Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

SALVE A TUTTI RIECCOMI PER UNA CONSULENZA.
SONO STATO DELEGATO DA UN MIO AMICO IL QUALE SI TROVA FUORI PROVINCIA, 
AD UN SOPRALLUOGO IN UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PER EVENTUALE 
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, POICHE' IL GESTORE AVEVA AVUTO UNA 
PRIMA VISITA DA UN TECNICO DEI VVFF.
PREMETTO:
IL GESTORE NON E' IN POSSESSO DI NESSUN TIPO DI DOCUMENTAZIONE ( 
PROGETTO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ECC ).
TRATTASI DI UN PICCOLO DISTRIBUTORE ALL'INTERNO DI UN PAESINO SITUATO 
IN UNA STRADINA PRINCIPALE.
IL CHIOSCO E' ALLOCATO IN UNA STANZA DI UN LOCALE DISABITATO A CONTATTO 
DI ALTRE UNITA' ABITATE.
IN QUESTO CHIOSCO TROVA SISTEMAZIONE SIA IL CONTATORE ENEL, SIA IL Q.G.
A SERVIZIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DEL DISTRIBUTORE.
ANTICIPO CHE IL PROGETTO SARA' REALIZZATO DAL MIO AMICO POICHE' 
ABILITATO.
VORREI UN PARERE DA PARTE VOSTRA SUL MIO OPERATO.
IL Q.G. ESISTENTE E' METALLO SENZA SPORTELLO.
IL MIO PRIMO INTERVENTO E' STATO QUELLO DI INSTALLARE A MONTE IN 
PROSSIMITA' DEL CONTATORE ENEL UN'INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON 
BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO CORREDATO DI BOBINA DI SGANCIO A LANCIO 
DI CORRENTE CON RELATIVO PULSANTE SOTTOVETRO ALL'ESTERNO DEL CHIOSCO.
HO CONTROLLATO LìINTERNO DEL QUADRO TUTTO SOMMATO IN BUONE CONDIZIONI 
CON MORSETTERIA E RELATIVI SEGNA FILO.
LE In DELLE  APPARECCHIATURE INSTALLATE COORDINAVANO CON LE SEZIONI DEI 
CAVI DEL TIPO FG7.
SONO PRESENTI DEI MT DIFF. CON SOTTO DEI MT A PROTEZIONE DEI VARI 
CIRCUITI.
SIA LA BARRA EQUIPOTENZIALE ALL'INTERNO DEL QUADRO , SIA IL VALORE 
DELLA RESISTENZA DI TERRA ERANO OK.
ALL'INTERNO DEL CHIOSCO REALIZZATO UN NUOVO IMPIANTO POICHE' IL VECCHIO 
ERA IN CONDIZIONI PIETOSE, INSERENDO ANCHE LAMPADA DI EMERGENZA.
IO PENSO CHE  QUESTI INTERVENTI SIANO BASTATI AD ADEGUARE TALE IMPIANTO.
L'UNICO MIO DUBBIO E SUL DISCORSO QUADRO ESISTENTE SPROVVISTO DI 
SPORTELLO.
PRECISO CHE E' ALLOCATO ALL'INTERNO DI UNA STANZA OVE NON VI E' ACCESSO 
AL PUBBLICO.
PENSATE CHE CI SIA QUALCOSA DI ANOMALO IN QUESTO????
ATTENDO EVENTUALI CONSIGLI O CONFERME SUL MIO OPERATO , SE GIUSTO O 
ERRATO.
CIAO A TUTTI E GRAZIE ANTICIPATAMENTE.      
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Ma quale società fornisce il carburante?????????????????
Solitamente sono le società che forniscono il carburante a stabilire le
norme per
l'esecuzione degli impianti, questo perché in parte sono  co/responsabili di
eventuali incidenti
per cui ti consiglio :
1) sii più responsabile nell'accettare incarichi
2) chiedi lumi alla società fornitrice del carburante
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:200404161...@mynewsgate.net...

1° non scrivere in stampatello perchè di difficile lettura ed in rete
equivale ad URLARE!
2° la presenza del portello non è determinante per la sicurezza in questo
contesto. IMHO la cosa più preoccupante, visto che mancano dichiarazioni,
progetti ecc., probabilmente mancheranno anche le denuncie del''impianto di
terra, protezione scariche atmosferiche e impianti antideflagranti (ex
modelli A, B e C). Come la mettiamo con il DPR 462/01 e l'omologazione degli
impianti in luoghi pericolosi?  Se l'impianto antideflagrante non è stato
mai omologato dall'ARPA/ASL (perche non denunciato o perchè denunciato ma
non sono mai venuti ad omologarlo) è necessario riclassificare i luoghi (CEI
31-30) e verificarne la conformità delle apparecchiature esistenti anche in
riferimento al recente D.LGs. 233/03 (direttiva Atex).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Grazie x i vostri interventi alla prossima.
Inviato da 
www.mynewsgate.net