, per questo tipo di carico?
Grazie
Giorgio Spada
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: il cavo telecom

il cavo che utilizza telecom per la telefonia dove e' possibile reperirlo 
sul mercato?
Non voglio utilizzare i classici doppini da 4, 6, 12 coppie e cosi' via.
grazie
beppe
-- 
...perche' bisogna dire non solo la verita', ma anche la causa dell'errore.
Aristotele 

 sul mercato?
Non si fa multiposting. Hai già fatto la stessa domanda su
it.hobby.fai-da-te
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 ha scritto nel messaggio
news:desd5h$71b$2...@scotty.uli.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:T7EQe.36411$F23.4...@twister2.libero.it...


Lo trovi in un normale negozio di materiale elettrico. La marca sarà
differente ma è lo stesso.

 stanotte dormirò tranquillo poichè è stato individuato un "multiposting"
Hai provato a vedere se su it.hobby.fai-da-te ho risposto?
CIao,
-- 
Daniele Orlandi

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimesse

 Kay

Qualcuno ha informazioni piu' dettagliate?
ok, di ritorno da Pisa riassumo:
-A settembre 2001 le appendici 64-2/A saranno abrogate, bisognerà
utilizzare la CEI 31-30 :-(((((
-Per le autorimesse >9 posti la tendenza sembra essere di considerarle non
più a rischio, ma solo dal punto di vista elettrico mentre rimangono sotto
controllo dei VVFF, siamo in attesa di qualche segnale da parte dei vari
ministeri
(spero di aver ricordato bene, c'erano di mezzo anche le centrali
termiche, per quest'ultime Tuttonormel pubblicherà un software GRATUITO
sul CD N°4, della serie : abbonatevi !!)
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2001: Siamo finalmente nel primo anno del 3°millennio"

utilizzare la CEI 31-30 :-(((((
Non hanno accennato al fatto che le suddette appendici dovrebbero
essere sostituite da altre inglobate nella 31.35 seconda edizione?
Qapla!
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	GruppoSole Ricerche Solari Italia: 
http://grupposole.astrofili.org
	@stronomia: 
http://www.keycomm.it/users/mike
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml

Qapla!
Come si dice "a regola d'arte" in klingon ?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto !!

Sono un Perito elettronico ( 
d_rac...@freemail.it
 ) e lavoro da poco in un
ditta che costruisce QUADRI ELETTRICI B.T. , POWER CENTER , E CABINE DI
MEDIA TENSIONE.
In questa ditta, oltre al disegno elettrico ho il gravoso compito di firmare
le cosiddette dichiarazioni di conformita'.
Vista la mia poca esperienza nel campo e la scarsa conoscenza delle
normative, ho la paura che la ditta in cui lavoro voglia scaricare su di me
la totale responsabilità in caso di un futuro incidente.
1) Volevo sapere fino a che punto la responsabilità cade su di me' ?
2) Io cosa rischio?
3) La ditta in cui lavoro risponde anche per me o la responsabilità ricade
solo su di me visto che sono io il certificatore?
VI RINGRAZIO.

 solo su di me visto che sono io il certificatore?
In caso di causa civile anche la ditta può ripondere in solido; nel caso di
penale solo la persona. Per essere precisi, non sei un certificatore ma come
responsabile tecnico dichiari che quanto realizzato è conforme alle leggi
vigenti e assumi la piena responsabilità. Il certificatore è una struttura
(IMQ, CESI, ecc.) che dopo aver analizzato il prodotto, l'impianto o la
macchina emette la sua certificazione sulla conformità dello stesso alle
normative vigenti.
Consiglio:
La 46/90 è stata varata proprio per valorizzare e professionalizzare
l'attività dell'installatore elettrico, ed evitare che venga fatto da
persone improvviste. Questo ha portato una grossa responsabilità che per
l'installatore serio e preparato non fà paura perchè è in grado di
affrontare tutte le problematiche, mentre spaventa chi queste conoscenze o
esperienze non ha.
Quindi le cose sono due:
1 - studiare e prepararsi per essere consapevole di quello che viene
realizzato e quindi diriggere i lavori in modo che vengano realizzati a
regola d'arte;
2 - evitare di prendersi questa responsabilità.
Forse sono troppo pessimista e magari puoi firmare dichiarazioni per 30 anni
e non succede niente, ma ricordati che basta un infortunio o un incidente
per rovinarti tutta la vita.
Be happy.
--
Bye. Mike.
email to: 
ital...@hotmail.com

...


Sono d'accordo con Antigone: infatti la 46/90 riguarda gli impianti
elettrici.
Ciao Andrea

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: inverter per motori asincroni trifase

Salve a tutti, necessito di qualche buon libro (meglio se tutorial
rintracciabile in rete) sul quale conoscere quanto più possibile sul
funzionamento e applicazione di inverter che pilotano grossi motori
asincroni .
Grazie a tutti coloro mi saranno di aiuto .ò
saluti
raffaele 


wrote:

Tempo fa era scaricabile una buona guida dal sito della Danfoss, provo
a mandartela via mail perchè non ritrovo il link.
Axe

Axe
arrivata , grazie mille :)
certo in italiano era leggermente meglio....
ma tanto a forza di aver studiato su testi in inglese tecnico...mi
arrangicchio...
grazie ancora 
ciao

certo in italiano era leggermente meglio....
Prova a chiamare la Danfoss, magari ti possono spedire il file in
italiano.
Axe
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] canali distribuzione e illuminazione

Sto cercando un canale da sospendere a soffitto (al centro di un corridoio)
per la distribuzione elettrica, al quale si possano eventualmente collegare
apparecchi per illuminazione.
Per intenderci una cosa tipo il Bticino interlink, possibilmente un po' più
capiente.
Qualche suggerimento? Grazie


Puoi usare un binario elettrificato (chiamato anche blindoluce), ad esempio 
della Disano o di un'altra marca che produce apparecchi di illuminazione.
CiaO, FoX 

della Disano o di un'altra marca che produce apparecchi di illuminazione.
Grazie, ma oltre alla  alimentazione degli apparecchi per illuminazione il
canale serve per altri cavi quindi mi serve spazio.
Potrei usare un canale industriale sospeso a soffitto ed applicargli sotto
gli apparecchi per illuminazione; ma se possibile vorrei trovare una
soluzione esteticamente più valida.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ricerca Normativa e certificazione Vetrine Elettrificate.

Stiamo producendo vetrine e tavoli illuminati per una nota azienda
nazionale, la quale li installa (immettendoli sul mercato) in tutti i propri
negozi sparsi nel mondo.
Le strutture dei mobili sono miste metallo-legno e su di esse vengono
installati dei tubi fluorescenti e dei reattori in sedi opportune integrate
nei mobili
I quesiti sono i seguenti:
- quale normativa dobbiamo rispettare oltre alla norma CEI 64-11 (impianti
elettrici nei mobili)
- tali vetrine e tavoli dovono essere marchiati CE ? Se si, di conseguenza
dobbiamo predisporre il fascicolo tecnico?
- se installiamo tutto materiale CE e conforme alla direttiva bassa tensione
e compatibilità elettromagnetica possiamo di conseguenza dichiarare il
rispetto di tli normative senza eseguire le prove di laboratorio? (molto
costose per la compatibilità elettromagnetica).
- una volta marcato CE, tali mobili possono essere venduti in europa, ma per
quanto riguarda l'America, il Giappone quali sono le normative di
riferimento e dove possono essere reperite?
Ringrazio anticipatamente per tutti i suggerimenti che invierete.
                                        Per. Ind. Cherici Andrea

 wrote in message
8avuju$t84$1...@oldforst.unisource.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rifacimento quadro elettrico e progetto

si deve sustituire un quadro elettrico di condominio con anche
protezione linea ascensore.
attualmente il quadro è formato da 9 magnetotermici
il nuovo quadro sarà formato da 9 magnetotermici differenziali
i calibri dei magnetotermici verranno cambiati in basso.
 
il primo elettricista dice che c'è l'obbligo di progetto da parte di un 
professionista
 
il secondo elettricista dice che basta la DICO
 
chi ha ragione?
grazie
 
 


Trattasi di manutenzione straordinaria.
per cui servirà la certificazione 23-51 (se applicabile) del quadro, che 
viene visto come componente unico
Poi DICO indicante la manutenzione straordinaria (sostituzione del quadro).
Ovviamente allegare il collaudo con la prove dei differenziali (e meglio 
ancora un rapido calcolo indicante il corretto coordinamento 
linee/dispositivi di protezione)
L'allegare il collaudo non è un obbligo, ma tutela l'installatore in quanto 
puo' dimostrare che le prove sono state realmente fatte e il coordinamento è 
corretto
 
-- 
Saluti
Bruno 
 
 

 Trattasi di manutenzione straordinaria.
 
Ho qualche dubbio.
Se le modifiche sono fatte per applicare delle prescrizioni di sicurezza o 
cambio delle prestazioni, è una trasformazione quindi ci vuole il progetto 
di un professionista.
Inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria non devono modificare 
le sue prestazioni, in questo caso invece sono modificate in modo 
sostanziale.
 
amborgio
 

 amborgio
 
ma da quello che ha scritto cambia 9 interruttori magnetotermico con 9 
magnetotermici differenziali.
Quindi non è un'ampliamento (il numero dei dispositivi è sempre lo stesso e 
i mt vengono addirittura ridotti)
Sarebbe trasformazione se il vecchio quadro e le linee fossero completamente 
smantellate (compresa la linea d'alimentazione) e il tutto fosse 
reinstallato in nuova posizione compleamente differente.
 
In ogni caso serve la DICO
 
 
-- 
-- 
Saluti
Bruno 
 
 

silviosss ha pensato forte :

mi sono dimenticato di dire che attualmente non esiste differenziale 
neanche a monte
grazie
 
 

 
 
Vista anche la precisazione che ha fatto gli interruttori differenziali 
vengo messi per coordinare la protezione conto i contatti indiretti che 
prima non esisteva, quindi c'è una modifica alle prestazioni dell'impianto e 
non si può più ritenere manutenzione.
Questo è quanto era riportato anche nella CEI 0-3 (ora ritirata) al titolo 
2.2
 
Ambrogio
 

 Ambrogio
 
Sono andato a guardare meglio ed effettivamente Ambrogio ha pienamente 
ragione
l'intervento va inquadrato come "trasformazione", di conseguenza serve 
progetto firmato da Professionista (o responsabile tecnico se non supera i 
limiti dimensionali) e 
DI.CO
.
Grazie ancora ad Ambrogio per avermi fatto notare l'errore
 
-- 
-- 
Saluti
Bruno 
 
 

Nel suo scritto precedente, Bruno ha sostenuto :

ancora Grazie a tutti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Re: Presa elettrica fusa

 sezione 1,5,possono reggere la stufetta?
 
Dipende. In aria libera, 1,5 mm2 sopportano 10A senza problemi.
Dentre i condotti, dipende dall'affollamento (che non dovrebbe esserci,
se l'impianto rispetta la normativa) e dalla presenza di altri
cavi con elevate portate. In sostanza, a 10A un cavo di 1,5 mm2 si
scalda, anche se non tanto, e se non trova dove dissipare il calore
(specie d'estate) potrebbero esserci problemi.
In ogni caso, basta un controllo visivo: se i cavetti, lontano dalla
presa, appaiono ancora flessibili ed intatti, non ci sono problemi.
Piuttosto, dato che la parte finale del cavo da 1,5 mm2 (che sara'
certamente "biscottato") andra' tagliata, c'e' abbastanza cavo che
sporge nella scatola ?
 
Cross-post, per l'interesse, anche su it.industria.elettrotecnica.normative

 prolunghe da 10A è sempre una cattiva idea.
 
A mio parere il limite e' la spina da 10A. Eventi come quelli descritti sono
la prova provata che con 4 mm di diametro dei poli, i 10A di corrente
sono un valore limite, senza alcun fattore di sicurezza.
Volendo essere realisti, in base alla esperienza che gli elettricisti
possono certamente riportare, la portata massima "reale" dovrebbe essere
non superiore agli 8 ampere.
 
Il che mi riporta alla presa inglese: e' data per massimo 13A ma la
costruzione fa capire che non avrebbe problemi a portare 16A. Vuoi vedere
che gli inglese hanno applicato il concetto del "fattore di sicurezza"
riducendo la portata nominale a quel valore che nella vita quotidiana, con
la vetusta ed i difetti diventa la portata praticabile ?

 Cross-post, per l'interesse, anche su it.industria.elettrotecnica.normative
 
Qui non Ti caga nessuno delBonio, prova a rifletterci
e magari resta nel tuo mondo.
 
 

 e magari resta nel tuo mondo.
 
Quoto, sto tecnicismo normativo ha rotto il Cazzo, una presa anche se 
installata da un tecnico della NASA, se si accoppia male con una spina per 
svariati motivi mentre � attraversata dalla corrente massima di targa si 
mette a colare e sfiammare pure se appena montata. Si chiama effetto Joule 
per alta resitenza di contatto, la Fisica si fa un pippone a 2 mani con le 
normative. 
 
 

 normative. 
 
Piï¿œ che scaldare per effetto Joule, credo che se arriva a colarsi ï¿œ
perchï¿œ si innesca un arco elettrico all'interno e parte l'effetto
saldatrice.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cerco TISYSTEM

Dove posso recuperare questo software?
Nel sito Ticino ho gia provato.
gima...@tin.it


gima...@tin.it
Chiedilo al tuo fornitore di materiale elettrico oppure all' agente di
zona della biticino.
Saluti.
Bruno Aprile
brap...@tin.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info Per Certificazione ai sensi DPR462/01

Qualcuno sa dimi qualcosa circa i requisiti e la strada per ottenere la
ceritificazione in oggetto?
Grazie.

 wrote in message
b37fkj$gs5$1...@fata.cs.interbusiness.it...


 ceritificazione in oggetto?
A memoria il requisito fondamentale è una Società che fornisce servizi per
terze parti in iindipendenza con sistema qualità UNI EN 45004. Non può
assolutamente fare progettazione come non può stabilire rapporti di
collaborazione con chi svolge attività di consulenza, progettazione,
installazione, manutenzione, indipendentemente che si tratti dell'impianto
oggetto della verifica.
Pertanto deve solo fare verifiche e avere rapporti di collaborazione solo
con chi fa esclusivamente verifiche.
Dopo ci sono altri requisiti come: dimostrare la competenza per le
verifiche, la strumentazione, ecc.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Variazione tensioni nominali

Ho letto che da qualche tempo l'ENEL ha modificato i valori nominali
della tensione per uso industriale e civile. Se non ricordo male la
220Vac č passata a 250Vac, mentre la 380Vac a 400Vac. Qualcuno puņ
confermare ed eventualmente indicarmi un sito internet dal quale
prelevare queste informazioni?
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 220Vac č passata a 250Vac, mentre la 380Vac a 400Vac.
230Vac tra fase e neutro
400Vac tra fase e fase
ciao
fabio

 400Vac tra fase e fase
Sai per caso anche le tolleranze percentuali garantite sulla tensione e
sulla frequenza?
Grazie in anticipo
SL

 ha scritto nel messaggio
news:afcs6a$cutoe$1...@ID-147916.news.dfncis.de...

+-10% alla faccia dellenorme che a noi chiedono il 3/4%

 220Vac è passata a 250Vac, mentre la 380Vac a 400Vac. Qualcuno può


 ha scritto nel messaggio
news:6e2d622b29ab470101c...@mygate.mailgate.org...

Il tutto riguarda l'armonizzazione alle norme o meglio alla omogeneizzazione
delle reti elettriche europee, non sņ dirti quale sia un sito su cui cercare
anche se mesi fą ne ho trovato uno, comunque non credo che attualmente tutte
le nostre case siano alimentate con i valori di tensione che hai detto ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni

In nessun caso credo comunque che possa essere 400V fase fase e 250 fase
neutro anche perchè se stabilita una delle due tensioni esse sono legate da
una relazione matematica ergo.............
Saluti.

 ha scritto nel messaggio
news:RJNb9.127003$n04.3...@twister2.libero.it...

400/1.73=237V
240*1.73=415V
OK i conti tornamo
Per. Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:0oRb9.128312$n04.3...@twister2.libero.it...


 wrote in message
0oRb9.128312$n04.3...@twister2.libero.it...


 anche se mesi fà ne ho trovato uno, comunque non credo che attualmente

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Modifiche impianto civile

Ciao ragazzi,
In un abitazione in cui esiste la dichiarazione di conformita' per
l'impianto elettrico e sono state fatte modifiche successivamente (dopo
alcuni anni e piu' che altro si tratta di ampliamenti dell'impianto, a
seguito di lavori edili con regolare concessione edilizia), come ci si
comporta? Bisogna rilasciare una dichiarazione "aggiornata" ai lavori
eseguiti o non serve nulla? Si va in base forse alla "quantita'" di
modifiche/ampliamenti eseguiti?
Grazie e ciao.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

supersimpatico ha scritto:

indipendentemente dalla quantità, se si tratta di ampliamento, per ogni 
intervento deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità
L'insieme dei documenti permette di risalire alle varie responsabilità e 
formano un utile documento per la manutenzione.
saluti
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Limitatore 16A non-breaker

Mi servirebbe un limitatore di corrente a 16A da mettere in serie alla 
nostra linea di corrente che ha a monte un magnetotermico 16A.
Il limitatore dovrebbe essere fatto in modo che quando il carico a valle 
si abbassa troppo, invece che far saltare il magnetotermico, il 
limitatore introduca una resistenza in modo che la corrente non superi 
mai 16A e il limitatore non salti.
Esiste una cosa così?
Possibilmente da quadro elettrico, ma se proprio non c'è, anche uno da 
mettere in terra va bene.
Grazie


Cerca "gestione carichi" nel sito della BTicino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tecnico Abilitato Prevenzione incendi legge 818/84 DM1985

Sto seguendo alcuni corsi che mi potrebbero essere utili in futuro per la
professione; meglio essere organizzati alla richesta 'speriamo' di
determinate prestazioni....
L'ultimo apparso e' quello che vedete in oggetto ma per il quale non mi '
chiaro i possibili sbocchi professionali che possa dare per un
consulente/progettista.....
Sapreste consigliarmi se ne puo' valere la pena?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:wQdW9.18880$ZE.5...@twister2.libero.it...



Sei certo di questo? Te lo chiedo perché io ero convinto del contrario.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)


Per averne una conferma basta consultare il DM 4 maggio 1998
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

A me risulta cosě, ma non sono sicurissimo.
Se qualcuno se ne intende un po' di piů mi faccia sapere.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pot.int. int. trasformatori in parallelo

3 trafo in parallelo.
l'interruttore di macchina del trafo,
è chiamato ad aprire non piu' della
somma della Icc dei *due* trafi, giusto?
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.

 wrote in message
2f7lhs8jvjv1sqbss...@4ax.com...


 Nicola.
Per me è una novità. Per favore mi spiegate il motivo?
Saluti. Mauro.

 wrote in message
8fgeu1$9ks$1...@nslave2.tin.it...

Per "n" trasformatori in parallelo in caso di corto circuito sulle sbarre di
parallelo ciascun interruttore di macchina è attraversato dalla quota di
corrente di guasto erogata dal relativo trasformatore.
Ma per il dimensionamento del potere d'interruzione di questi interruttori
l'ipotesi più gravosa da considerare è quella di un corto circuito che
avviene tra il trasformatore e l'interruttore stesso. In questo caso
l'interruttore di macchina è attraversato, "a rovescio", dalla corrente di
guasto erogata da "tutte" le altre macchine.
Pertanto, in termini generali, per "n" trasformatori in parallelo, il potere
d'interruzione richiesto all'interruttore di macchina è pari alla Icc di un
trafo per (n-1).
Saluti.
Nicola

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: VA

Sbadatamente ho smarrito gli appunti su VA, chi mi puo aiutare
Devo installare 10 Lampade al neon con P=60 W cadauna, coseno di Fi' =0.5
Quale e la potenza VA e in che modo si calcola....


Se è un impianto trifase:
P = 1.73 * V * I * cosfi (il risultato è in W)
A = 1.73 * V * I             (il risultato è in VA)
ne segue:
A = P / cosfi                  (il risultato è in VA)
Se è un impianto monofase:
P = V * I * cosfi (il risultato è in W)
A = V * I             (il risultato è in VA)
ne segue:
A = P / cosfi                  (il risultato è in VA)
in senso generale la potenza in Watt divisa per il cosfi dà come risultato
la potenza in VA.
Il criterio vale per impianti trifase o monofase indifferentemente.
Ciao
Sergio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NUOVA 64-8 V3

Sono un installatore abilitato al rilascio della dichiarazione di 
conformità, almeno fino al 1 Settembre.
Siccome la mia capacità di apprendere è parecchio scarsa, qualcuno 
sarebbe così gentile da spiegarmi terra terra cosa devo dire a un 
cliente che vorrebbe commissionarmi un impianto elettrico completo da 3 
kW in un appartamento di 100 mq?
In pratica devo rivolgermi a un professionista per fargli redigere un 
progetto o no?


No, nulla cambia con riferimento al 37/08.
La V3 prevede le dotazioni minime (prese, punti luce, ecc) che deve avere un 
appartamento. Sono previsti 3 livelli. 
Devi procurarti la Norma che riporta una tabelle con le dotazioni, ed altri 
particolari. Per esempio, riprendento i dati che hai menzionato, per un 
appartamento di 100 mq devi dimensionare l'impianto per una potenza di 
almeno 6 kW.
 
ambro

 almeno 6 kW.
Infatti è così, mi sono informato. Il dubbio mi è sorto in quanto un 
tizio mio collega che ha sentito dire da un altro collega ecc. ecc. mi 
ha spiegato alla sua maniera quello che ha capito lui, poi alla notizia 
ho sclerato anch'io e ci ho messo del mio a mia volta...
Mi sembra ci sia qualcosa su tuttonormel di qualche mese fa.
Ciao e grazie

 Mi sembra ci sia qualcosa su tuttonormel di qualche mese fa.
 
Un particolare; in accordo con il committente puoi derogare alle dotazioni 
minime richiesta dalla V3. Naturalmente metti tutto per iscritto.
 
Ambro
 

 almeno 6 kW.
 
però da questo (DM 37/08 art.5 comma 2 punto a) scaturisce la necessità 
di un progetto redatto da un professionista ...
-- 
____
MazE
 
Compatta le lettere per scrivermi

di un progetto redatto da un professionista ...
L'obbligo c'ï¿½ per potenze > 6kW, quindi con 6kW non c'ï¿½ ancora l'obbligo.

 L'obbligo c'è per potenze>  6kW, quindi con 6kW non c'è ancora l'obbligo.
 
Ok, e quella che conta è la potenza "impegnabile" dall'impianto e 
scritta sulla dichiarazione di conformità, non quella di contratto del 
distributore che notoriamente comporta un extra del 10% che farebbe 
superare (nel caso si optasse proprio per 6kW) la soglia di 
"progettazione professionistica".
