Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: certificazione quadro di un impianto

Chi puo' dare una risposta a questo problema :ho installato un impianto
elettrico in un mobilificio secondo il progetto redatto dal libero
professionista inscritto all'albo dei periti , il quadro dimensionato per
una piccola utenza di 3Kw l'ho fatto io 32M una decina di int. aut un diff.
gen. selettivo (poche cose) e l'impianto creato su una sup. di circa 450 mq
ho certificato l'impianto .....ma mi hanno richiesto la certificazione del
quadro . MA IL MIO IMPIANTO NON COMPRENDE ANCHE IL QUADRO ?
GRAZIE SE MI RISPONDETE 
elet...@tin.it

 Mailgate.ORG is maintained online by Dario Centofanti
--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org


Secondo l'ultima moda dei periti USL, pare che il progetto debba comprendere
anche la verifica del quadro generale secondo le norme CEI competenti. Per
piccole potenze, la verifica consiste nel verificare che la potenza
complessiva dissipata dai dispositivi inseriti e dai cablaggi sia inferiore
a quella massima dissipabile dichiarata dal costruttore.
Grandissima fesseria!
Il progettista redige lo schema elettrico del quadro, ma non e' tenuto a
specificare in sede di progetto quale sara' la marca, il tipo ed il modello
di quadro elettrico ne' tantomeno marca, tipo e modello dei dispositivi
installati. Poiche' i dati relativi alla dissipazione di potenza vengono
forniti dai costruttori di quadri e dispositivi, che senso ha inserire in
progetto una verifica di tal genere?
Sara' meglio che sia l'allestitore del quadro a fornire (unitamente al
quadro stesso) la verifica relativa... o no?
In ogni caso, anche per non essere troppo zelanti o leziosi rischiando di
perdere di vista gli aspetti veramente importanti della sicurezza, le
verifiche necessarie sono sempre e solo quelle che riguardano la sicurezza
dell'impianto in relazione alle condizioni ambientali e di impiego. Penso
che con 3kW totali di potenza impegnata ed utilizzando quadri di serie,
rispettando la percentuale minima di spazio libero, certe verifiche siano
abbastanza superflue.
Ing. Roberto FURLAN

 wrote in message
7jeaef$sn$1...@nslave1.tin.it...
| Chi puo' dare una risposta a questo problema :ho installato un impianto
| elettrico in un mobilificio secondo il progetto redatto dal libero
| professionista inscritto all'albo dei periti , il quadro dimensionato per
| una piccola utenza di 3Kw l'ho fatto io 32M una decina di int. aut un
diff.
| gen. selettivo (poche cose) e l'impianto creato su una sup. di circa 450
mq
| ho certificato l'impianto .....ma mi hanno richiesto la certificazione del
| quadro . MA IL MIO IMPIANTO NON COMPRENDE ANCHE IL QUADRO ?
|
|
Giuliano ha scritto:
condivido quanto scritto da roberto Furlan.
Aggiungerei quanto detto una volta da Carrescia e che mi sento di
condividere:
il costruttore del quadro è anche l'installatore, il quadro viene costruito
direttamente sul posto.
L'installatore con la sua Dichiarazione di Conformità (legge 46/90)
comprende anche il quadro e non deve fare altra carta. Ovviamente nelle
verifiche richiese dalla 46/90 deve comprendere anche le verifiche del
quadro. Appone la giusta targhetta sul quadro, allega gli schemi unifilari e
secondo me ha finito.
Ciao
--
Giuliano B.     Biella
_________________________________
Indirizzo esatto: gibedugl(chiocciola)
tin.it
oppure: 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
-----------------------------------------------------------------

>Secondo l'ultima moda dei periti USL, 
moda? :)))
norma CEI 17-13
saluti
sandro