Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenze ups, gruppo continuità e gruppo elettrogeno

vorrei sapere a livello pratico la differenza tra ups, gruppo di
continuità e gruppo elettrogeno e i diversi casi in cui vengono
installati. Grazie.

 installati. Grazie.
Ti rispondo da elettricista, persone più preparate di me che scrivono su
questo ng, ti daranno risposte più corrette.
"gruppo di continuità" è una apparecchiatura che garantisce il funzionamento
delle apparecchiature collegate a valle anche al mancare dell'alimentazione
a monte.Lasciando perdere i casi particolari quindi gruppi di continuità
dinamici (di cui so molto poco) e quelli con uscite in cc, normalmente sono
del tipo con ingresso/uscita in corrente alternata
La definizione corretta è "gruppo statico di continuità" che non è altro che
la traduzione italiana del termine UPS.
Al mancare dell'alimentazione a monte, utilizzata in condizioni normali per
l'alimentazione del carico a valle, prelevando energia da una sorgente in
corrente continua costituita da una serie di accumulatori -del tipo piombo
gel per i piccoli ups o piombo acido (come le batterie delle automobili) per
quelli di potenza maggiore, tramite inverter viene generata la tensione
d'uscita alternata, monofase o trifase a seconda del tipo. Se guardi qualche
catalogo di produttori di ups, troverai spiegate le varie tecnologie di
funzionamento con termini del tipo stand-by, line interactive, on line, ecc
alla fine cambia, oltre alla qualità/complessità dell'elettronica interna,
il tempo in cui, al mancare dell'alimentazione l'ups interviene
rialimentando il carico, Questo tempo può variare da valori nell'ordine dei
10 ms per il tipo stand by (quelli che ormai si trovano a poche decine di
euro anche nei supermercati) a tempi di 0 zero ms per la tecnologia on line.
Altri parametri che distingono gli ups sono: la capacità di filtrare i
disturbi presenti in rete, l'autonomia (tipicamente 5-10 minuti alla potenza
nominale in esecuzione standard senza espansioni). ecc
Il gruppo elettrogeno invece è una macchina costituita da motore a scoppio
(funzionante a benzina-gasolio-gas) con accoppiato un alternatore, con
potenze comprese tra poche centinaia di watt per arrivare a cose enormi
anche da 1000+1000 kVA come quelli normalmente utilizzati per
l'alimentazione dei grandi spettacoli/concerti.
Ovviamente ogni apparecchiatura ha i suoi pro e contro. L'ups è
sostanzialmente silenzioso, per piccole potenze non richiede impianti
complessi, locali dedicati o particolare manutenzione. ha tempi di
intervento brevi, tipicamente ha automie contenute per questioni di costo,
ha una tensione in uscita sinusoidale (più o meno a seconda della tecnologia
di funzionamento)
Il generatore fa rumore, emette gas di scarico, deve essere provato ad
intervalli regolari e gli va fatta manutenzione (olio+filtri, ecc), nel
momento dell'intervento deve avviarsi e riscaldarsi prima di potergli
collegare il carico, ha autonomia virtualmente illimitata a patto di
mettergli carburante e che sia del tipo adatto per funzionamento continuo, i
generatori di piccola potenza potrebbero non garantire una tensione di
uscita non molto "pulita".
 Qualche esempio pratico: per uno o o più computer presenti in un ufficio si
sceglie un ups di potenza adeguata, che permette di effettuare lo
spegnimento delle macchine in sicurezza al mancare della tensione, per una
villetta ubicata in una zona dove talvolta viene tolta tensione si sceglierà
un gruppo elettrogeno a benzina da 4-5 KVA raffreddato ad aria a 3000
giri/minuto adatto per uso saltuario, per una officina che deve poter
lavorare anche se il distributore (ENEL, ecc) toglie corrente per ore e ore,
si sceglie un gruppo elettrogeno funzionante a gasolio, opportunamente
sovradimensionato per sopportare le correnti di spunto dei macchinari e del
tipo a 1500 giri/min adatto quindi per uso anche continuativo. Poi
ovviamente c'è anche la soluzione mista ups+generatore che coniuga i
vantaggi delle due tipologie
Sperando di non aver scritto troppe fesserie, ti saluto
Giorgio