Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT-forse] Carichi monofase su rete trifase

In un impianto con potenza impegnata 10kW (trifase)  si vuole far assorbire 
energia dalle tre fasi anche se il carico è monofase: ho pensato che bisogna 
prendere la corrente dalle tre fasi e raddrizzarla, e poi con un inverter 
ritornare ad alternata monofase. Il carico monofase è costituito da varie 
utenze (elettrodomestici, pompe, forni, ....).
In pratica come si può realizzare un tale schema ?
Esistono in commercio apparecchi adatti a tale scopo?
Oppure bisogna metter in serie: raddrizzatore (caricabatterie ?) trifase - 
accumulatore - inverter monofase ?
L' accumulatore intermedio è indispensabile o si può fare a meno ?
Grazie 


Puoi alimentare una pompa trifase che solleva un fluido che poi per
caduta fa girare un alternatore monofase ... :-)
Distribuire i carichi sulle tre fasi è troppo complicato?
Ciao, Goofy

> Distribuire i carichi sulle tre fasi è troppo complicato?
Si: ora sono distribuiti in quel modo, ma sono sempre complicazioni.
Se ci sono 10 kW impegnati, hai 3,33 kW per ogni fase.
Se un forno elettrico consuma 2,8 su una fase cosa ci fai con i rimanenti 
3,3 -2,8 =0,5 ?
Purtroppo non ci sono in commercio molti elettrodomestici trifase (solo 
quelli di tipo industriale).
Ho trovato gli UPS della MGE (modello Comet S 31) ma non so se mi conviene 
di più un simile apparecchio o "assemblare" una cosa del tipo 
raddrizzatore -inverter. 

raddrizzatore -inverter. 
Piuttosto passerei alla fornitura di 15kW.
Ciao, Goofy

MontgomeryBurns wrote:

Una volta, una conversione del genere sarebbe stata fatta con un gruppo
rotante. Un motore trifase da 10 kW con in asse un'alternatore monofase da
10 kW. E l'efficienza e' piuttosto alta.
Pekilan

un trasformatore tri/monofase non andrebbe bene?
ciao
p
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

un trasformatore tri/monofase non andrebbe bene?
Sarebbe certo meglio (se ne era parlato di recente) della soluzione
con l'inverter, ma io non installerei una macchina che non serve.
Bisogna bilanciare i carichi ed (eventualmente) aumentare la poenza. 
Ciao, Goofy

 un trasformatore tri/monofase non andrebbe bene?
Come funziona un trasformatore del genere?
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

Come funziona un trasformatore del genere?
una cosa del genere
http://www.trafoconsult.com/trimono.htm
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:1GrAe.56061$h5.24...@news3.tin.it...

Scusa se la risposta sembrerà banale. Non è possibile sostituire la
fornitura trifase con una monofase da 10 kW? Qui a Verona la municipalizzata
che gestisce l'energia elettrica la concede "abbastanza" facilmente.
Ciao
Giorgio

 
http://www.trafoconsult.com/trimono.htm
Interessante, grazie.
Non è bilanciato come una macchina rotante ma non è neanche male come
soluzione intermedia a stato solido :)
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 ha scritto nel messaggio
news:1GrAe.56061$h5.24...@news3.tin.it...

Prima soluzione, cambia contratto. Seconda soluzione distribuisci i carichi
sulle tre fasi. Terza soluzione trasformatore trifase-monofase, semplice,
economico  ed efficiente. Comunque se il tuo problema erano i 0,5 kW che non
potevi utilizzare, cosa non vera perchè con 500W si fanno tante cose,
qualunque sistema utilizzi te li perdi nella conversione.
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

appoggio
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ovh4d11e59v7ff5mi...@4ax.com...
