Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domandina differenziale (non tra le più corte)

Iniziamo con un buongiorno.
A questo punto l'esempio:
Abitazione con contatatore monofase ENEL 3KW
Abbiamo una linea protetta da un differenziale magnetotermico da 16A con
corrente differenziale di 0.03A. Con questa linea serviamo diverse utenze.
Decidiamo di farci un  banco prova con delle prese che proteggiamo con altro
magnetotermico differenziale con le stesse caratteristiche dell'altro. La
linea che congiunge i due differenziali è da 4 mm2. le prese hanno cavo da
2.5 mm2. Il conduttore di terra è presente e funzionante. colleghiamo una
lavatrice a una delle nostre prese. Diamo corrente. Quando tramite i comandi
faccio partire la pompa si spegne la luce. Io dico: "ottimo, uno dei cavi di
alimentazione della pompa o la pompa stessa non è protetta elettricamente è
quando viene alimentata va a massa, la corrente giustamente è andata via
perchè sono intervenute le protezioni." mi accorgo, tristemente che non è
saltato il differenziale vicino alle prese ma quello che protegge tutta la
linea. A questo punto dico ho speso 60000 mila per niente. Prendo i due
interuttori gli inverto (pensando che uno sia più sensibile dell'altro) e
succede la stessa cosa. Da adesso in avanti ditemi se vaneggio.Unica
spiegazione che mi viene in mente è che il circuito attaverso la terra si
chiuda sul centro stella del trasformatore dell'enel andando a far saltare
il primo interuttore che incontra sulla linea. Ho ragione o questa volta
l'ho sparata alta? ancora se la terra non fosse presente e la lavatrice
fosse isolata da terra e io la toccassi? e segli interuttori fossero solo
differenziali? e se fossimo in un sistema trifase?
Paolo
altra domanda se fosse la stessa situazione ma in trifase, con lo stesso
tipo di guasto? ancora e se

 ancora e se
Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 >
Mi è venuta comunque in mente un modello che giustifica quanto accade con i due
differenziali. Immagina di avere una perdita di corrente verso terra sulla linea che
connette tra di loro i due differenziali. Questa perdita viene vista dal primo
differenziale e non dal secondo. Se questa perdita fosse ad esempio di 20 mA il
differenziale non scatterebbe. Se però collleghi la lavatrice, supponiamola in
perdita verso massa con una resistenza di guasto tale da far scorrere una corrente
di 15 mA, il primo differenziale vedrebbe 20+15 mA quindi interverrebbe, il secondo,
quello appena prima la lavatrice, vedrebbe la sola perdita di 15 mA, non potendo
intervenire. Morale: prova a prendere un cavo 2x2,5  stacca tutto ciò che esce dal
primo differenziale e attacca il cavo, collega poi l'altro capo direttamente al
secondo differenziale, dopo aver preventivamente rimosso tutti gli altri
collegamenti anche a quel differenziale. Lascia collegato il conduttore di terra
alla lavatrice e rifai tutte le prove. Se non scatta niente ho supposto giusto,
allora ti toccas verificare il ramo di circuito tra i due differenziali, comprese
tutte le sue ramificazioni in grado di disperdere verso terra.


 Stessa solfa, il monofase distribuito dall'Enel nelle case è comunque un


 Continuo a non capire perchè salta sempre quello a monte
             (\___/)


 wrote in message
3aded...@news.dada.it...


Questo e' vero, ed e' il principio sul quale si basa il funzionamento del
differenziale: la quota di corrente che si richiude verso terra (e non
tramite il neutro) crea una differenza di coorrenti tra F e N che viene
rilevata e "amplificata" dal differenziale.
Il motivo per il quale anche invertendo i due diff. interviene comunque il
primo ritengo sia dovuto ad una "somma di dispersioni"... Capiamoci...
attraverso il diff. 1 (a monte) passa la corrente di tutto l'impianto,
mentre dal diff. 2 (banco di prova) passa solo la corrente assorbita dal
banco...
quindi il diff. 1 "vede" le dispersioni di tutto l'impianto, mentre il diff.
2 vede solo quelle del circuito locale: se la Idiff 1 in condizioni normali
(diff. 2 senza carico)fosse di 15 mA, il diff.1 non intreviene. Se ora
applichiamo un carico al diff.2 che ha una dispersione verso terra minima
(
p.es
. 15mA), il diff.2 "vedrebbe" una corrente di dispersione di 15mA (e
non interviene), mentre il diff. 1 vedrebbe i 15mA che gia' aveva + i 15 mA
del carico in prova: totale 30mA= Interviene.
Spero di essere stato chiaro...
Ciriciao, Lele!!