Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesito conformità

Salve, ho un quesito da porre.
Devo sostituire la filatura in un
appartamento privato., però non devo sostituire i frutti  ( alcune prese
sono senza polo di terra ) e i supporti che sono in metallo.
So che devo
rilasciare la dichiarazione di conformità per qualsiasi lavoro vado a fare,
ma la posso rilasciare solo per la filatura e il salvavita, visto che non è
rispettata nessuna normativa per il resto dell'impianto?
Vi ringrazio
anticipatamente.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 anticipatamente.
Ammesso che per te la "filatura", sia l'insieme dei conduttori che
costituisco l'impianto elettrico nel suo complesso, la sostituzione con
nuovi conduttori di caratteristiche uguali a quelli precedenti, non comporta
nessuno dei casi per cui è previsto il rilascio della dichiarazione di
conformità.
Sei in errore quando affermi che devi rilasciare la dichiarazione di
conformità "per qualsiasi lavoro che vado a fare" .... non serve la
dichiarazione di conformità, ad esempio, per risuolare un paio di scarpe.
Piuttosto la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata nei casi di
manutenzione straordinario, ampliamento, trasformazione, o nuovo impianto.
Ho letto tuttavia nel tuo post, il termine "salvavita". Se intendi
aggiungere dei dispositivi automatici di protezione all'impianto esistente,
di fatto modifichi l'impianto, creando nuovi circuiti, quindi rientri nel
caso della trasformazione dell'impianto, devi rilasciare la dichiarazione di
conformità per i circuiti che trasformi, e questi ultimi devo essere
realizzati a regola d'arte, con tutto quanto è indispensabile a tal fine.
__________________________
Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo

 rispettata nessuna normativa per il resto dell'impianto?
L'intervento è indentificabile come manutenzione straordinaria se non vai a
fare modifiche e sostituitsci solo quanto esistente con altro materiale di
pari o superiori caratteristiche. Attenzione però, nel momento in cui
rilasci tale dichiarazione dichiari sotto la tua personale responsabilità
che hai eseguito un lavoro a regola d'arte. Questo è riferito sicuramente
solo all'intervento svolto, se la restante parte di impianto non a norma non
è interessata dai lavori e rimane invariata. Se invece, l'impianto esistente
non conforme mi impedisce di fare questo intervento a regola d'arte, allora
divento corresponsabile in caso di infortunio.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale




Sicuramente non faccio il ciabattino per cui non rilascio dichiarazioni di
confomità per la riparazione di un paio di scarpe.......
IO intendevo dire
che devo sostituire i cavi non a norma in un appartamento, escludendo la
sostituzione di frutti e supporti anch'essi non a norma, invariando i
circuiti.
Visto che si tratta di una manutenzione straordinaria dovrei
rilasciare la dichiarazione di conformità solamente della sostituzione dei
cavi dell'impianto.
Posso rilasciarla non incorrendo a degli sbagli?E se
si, come riesco a evidenziare la non sostituzione dei frutti?
Grazie


Grazie
Secondo me (e' solo un opinione) non puoi sostituire i cavi che
alimentano una presa "non a norma", lasciando "fuori norma" la presa.
Ma i cavi perche' non sono a norma?
Ciao.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Ciao.

I cavi sono ancora del tipo rigido e di sezione non
opportuna alle utenze da alimentare ( cavo 0,75mmq)
Come faccio per la
D.C.?


 Ciao.
Sono d'accordo con Gof, pensa ad un incidente, il giudice si domanda
perché è successo, si scopre che le prese non erano a norma.
e tu sei quello che "SAPEVI" che non erano a norma e le hai lasciate in
quella condizione, inoltre ha rilasciato la dichiarazione e quindi sei un
professionista.
Poi dovresti dimostrare che il cliente ti ha solo chiesto di sostituire i fili,
magari
ti ha firmato anche una perfetta lettera di incarico da dove ti solleva da ogni
responsabilità.
Anche ammesso che ci riesci saresti in una brutta situazione.
(Sappiamo che anche chi aiuta a morire la moglie malata e consenziente
finisce in galera)
La situazione è complessa e sicuramente non rara, anzi...
ci vuole un pò di "etica professionale"
Saluti
Giuliano Beduglio