Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Identificazioni fasi R S T

ciao,
posseggo una fornitura trifase...potenza impegnata di 6kwh.
La più vecchia è quella in officina...la più recente in cantina.
Nella linea recente (o in quella vecchia) ci sono due fasi scambiate, solo
che non so se è quella recente (realizzata a norna nel 2002) ad avere le
fasi RST non allineate o quella più vecchia.
Sta di fatto che quando sposto macchinari come ad esempio compressore,
trapani a colonna ecc. da un sito all'altro ho le fasi scambiate e rotazioni
invertite.
Esiste una certa univocità in modo da sapere se io porto un macchinario in
qualsiasi altro allacciamento trifase sparso in italia avrò sempre un uguale
verso di rotazione dei motori?
Oppure è una cosa relativa alla singola utenza e chi fornisce l'energia non
è tenuto a darmi le tre fasi nella stessa maniera?
Dal contatore...dove trovo i quattro morsetti (neutro e le tre fasi) sono
disposte univocamente (RST) oppure posso avere valori a caso? (RTS)
So che un elettricista dovrebbe avere uno strumento consistente in un
piccolo motore trifase che dovrebbe dare una certa univocità.
Devo solo sapere se c'è appunto una standardizzazione oppure devo
arrangiarmi a scambiare due fasi nella vecchia o nella nuova unità e non
conoscendo invece la rotazione in un'altra eventuale fornitura in altre zone
della cità.
qualcuno sa darmi qualche delucidazione?
grazie
Saluti Genio Dj

 ha scritto nel messaggio
news:g0_0d.90207$1V3.2...@twister2.libero.it...


 ha scritto:


La convenzione di indicare con RST le tre fasi (UVW in altri paesi) serve
solo ad indicare la sequenza delle stesse. In pratica chiamando R una fase,
la S avrà una tensione sfasata in ritardo di 120°, e la T sarà sfasata di
120° in ritardo rispetto a S; ma a sua volta la R sarà in ritardo di 120°
rispetto a T. Non è quindi importante conoscere esattamente il nome di ogni
singola fase, bensì la loro giusta sequenza. Ciò è importante soprattutto
quando si utilizzano motori asincroni, poichè alimentarli con una sequenza
invertita porta il motore a girare in senso inverso. Su questo principio si
basa lo strumento da te indicato; un tempo si usava spesso un altro tipo di
strumento formato da due lampadine ed un condensatore collegati a stella: se
si accendeva una lampadina, la sequenza era diretta, mentre l'accensione
dell'altra lampadina segnalava una sequenza delle fasi inversa.
Una verifica più immediata la puoi fare con gli strumenti di cui già
disponi: alimentando ad esempio un trapano, il verso di rotazione del
mandrino dovrebbe essere destrorso (come un cavatappi che viene inserito nel
turacciolo, o una vite che viene avvitata al dado). Se non lo è, ti basterà
invertire i collegamenti di 2 fasi per rimetterle nella loro giusta
sequenza, a prescindere dal nome.

 ha scritto nel messaggio
news:IGRRd.923852$35.34...@news4.tin.it...

Forse intendi un trapano a colonna con motore trifase. Un trapano normale
sicuramente non ti dice il senso essendo una fase e neutro.


Sě. Lo davo per scontato...

 ha scritto nel messaggio 
news:IGRRd.923852$35.34...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:IGRRd.923852$35.34...@news4.tin.it...


 sequenza, a prescindere dal nome.
Portarmi in giro un trapano radiale da 15 quintali non è la mia
aspirazione... ;))
in ogni caso volevo dal momento che una parte d'impianto è SICURAMENTE
errata portare tutto a standard, in modo che in auqlsiasi posto mi
collego...in qualsiasi allacciaento, avrò sempre un verso costate e una
successione delle fasi corrette.
Per non dovere ogni volta scambiare due fasi.
Grazie
Saluti Genio Dj