Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: giunzioni montanti

scusate l'intrusione; rigrazio in anticipo chiunque si prenda il disturbo di 
rispondermi.
Il quesito จจ questo:
dovendo effettuare delle giunzioni, in scatola di derivazione incassata, dei 
cavi con guaina di varie linee montanti private all'interno di un vano scala 
condominiale; secondo voi come posso realizzare la giunzione in modo che sia 
realizzata secondo le norme?
grazie 

 realizzata secondo le norme?
Trattandosi di parti comuni consiglio di fare una giunzione con
ripristino dell'isolamento tipo quelle utilizzate per gli impianti di
illuminazione pubblica. In questo modo è come se il cavo fosse
continuo.

 ha scritto nel messaggio 
news:1168131322.6...@s34g2000cwa.googlegroups.com...


 continuo.
Io farei saldatura a stagno e tubetto termorestringente, prima uno 
piccolo su ogni conduttore e poi un più grosso per l'intero cavo.
la saldatura a stagno è più affidabile e meno ingombrante del giunto a 
pressione.

 grazie.
No. Mi riferivo ad un ripristino di isolamento del cavo, come quello
che si usa nelle scatole di infilaggio degli impianti antideflagranti.
Sullo stile di quello indicato da Fedor, ma sconsiglio la saldatura e
al suo posto utilizzerei una bella crimpatura.

Mike ha scritto:

eheheh io dico che è più sicura la saldatura, se fatta bene.

 eheheh io dico che è più sicura la saldatura, se fatta bene.
Da elettronico ti dico che per me le saldature vanno bene solo sulle
schede elettroniche :-).

 eheheh io dico che è più sicura la saldatura, se fatta bene.
CEI 64-8 art. 562.3 - Nota:
Si raccomanda di evitare di usare connessioni saldate con apporto di
materiale a basso punto di fusione (per es. stagno) nei circuiti di
potenza.
CEI 64-8 art 434.3.2 - parte commento:
Le temperature di 70 e 160 °C, rispettivamente per il servizio ordinario e
per il cortocircuito, si applicano alle giunzioni o terminazioni saldate a
stagno dei cavi in rame, qualunque sia il tipo di isolante impiegato.
Quindi se usi una saldatura devi declassare i cavi EPR a PVC.
ambro

 
  azz beccato ! cmq le prese a spina da 400 A di alimentazione della 
trivella in galleria se non vi offendete io continua a farle saldate, 
cannello e 3-4 rotoli di stagno e un vasetto di pasta saldante.
Quelle crimpate 8ate dalla casa) durano mediamente 6 mesi, si ossidano 
per l'umidità, la resitenza di contatto aumenta iniziano a scaldare lo 
stagno del cavo ricquoce e si rompe
Siccome mi sono rotto di stare nel fango fino alla ginocchia a rifarle 
quelle che si rompono (crimpate) le rifaccio saldate.
La prima che feci ha 3-anni-3.
Questa è la pratica, la grammatica ...

Accidenti che lavoro interessante che fai!
In effetti l'esperienza ha il suo peso
Giuliano


 
eggia, ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:45a280f2$0$19094$4faf...@reader4.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:50gvkvF...@mid.individual.net...


 ha scritto nel messaggio
news:1168252322....@i15g2000cwa.googlegroups.com...
Fedor Pavlovic ha scritto:


Concordo perfettamente con te. Da elettronico anch'io, dico che i saldatori
non hanno mai fatto gran comparsa nel mondo elettrico. Ho visto dei
capicorda stagnati, dove lo stagno era schizzato ovunque.
Ma anche nel mondo elettronico, le saldature sono ormai limitate alle schede
e nulla più.
Troppi problemi ho visto in saldature, poche in krimpature.
Lor