Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: luci alogene in selv

salve
devo installare delle luci alogene in un controsoffito in cartongesso, come
mi consigliate di installare i trasformatori?
Inoltre quanti trasformatori mi consigliate di utilizzare per 15 luci da 25W
a 12V?
P.S.Il
 cliente vorrebbe 5 gruppi da 5

giovanni ha scritto:

occhio che se mi parli di selv ci vuole il trasformatore con schermo a terra tra
primario e secondario,  e non mi sembra il caso per dei faretti.
                Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!


Molti costruttori realizzano i faretti in classe III, quindi è
necessario
alimentarli esclusivamente con un trasformatore di sicurezza.
---
Ambro

 Ambro
Ciao e grazie


 >
Ok, il discorso torna. E' comunque prevista la separazione a mezzo trasformatore con schermo.






La norma CEI 64-8/7 prescrive l'uso di sistemi SELV 
per questi scopi, se i conduttori sono nudi la bassissima tensione deve essere 
al massimo 25V CA (60V CC), anche se i conduttori sono fuori portata di mano 
(2,5m).


In genere si usa una tensione di 12V.


L'impianto deve essere alimentato per mezzo di 
trasformatore di sicurezza o trafo elettronico equivalente.


Il trasformatore deve essere installato i  
maniera fissa


Naturalmente un sistema SELV deve essere ISOLATO DA 
TERRA!


Il trsaformatore deve resistere al cortocircuito 
per costruzione o perchè dotato di protezione elettronica


I circuiti SELV devono essere protetti dalle 
sovracorrenti e devono avere sezione minima 4mmq (resistenza 
meccanica)


 


Saluti Gianluca.






 

Gianluca Pacifici ha scritto:



La
norma CEI 64-8/7 prescrive l'uso di sistemi SELV per questi scopi, se i
conduttori sono nudi la bassissima tensione deve essere al massimo 25V
CA (60V CC), anche se i conduttori sono fuori portata di mano (2,5m).
In
genere si usa una tensione di 12V.


 

 

 


I 50 V CA  e i 75 CC invece sono il limite per conduttori isolati 
?

 

        Ciao




Non dipende dal tipo di installazione, ma dal tipo dal componente che si utilizza. Ho
consultato il catalogo di un costruttore di apparecchi di illuminazione e per le lampade
in bassa tensione, tanto care a molti arredatori, i farettti sono realizzati solamente con
la classe di isolamento III, quindi non ci sono alternative.
---
Ambro





Per quanto riguarda la bassissima tensione la 
protezione dai contatti diretti e indiretti, che io sappia, è assicurata se la 
tensione è <= 50V c.a. o 120V c.c. (tranne alcuni ambienti a rischio); se poi 
si superano i 25V c.a. e 60V c.c. la norma impone la protezione dai contatti 
diretti ( IP2x o IPxxB).


Ciao Gianluca.






 

Gianluca Pacifici ha scritto:



Per
quanto riguarda la bassissima tensione la protezione dai contatti diretti
e indiretti, che io sappia, è assicurata se la tensione è
<= 50V c.a. o 120V c.c. (tranne alcuni ambienti a rischio); se poi si
superano i 25V c.a. e 60V c.c. la norma impone la protezione dai contatti
diretti ( IP2x o IPxxB).
Ciao
Gianluca.


--Mi pareva 75 V per la ca

