Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra ponteggi

Qualcuno saprebbe spiegarmi brevemente quando un ponteggio va messo a terre
e quando no ?
Grazie per le eventuali risposte.
--
Paolo

 e quando no ?
Si mette a terra quando è una massa estranea.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale


Si mette a terra o meglio si protegge la struttura quando lo dice la 81/1
Per. Ind. Angelo Calcagni


Mi spiego meglio:
In base alle CEI 81/1 per la protezione dai fulmini praticamente MAI perchè
QUASI tutti sono autoprotetti contro i fulmini
Come massa no perchè un ponteggio non rientra nella definizione di massa
(non fa parte dell'impianto elettrico)
Se è massa estranea si mette a terra (in un solo punto)


Ho ricevuto in privato:
La struttura metallica deve essere collegata equipotenzialmente all'impianto
di terra quando presenta una resistenza verso terra minore di 200 ohm
(massa estranea).
Per Ind. Gabriele Marciano
Ha mio avviso è bene collegare sempre i ponteggi a terra perche non è
possibile sapere a priori se sul ponteggio verranno utilizzati attrezzi
elettrici,
quindi a scanso di brutte sorprese............
d'altronde non è neanche possibile escludere che si virifichi la condizione
citata dal collega Marciano.
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

 Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Ciao Francesco
P.S. Mica sarai uno di quegli ispettori ASL (per fortuna sempre meno) che,
non sapendo la teoria, chiedono sempre la messa a terra dei ponteggi?

 terra
Il ponteggio molte volte anzi quasi sempre è ancorato all'edificio per cui
dovresti
considerare anche questa parte come disperdente, e qui ti voglio come fai ad
 essere certo che nell'ancoraggio lo stesso (il ponteggio) non divenga
massa estranea?????????


Perchè non fai la tua versione delle norme cei e provi a proporla come norma
a sicurezza equivalente?
saluti
Francesco

Gli strumenti che si rompono, essendo collegati a terra scaricheranno sulla
terra. NOn è necessario (anzi in quest'ottica è dannoso) collegare a terra
il ponteggio
Dubito che un ponteggio nel centro cittadino possa avere resistenza
superiore a 200 Ohm anche considerando il collegamento all'edificio. A te è
capitato di vederlo oppure parli per assurdo?
saluti
Francesco

massa estranea?????????
In dieci secondi si fa la misura
 
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le x per rispondere


Ed io che ero contento di essere d'accordo con Carrescia
Per. Ind Angelo Calcagni

 massa estranea?????????
Ma gli strumenti a cosa servono ??????



Stiamo parlando di verifiche su ponteggi o di calcoli e/o pregetti che
secondo le
norme vanno esegiti prima????????
Il costo di una Vostra verifica, di questo tipo mi pare di capire sia
nettamente
inferiore ad una verifica 81/1
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 inferiore ad una verifica 81/1
Continuo a non capire.



Chiedilo ad un committente, lui saprà spiegarti meglio come intende spendere
il proprio denaro.


 il proprio denaro.
Aspetto lumi.
E possibilmente un riepilogo della situazione
Io sono d'accordo nell'affermare che il ponteggio,
se non è una massa estranea, non va messo a terra.
Se si parla della verifica di probabilità di fulminazione, ritengo che
pochissimi ponteggi abbiano le dimensioni che la richiedano.
Saluti
Giuliano Beduglio

 il proprio denaro.
...Poche idee, ben confuse...


Riepilogando:
1) per quanto riguarda la 81/1 sicuramente il 99% dei ponteggi risultano
 strutture autoprotette per cui non richiedono della messa a terra
ma solo del calcolo di verifica.
2) il calcolo di verifica 81/1 và eseguito prima della messa in opera
del ponteggio
3) nell'esecuzione dei lavori può succedere:
a)-  che sia necessario servirsi di attrezzi elettrici sul ponteggio;
b)-  che il ponteggio poggi alla struttura;
in questi casi non si può escludere il fatto che il ponteggio possa
diventare massa estranea, per chi si dovrebbe procedere con una
prova di verifica (misura)
4) il costo di una misura di CONTINUITA' ed ISOLAMENTO,
cioè di continuità per la struttura metallica e di isolamento da
circuiti elettrici, comporta un costo sicuramente più alto che
collegare a terra tutta la struttura anche se non necessario, anche
 in considerazione di tutto il tempo risparmiato, perchè il cantiere
non può essere aperto prima che siano state eseguite tutte le verifiche.
Ora spero di aver fugato ogni dubbio
sulla "utilità di eseguire una cosa inutile".
Non sempre la strada più breve è la più corta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 sulla "utilità di eseguire una cosa inutile".
Peccato che se non è necessario, tale collegamento sia a SVANTAGGIO della
sicurezza!!!
Saluti
Cosimo Zaccaro

 non può essere aperto prima che siano state eseguite tutte le verifiche.
E qui casca l'asino. Non si deve fare nessuna misura di continuità ed
isolamento ma una semplice misura di resistenza del ponteggio verso terra e
se questo valore è inferiore a 200 ohm si collega a terra altrimenti no. Non
è un qualcosa di facoltativo o da fare a sentimento, del tipo "tanto non mi
costa niente" il collegamento a terra di una massa estranea che presenta una
resistenza di terra superiore a 200 ohm (in un cantiere edile) comporta più
pericoli che benefici.


 pericoli che benefici.
E non posso che essere d'accordo.
Considerazione, se il Sig. Angelo è un verificatore
dell'ARPA o dell'ISPESL, io come installatore,
mi troverei in grosse difficoltà a far valere le mie ragioni.
Saluti
Giuliano Beduglio


 
Nessuna difficolta', in caso di contestazione si ripete la misura in
presenza del verificatore.
Ciao



Tralasciando i costi della semplice misura, come fai a garantirmi il fatto
che
la resistenza ponteggio/terra non scenda sotto i 200 hom per tutto il
periodo
dei lavori??????????
ti accordi col Padreterno???????????



Ragionando in questo modo sei costretto a collegare al dispersore ogni
oggetto metallico.
Ambro

 ti accordi col Padreterno???????????
Questo discorso allora andrebbe applicato a tutte le misure  le verifiche
che si fanno.
--
Saluti
Ivan