Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica impianto elettrico di un vecchio distributore.

Salve a tutti,
sono un ingegnere e sto muovendo i primi passi nel campo della 
progettazione elettrica.
Ci sono due distributori di carburante costruiti una ventina di anni fa 
che non hanno il progetto elettrico.
Il proprietario vuole messersi in regola, vuole che io mi occupi del 
progetto ed è disposto ad apportare delle modifiche all'impianto ed ha 
un elettricista che poi rilascierà la Di.Co.
Io ho comprato La guida Blu Tuttonormel sulle verifiche, sugli impianti 
negli ambienti speciali, il libro sugli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione e sono abbastanza fornito di norme CEI.
Vorrei da voi qualunque consiglio pensiate possa essermi utile ad 
affrontare questo lavoro.
Ho visto che il quadro è molto vecchio, e che molti moduli sono senza 
etichetta. Che dite, è il caso di fargli fare tutto il quadro ex-novo?
Grazie mille.

Oltre al progetto per le sezioni di impianto da "adeguare" occorrerebbe 
anche una dichiarazione di rispondenza per le eventuali "parti" che non 
necessitano di interventi, e che dovresti redigere tu om professionista (non 
quindi l'installatore).
Giusto invece il rilascio della Dichiarazio di Conformità per l'impianto 
rifatto.
Per quanto riguarda il quadro eletrico, non è detto che sia da sostituire, 
però è MOLTO probabile che nell'arco dei suoi venti anni di vita nessuno 
abbia mai fatto una semplice manutenzione o addirittura non abbia mai fatto 
fare il semplice "test" ai dispositivi differenziali, quindi ci sono buone 
probabilità che i meccanismi si siano incollati. Dovresti procedere con 
effettuare delle prove per verificare il funzionamento meccanico degli 
interruttori e successivamente fare delle verifiche con apposita 
strumentazione per verificare anche i tempi di intervento.
Ovviamente devi verificare che siano rispettate le "classiche" prescrizioni 
normative, come ad esempio la presenza di un diff. ad alta sensibilità (30 
mA) per i circuiti prese f.m.
Per le terghette mancanti, basta rimetterle...
In un distributore poi è molto importante l'efficienza dell'impianto di 
messa a terra, che personalmente andrei a verificare scrupolosamente, e i 
vari collegamenti equipotenziali nella zona delle cisterne e dei relativi 
attacchi di riempimento.
Ricorda poi che le "magagne" maggiori solitamente sono nei posti più 
inaccessibili, quindi verifica ad esempio gli impianti nell'eventuale 
struttura della pensilina e nelle altre zone "nascoste" prima di rilasciare 
la di.ri. 

FoX ha scritto:

Intanto grazie per l'esauriente risposta.
Poichè il proprietario non è molto ben sisposto alla spesa, e che 
considera il mio progetto come una spesa burocratica, io avevo pensato 
di controllare l'impianto, fare il progetto ed individuare le parti da 
sostituire. Qui entrerebbe in gioco l'elettricista del proprietario che 
dovrebbe poi firmare una 
DI.CO
. come se tutto l'impianto fosse stato 
fatto ex novo.
So che questa non sarebbe la strada giusta, ma il fatto è che per andare 
a fare il rilievo dell'impianto nella sua totalità ed il calcolo dovrei 
perdere tanto di quel tempo e chiedere un compenso, che sicuramente il 
proprietario non vorrebbe spendere.
L'idea era dunque di fare un progetto a regola d'arte e lasciare poi al 
datore di lavoro e al suo elettricista la responsabilità sull'esecuzione 
di lavori di adeguamento.
Insomma, prendermi grosse responsabilità per la Di.Ri. quando il 
proprietario vede il mio intervento come una semplice adempienza 
burocratica, mi secca.
Forse certi lavori bisognerebbe rifiutarli a priori.
Grazie!

 ha scritto nel messaggio 
news:4bb8e816$0$1114$4faf...@reader4.news.tin.it...
