mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea di alimentazione esterna.

Buonasera, sono un installatore di Verona.  In occasione di un rifacimento
di un appartamento al primo piano di una piccola palazzina, dovrò eseguire
la posa della linea di alimentazione dell'appartamento dal contatore
esistente al piano terra. Vista la totale mancanza di tubazioni incassate
esistenti sarò costretto a posare una tubazione IP67 a parete esterna. Il
mio dubbio è il seguente: un 'esecuzione di questo genere è nel rispetto
della 64/8? dentro la tubazione stagna (IP67) devo mettere un cavo FG7, o
posso posare della cordicella N07V-K?
Grazie a tutti .

 wrote in message
mk4l9.21233$Eu.4...@twister1.libero.it...

Se la tubazione è in materiale isolante, o a monte c'è un differenziale poi
usare cavi N07V-K
Ambro

La tubazione sarà in  materiale termoplastico autoestinguente, ed a monte è
già rpesente un interruttore magnetotermico differenziale 2x16A 30mA.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Luogo MARCIO

Buongiorno a tutti.
Il piano terra di uno stabile è adibito a sede di un' azienda; c'è una parte 
di magazzino con scaffali (deposito di materiali elettrici e cavi) e parte è 
occupata da servizi e poco altro.
Considerando a favore della sicurezza come luogo marcio di tipo C il 
magazzino di materiale elettrico e considerando che il volume dei materiali 
è ben definito (su scaffali), posso applicare le prescrizioni per i luoghi 
marci alla sola zona di deposito dei materiali con le estensioni previste 
dalla 64-8, e considerare ordinario l'impianto nella restante parte del 
piano.
La domanda è: non essendoci nessuna attività soggetta ai VVF il comando 
generale di emergenza serve comunque o ne posso fare a meno? Ossia, la 
presenza di una parte della superficie occupata da un luogo marcio rende 
necessario il pulsante di sgancio generale?
Inoltre, l'impianto è alimentato da rete e da un gruppo elettrogeno di 
piccola potenza (6kVA trifase) con commutazione automatica che non ha un 
vero e proprio locale GE.
Il gruppo è soggetto a qualche prescrizione? Un eventuale pulsante di 
sgancio dovrebbe inibire anche la partenza del gruppo?
Grazie per l'aiuto.
Saluti

 sgancio dovrebbe inibire anche la partenza del gruppo?
Sotto i 25 kW non è soggetto a cpi. Per il resto vvalgono le
considerazioni di cui sopra.

[CUT]
Sotto i 25 kW non è soggetto a cpi. Per il resto vvalgono le
considerazioni di cui sopra.
Mille grazie Mike, competente e gentile come sempre.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazioni riguardo montag. climatizzatori

Sono un Istallatore abilitato alla lettera A per impianti elettrici ecc.
ecc.
ed alla lettera B per impianti elettronici in genere.
Volevo  sapere se  qualcuno saprebbe dirmi, se per  montare i
climatizzatori, (cosidetti Split)
Bisogna essere abilitati alla categoria apposita.
Attendo Risposta
Tecno Elettra

Gaetano Biondi wrote:

Si, occorre essere abilitati per la lettera C, ma solamente per gli impianti
in edifici civili (!!!) mentre nel terziario e nell'industria, li puņ fare
anche uno qualsiasi, perché in tali edifici la legge
46/90 vale solo per gli impianti elettrici (lettera A)
Ing. Paolo G.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alcune dubbi su ottenimento qualifica 46/90

vorrei porvi 2 dubbi circa l'iter da fare per ottenere la qualifica di
installatore di impianti elettrici secondo la legge 46/90. Io sono un
perito elettrotecnico e lavoro da 2 anni e mezzo in un'azienda di
impianti elettrici. Per i primi due anni avevo il contratto di
apprendistato, mentre da circa 6 mesi sono assunto come operaio di
livello 3. Ecco i miei dubbi: -da quanto ho capito, in base al mio
titolo di studio è sufficiente svolgere attività lavorativa
dipendente in un'azienda qualificata nel settore per 1 anno; vorrei
sapere se tale periodo deve essere svolto interamente nella stessa
azienda oppure se può essere svolto in parte in un'azienda ed in parte
in un'altra (o più di 2). -in secondo luogo vorrei sapere se esistono
dei vincoli circa il livello di operaio: perché il periodo di 1 anno
venga riconosciuto è lo stesso essere operai di livello 1, 2, 3,
eccetera?

Dipende tutto dal titolo di studio... io ad esempio non essendo perito ho 
dovuto lavorare x 2 anni come operaio qualificato ed 1 come specializzato. 
Tu col tuo titolo di studio penso basti un'anno come operaio di qualunque 
livello. Che poi tale periodo venga svolto in più aziende è uguale, basta 
che queste abbiano l'abilitazione... ciò che non saprei dirti è quali 
abilitazioni fanno testo, cioè se la prima azienda è abilitata alla A e la 
seconda ad A e B non so se verrai abilitato ad entrambe pure tu o meno... 
dipenderà forse da quanto tempo stai nella seconda, boh :) Cmq chiedi ad un 
commercialista che si informi x te o fallo te direttamente in camera di 
commercio.
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software progettazioni elettriche

Vorrei avere informazioni sull'efficienza del software EPLUS e Ampere della
ELECTROGRAPHICS da qualcuno che già li utilizza.
Grazie

 ELECTROGRAPHICS da qualcuno che già li utilizza.
Io utilizzo lo Smart impianti (come EPLUS solo che lavora su autocad LT2000)
completo di Ampere e Sigma.
Il programma è ottimo, mi trovo benissimo e la softwarehouse sforna
aggiornamenti continui.
Se vuoi sapere qualcosa di più specifico sono quà.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Ti ringrazio della risposta,
puoi anche dirmi se nell'inserimento delle prese all'interno di un disegno
puoi indicare la potenza assorbita che  assegni ad ogni singola presa (o la
potenza massima con coeff. di utilizzazione presunto) ed avere riscontro
dell'assorbimento sulla linea a cui la colleghi?
Ed inoltre:
per quanto riguarda le stampe è possibile settare qualsiasi plotter a penne?
Ti ringrazio e scusami se ne approfitto.
P.I. Michele Cicilloni

 per quanto riguarda le stampe č possibile settare qualsiasi plotter a
penne?
Assolutamente si.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
P.S.
Mi pare che sono disponibili dei demo al sito 
www.electrographics.it

sarebbe cosě gentile da dirmi il nome della softwarehouse che lo progetta e
se esiste un sito che lo pubblicizza.
Grazie anticipatamente

 wrote in message
b2cY5.62482$hk4.2...@news.infostrada.it...


 
www.electrogrphics.com
Errore di battitura quello esatto č: 
www.electrographics.it
Saluti.

 confrontare alcune procedure operative dei colleghi progettisti.
Mi fa piacere confrontarmi, concludo solo ripetendoti che è un sistema nuovo
di lavorare che si addice ovviamente a persone portate per la tecnologia nel
senso che un progettista che non ha passione o capacità nell'usare il PC
sicuramente non trae alcun vantaggio da un sistema di questo tipo. Per
concludere voglio anche precisare che questo sistema è esclusivamente un
attrezzo di lavoro e il suo risultato dipende dalla mano che lo usa. Non
pensare (come mi è successo con altri colleghi) che la progettazione la
faccia il programma, anzi, se non sei un buon progettista ti complica solo
la vita e non ti serve assolutamente a niente.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

 programmi?
Come ho detto a Kay al post precedente, il modo di lavorare è diverso nel
senso che questo sistema è utile direttamente al progettista non è uno
strumento che serve solo per disegnare, di conseguenza basta una persona: il
progettista.


grazie mille


Io uso SMART - AMPERE - SIGMA
Sono dei validi prodotti anche se necessitano di ulteriori innovazioni.
Comunque te li consiglio.
Ciao A. Bodra

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Mercato ortofrutticolo coperto

Luogo M.A.R.C.I.O.?

 1) Elevata densità di affollamento e/o sfollamento in caso d'incendio e/o


 ha scritto nel messaggio
news:9e85fg$f2n$1...@serv1.albacom.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: definizione di manutenzione straordinaria.

Buongiorno. Qualcuno mi potrebbe dire dove posso trovare la definizione di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della porgettazione impianti? 
Sarebbe sufficiente il riferimanto all'articolo delle Norme Cei 64-8. 
Graazie a tutti.
Castagna Fabio 

Castagna Fabio wrote:

CEI 0-3
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Criteri di scelta di un TA x rifasamento

Salve, vorrei che qualcuno mi spiegasse in dettaglio la formula di C/K per
ottenere il rapporto di trasformazione del  TA destinato al rifasamento,da
inserire sul quadro generale.
La cosa mi è poco chiara, se qualcuno mi può aiutare in tal senso si ritenga
ringraziato anticipatamente.
--
--------------------------------------------------
Franco Tutone
http://www.Tutone.freeweb.org
Email: 
fra...@lycosmail.com
ICQ n° 29330983
--------------------------------------------------


È dai valori di C e di K che si ottiene il valore a cui regolare il C/K
sulla centralina di controllo e non viceversa.
Ovviamente dal calcolo di cui sopra ci si può accorgere di avere scelto in
modo palesemente errato il valore di C o di K (valore calcolato di C/K fuori
delle possibilità di regolazione della centralina).
Scopo della regolazione: evitare la possibilità di pendolamento, cioè
inserzione e disinserzione continua della più piccola batteria costituente
il sistema di rifasamento.
Cosa sono C e K:
C= capacità della batteria di condensatori, espresso in kVAR, che
costituisce il gradino minimo.
K= valore del rapporto di trasformazione "totale" riferito ai valori di
tensione e corrente della centralina.
Esempio 1 (inserzione del controllo in BT a 380V):
Batteria più piccola: 50 kVAR
Centralina:    Tensione: 380V (inserzione diretta)
                    Corrente: 5A (inserzione indiretta)
TV: nessuno
TA: rapporto 400/5A
Valori calcolati:
C= 50
K= 400/5 = 80
C/K= 50/80 = 0,625
Esempio 2 (inserzione del controllo in MT a 20kV):
Batteria più piccola: 100 kVAR
Centralina:    Tensione: 100V (inserzione indiretta)
                    Corrente: 5A (inserzione indiretta)
TV: rapporto 20000/100V
TA: rapporto 100/5A
Valori calcolati:
C= 100
K= (20000/100)*(100/5) = 4000
C/K= 100/4000 = 0,025
Ciao e tantissimi Auguri di Buon Natale e Buon Anno.
Nicola.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme FMEA

Avete mai sentito o visto queste norme?
Quale ente le promulga?
Sono gradite tutte le informazioni conosciute in merito, grazie.
Mauro Bottizzo.

 wrote in message
Fwd07.4216$hp3.2...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:Fwd07.4216$hp3.2...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Altezza ed accesso centralini

Mi ritrovo un impianto di civlie abitazione con centralini di zona
installati ad incasso ad una altezza di 30-40 cm da terra, in alcuni
casi coperti da mobili.
C'è una norma che imponga esplicitamente una altezza minima di
installazione per questi componenti ed il divieto di ostruirne
l'accesso ?


No, solo il buon senso.


Esistono solo guide, che in quanto tali, "consigliano" solamente delle 
altezze installative, come ad esempio 160 cm per i centralini della 64-50.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Plafoniere Waldman

Salve,
Sto cercando, disperatamente, plafoniere o pezzi di ricambio di lampade
fluorescenti installate all'interno di macchine automatiche.
Qualcuno può dirmi se conosce chi ha l'agenzia o la rappresentanza della
"WALDMAN" possibilmente in Emilia o Bologna
GRAZIE.....
--
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Roberto
  Bologna Italy
 
rcai...@tin.it
__________________________________

"Roberto T." wrote:

Ti do alcuni riferimenti
02 55 30 15 73/93
fax 02 55 30 16 03
www.waldmann.com
Waldmann Illuminotecnica S.R.L.
Via Lambro 3/10 Peschiera Borromeo (MI)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri elettrici

dovendo dimensionare quadri elettrici per l'avviamento di motori
asincroni trifasi ed essendo io non molto esperto gradirei se qualcuno
di voi potrebbe indicarmi una linea di azione... per esempio, cerco
per prima i fornitori o mi faccio prima i calcoli di potenza del
impianto? Oppure come posso farmi un'idea sulla dimensione fisica che
dovrà avere il quadro? qualsiasi suggerimento sarà bene accetto grazie
in anticipo.
Lo

 ha scritto nel messaggio
news:ab33f90e.03021...@posting.google.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: lampadario è una massa?

i lampadari ornamentali metallici devono essere collegati all'impianto
di terra, oppure non è necessario dato che non sono abitualmente
accessibili fatta eccezione l'operazione di pulizia?

Sono parti metalliche che possono andare in tensione a seguito di un
guasto di isolamento? Se sì è una massa e quindi è obbligatorio il
collegamento a terra.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Parafulmine invisibile ?

Un possibile cliente sta ristrutturando (in pratica ha demolito e
riscostruito) una palazzina di 2 piani.
Vuole realizzare COMUNQUE un impianto parafulmine, a prescindere dalla
valutazione del rischio che, molto probabilmente, darebbe esito negativo.
La palazzina è in zona urbana con presenza di edifici con altezza uguale o
maggiore, Nt del comune 2,5, utilizzo residenziale.
Ho parlato con lui per la prima volta questo pomeriggio al telefono ed ha
esordito chiedendo un "parafulmine a scomparsa" non visibile dall'esterno
come avrebbe visto (!) in Svizzera.
Io gli ho detto che certo è possibile realizzare una gabbia di faraday
SOTTO la copertura (anche se la copertura sarebbe così sacrificabile) e
magari utilizzare i ferri del cemento armato come calate.
Purtroppo la struttura in c.a. è già stata realizzata ed il direttore dei
lavori mi dice che non può certo garantire adesso per la continuità
elettrica ecc
Potrei far incassare delle tubazioni abbastanza ampie in prossimità degli
angoli per farci passare delle calate intenzionali, ma quale diametro
prevedere per un lavoro fattibile, ed inoltre credo che il raccordo con il
captatore a maglia sul tetto debba avere comunque avere un raggio di
curvatura AMPIO, insomma resterebbe in vista.
Dato che domani ho appuntamento in cantiere per discuterne, qualcuno sa
qualcosa ? Riferimenti, siti ecc
Che ne pensate in ogni caso ?
E infine ... che criterio usare per la parcella ? Tabella A classe IIIx o
cosa ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Il migliore parafulmine è quello naturale, ha l'efficienza massima e
non costa nulla se predisposto. La nuova norma CEI 81-10 ne incentiva
l'utilizzo altro che fare gabbie di farady...
Sono aspetti da verificare con lo strutturista, per esempio nei
capannoni industriali basta collegare i ferri delle travi del solaio
con i ferri dei pilasti per avere un LPS efficacissimo. La stessa
tecnica viene utilizzata per i fabbricati adibiti a terziario per
esempio in Germania, in pratica la struttura stessa funge da gabbia e
le correnti di fulmine si dividono tra tutti i pilastri e ferri di
fondazione limitandone notevolmente gli effetti induttivi.
Nel tuo caso specifico verifica i ferri del solaio, intercettali in
prossimità dei pilastri e verificane la continuità.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quali norme portare all'esame di stato

Secondo voi, quali norme è opportuno portarsi all'esame di stato, oltre al
Manuale Cremonese?
secondo me 64-8,  portate cavi in aria CEI UNEL 35024/1, illuminazione posti
di lavoro UNI EN 12464, illuminazione di emergenza UNI EN 1838
Quali altre?
Grazie
Giorgio

gs ha scritto:

CEI 11-1.

Fedor pavlovic ha scritto:

Grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scaricatore di tensione

Ciao a tutti,
ho un problema... non ho mai collegato uno scaricatore...
nello specifico, in un piccolo appartamento ho il quadro generale cos� 
composto:
differenziale (30mA)+ magnetotermico (generale) a cui son cablati 3 
magnetotermici 16A, 10A e 10A che proteggono le relative tre linee.
Dovrei inserire lo scaricatore GW 96 466 ma non so dove collegarlo...
Attendo l'aiuto di qualche anima pia e ringrazio anticipatamente 

Carlo wrote:

Ciao Carlo, il primo link con google porta a questo:
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/FILE/ZMN/74230806.pdf
Io lo posizionerei, se c'� posto, nel quadro di protezione della
montante.
Mandi
		Lucio

 ha scritto nel messaggio 
news:4abb14fd$0$1111$4faf...@reader1.news.tin.it...



Se il MTD � massimo 25A in curva C non ci sono controindicazioni (il
rettangolo con la C indica la protezione). Installandolo cos� e non con
una protezione propria in caso di guasto ti toglie alimentazione a tutta
la casa.
Io come ti ho gi� detto lo posizionerei a monte con la sua protezione.
Mandi
		Lucio

 ha scritto nel messaggio 
news:4abcaaa9$0$1104$4faf...@reader3.news.tin.it...


   
Certamente  A MONTE DEL DIFFERENZIALE
ADF

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Applicabilità delle norme

La nostra ditta produce macchinari tessili che esportiamo anche all'estero.
Quando vendiamo in Italia, facciamo riferimento in generale alle norme
europee EN quindi anche alle UNI relative.
Ma quando vendiamo all'estero (iran, cina, sud america), che norme dobbiamo
preoccuparci di rispettare?
Le ISO, oppure le norme interne al paese in cui esportiamo (o entrambe)?
Grazie,
Moro Flavio
Sezione Elettrostrumentale
Textile Fibres Engineering
st...@tfe.it

 La nostra ditta produce macchinari tessili che esportiamo anche all'estero....
Visto che si va sempre più verso l'integrazione mondiale delle
normative, vi conviene applicare le norme ISO, e le IEC (o le EN -
eventualmente sentite o accordatevi con il cliente).
Marco.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto norme nautica

ciao a tutti sono steo
sono nuovo del news e quindi prima mi presento
ing elettronico lavoro presso un'azienda di climatizzazione nautica 28anni
ora la mia domanda:dove posso trovare documentazione sulle norme applicabili
in nautica che gestiscono il dimensionamento di quadri elettrici ,le sezioni
dei cavi,i dimensionamenti termici,per il comando di motori?
grazie a tutti e ancora ciao

 ha scritto nel messaggio
news:2_AA8.1974$5k4....@twister2.libero.it...

www.ceiuni.it
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale



Puoi comprare le norme RINa, 
www.rina.org
 , Parte C - Macchinari,
impianti e protezione contro gli incendi (3 Volumi) costa 49 euro,
sempre che l'imbarcazione debba essere eseguita secondo i regolamenti
del registro navale italiano, come la maggioranza delle costruzioni
nel ns. paese.
Anche le IEC60092 - Installazioni elettriche a bordo di navi
farebbero al caso  tuo.
Saluti
Bernardo
Remove "NOSPAM" from my email address!

grazie ragazzi per l'aiuto
steo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rilevatori di fumo

Salve, mi � stato affidato un incarico di determinare quanti rilevatori di 
fumo servano da installare all'interno del controsoffitto.
Premetto che ho gi� guardato la norma UNI 9795 senza venirne a capo, 
qualcuno ha qualche suggerimento?
la superfice da coprire � di 630mq.
Aspetto vostre risposte. grazie 


Senza avere notizie pi� precise si potrebbe ipotizzare che il numero dei 
rivelatori all'interno del controsoffitto debba essere pari al numero dei 
rivelatori installati "sotto" il controsoffitto (a protezione degli ambienti 
controsiffittati).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Allegato "E" Dlg.311/06

Nell'allegato "E" del Dlg.311/06, al punto 4, è richiesto di fare una
previsione sul risparmio annuo energetico in kWh con il nuovo
intervento (per esempio sostituzione della caldaia).
Come fareste una previsione del genere.
Il programma che uso non lo fa.
Michele


Ho lo stesso problema per la sostituzione di infissi e finiestre!!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sistema trifase

chi mi puņ aiutare con un esempio molto semplice, (analogia con
l'acqua)...se possibile, il sistema trifase,stella triangolo.
e magari qualche buon link...sono alle primissime armi e assai confuso (16
anni).
grazie 1000!

 chi mi puň aiutare con un esempio molto semplice, (analogia con

Procurati un libro di elettrotecnica e dacci dentro ;-)
Che scuola fai?

Difficile rispondere con poche parole e senza immagini e/o equazioni.
L'analogia con l'acqua mi sembra improponibile, o quanto meno complicherebbe
la spiegazione. Puoi provare a guardare questi link:
http://www.altanet.it/elettro/teoria/trifase.htm
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?id=13&section=ArtCorso
http://www.barrascarpetta.org/m_0_s2/sistemi_trifase.htm
E' ovvio che se vuoi approfondire l'argomento, un libro di elettrotecnica č
indispensabile.
Buon divertimento!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esercizio professione - dipendente

Salve a tutti i frequentatori di questo NG!
PROBLEMA:
mi è stata proposta un'assunzione presso un'azienda nella quale dovrei
esercitare la professione di perito industriale (ho l'abilitazione e sono
iscritto all'Albo) eseguendo pertanto progetti e verifiche ai quali poi
apporre il mio timbro e firma:
1) se il compenso che ricevo è compreso unicamente nello stipendio e non
emetto
    alcuna fattura per queste prestazioni, ho dei doveri di qualsiasi tipo
da assolvere
    nei confronti del Collegio o dell'EPPI?
2) l'assunzione deve essere regolata da qualche contratto particolare
aggiuntivo?
Siccome ho già sentito pareri contrastanti in merito a questo argomento
sarei curioso
di sentire l'opinione (e magari qualche consiglio) di qualcuno che abbia
avuto una
esperienza diretta di questo tipo.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia intervenire.
lup...@libero.it

 wrote in message
Rb3q6.38878$Xj7.2...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software di preventivazione

Vorrei avere informazioni e pareri sul software di preventivazione e computi
metrici
SIGMA della Electro Graphics. da che lo sta già usando.
Come vi trovate??? E' un prodotto valido???
Accetto eventuali suggerimenti di altri software per preventivazione,
capitolati e analisi prezzi riguardanti gli impianti elettrici.
Grazie anticipatamente per tutte le risposte

 capitolati e analisi prezzi riguardanti gli impianti elettrici.
Io lo uso e mi trovo bene, ha alcuni peccati veniali dovuti alla gestione
del database, ma di fondo rimane un buon strumento di lavoro. Può essere
usato indistintamente dal progettista come dall'installatore, anzi forse
proprio l'installatore può sfruttarlo appieno in quanto c'è anche la
gestione del magazzino, fornitori, ecc. Per i progettisti è già operativo in
quanto ci sono già dei listini con migliaia di voci pronte (c'è veramente
tutto). Altrimento si possono creare e/o modificare le voci, fare l'analisi
costi in maniera dettagliata inserendo il materiale drag & drop dai listini
Metel aggiornati. Nel mio caso, sono un progettista, ho creato tutte nuove
voci con l'analisi costi ed in automatico ho sempre i prezzi aggiornati. Il
maggior vantaggio si ottiene con il sistema completo (cadelet+sigma o
smart+sigma) in quanto una volta finito il disegno al cad il computo metrico
viene estratto in automatico.
Se invece hai bisogno di un programma più potente che gestisca completamente
l'aspetto di contabilità, magari se lavori con enti pubblici, ti consiglio
il PRIMUS 3000. Tra l'altro il Sigma può esportare i dati per il PRIMUS
3000.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.





Io sto utilizzando da alcuni anni PR4


 


Unico difetto.... non riesce a stampare "l'elenco 
prezzi unitario"


 


Saluti.... Lotti p.i. 
Emanuele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sentenza Consiglio di Stato

Qualcuno è in possesso del testo completo della sentenza n. 2938 del 22
maggio 2000 del Consiglio di Stato che definisce la figura professionale
dell'architetto "non competente sulle attività professionali" (progettazioni
ecc.) connesse agli impianti ed, in particolare, sugli impianti elettrici ?
Io ho soltanto letto un commento su TNE e non sono riuscito a trovarne il
testo su "giustizia amministrativa"...
Grazie a chi mi potrà dare qualche informazione utile al riguardo.

"Ing. Aldo Maram" ha scritto:

 
http://www.giust.it/cds1/cds4_2000-2938.htm
Usate come motore di ricerca google, è il migliore!
        Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 Usate come motore di ricerca google, č il migliore!
Grazie.
Recepito !
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi energia bassa tensione

Gentilissimi, dovendo effettuare l'impianto elettrico nella mia abitazione,
volevo alcuni consigli sulla scelta della cavetteria, vi faccio presente che
quasi sicuramente sceglierň cavi Alcatel, non bado a spese, grazie.
Mi occorrono circa 500 mt di 1x2,5 mmq, e circa 500 mt di 1x1,5 mmq, cosa
scelgo gli NO7V-K o gli FG70M1 0,6/1kv , o gli FM9 450/750v,
o gli FG70R 0,6/1kv, o gli N07G9-k in rame stagnato?
Poi, mi serviva un cavo per antenna televisiva, mi sapete dare qualche sigla
di riferimento?
Bastano 75 ohm?
Sappiate che vorrei mettere una parabola, quindi il digitale, che tipo di
cavo devo mettere?
Grazie.

 volevo alcuni consigli sulla scelta della cavetteria, vi
faccio presente che
Chiama l'elettricista, così:
- tu risparmi tempo (e il tempo ...);
- lui guadagna soldi e cliente;
- Non rischi di fare sciocchezze;
- effettua lui le sscelte necessarie;
- Il rischio che casa tua si incendi sarà minore;
- potrai risparmiare su tante cose (sconto installatore, in
teoria con al prezzo di listino l'installatore mette in
opera!);
- Avrai maggiori continuità d'esercizio, e funzionalità;
- Avrai una bella dichiarazione di conformità, dunque sarai
in regola;
Se ci pensassi su altri cinque secondi troverei tanti altri
vantagggi, ma mi secca,  e questi ritengo siano più che
sufficienti.
Data la domanda ritengo (e spero) che tu non sia un
installatore professionista!
Saluti
Biagio Marino

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Avanti!!! Partecipate al dibattito.....

Credo sia interessante per molti.....
Vi riprongo quanto gią postato 2 volte:
"Per chi forse non ha avuto modo di leggere qualche mio post, dico che
sono un ingegnere elettrico, lavoratore dipendente "molto" insoddisfatto
di questa condizione, e che vorrebbe dedicarsi alla libera professione.
Per forza di cose negli ultimi 3 anni ho avuto molto poco a che fare con
gli impianti elettrici e sono quindi un po' "fuori allenamento" se si
puņ usare questo termine.
Per rimettermi un po' al passo e riprendere confidenza con l'argomento,
mi sono abbonato all'ottimo TuttoNormel e mi sono fatto arrivare il cd
gratuito della BTicino con i software tecnici (cd che mi č arrivato oggi
e non ho ancora avuto modo di vedere).
Per quanto riguarda le normative, ho fatto delle ricerche e mi sono
procurato quelle principali relative agli impianti elettrici, alla
sicurezza e alla prevenzione incendi.
Sulla base della vostra esperienza, quali altri consigli vi sentite di
darmi?"
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Non si riesce a leggere la tua risposta.....

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto esterno con doppino ritorto in tessuto...





Esiste ed è a norme un doppino rivestito di tessuto ignifugo per impianti in superficie in locali dove non è possibile metterelo sotto traccia?


Conoscete qualche marca di conduttori di questo tipo?


Grazie







Conoscete qualche marca di conduttori di questo tipo?
mi pare ci fosse una ditta chiamata Argenti ...
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contratti manutenzione condomini?

Salve,
Qualcuno di voi ha mai stipulato un contratto di manutenzione con dei
condomini? Se si con quali termini contrattuali?
Demimpianti Roma
inf...@tiscalinet.it

 wrote in message
8sq082$ial$1...@pegasus.tiscalinet.it...


 interventi che effetuerai in economia.
Certo è sconsigliabile perkè i condomini notoriamente sono
una seccatura, ma non hai risposto correttamente! ;o)
Quello che proponi tu è un tariffario per gli interventi, un
contratto di manutenzione è ben altro.
Con il contratto di manutenzione l'installatore/manutentore
si assume la responsabilità dell'impianto.
Io ne ho preparati alcuni, prescrivendo delle visite mensili
ed altre a scadenza maggiore, nelle visite è prevista la
verifica dei vari elementi, dal semplice controllo dei
differenziali, alla verifica dello stato dei cavi, alla
rispondenza dell'impianto alle norme anke nuove.
Okkio, è una responsabilità grossa, e spesso i condomini non
sono disposti a pagare quanto sarebbe bene pagare.
Saluti
Biagio Marino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rifasamento con armoniche

Salve,
 qualcuno potrebbe darmi una strada normativa da seguire per realizzare in
un quadro di BT un rifasamento automatico.
Il problema principale riguarda la presenza di armoniche., che come si sa,
creano dei grossi problemi ai condensatori.
Mi farebbe piacere conoscere anche delle aziende produttrici di sistemi di
questo genere, oltre alla Comar Condensatori e alla Sar rifasamento che già
conosco.
Ringrazio anticipatamente a chi in qualsiasi modo saprà indirizzarmi alla
risoluzione del mio problema.
GRAZIE


Occorre innanzitutto stabilire se  il dato BT č relativo alla bassa
tensione di un impianto con cabina propria o derivato dalla rete
pubblica.
In secondo luogo occorre valutare a priori la presenza di carichi
distorcenti nell'impianto utilizzatore.
Qualora la presenza di carichi distorcenti risultasse negativa, negli
impianti BT alimentati da rete pubblica, occorre tenere presente che
le correnti armoniche potrebbero provenire da altri utilizzatori
tramite la barratura del quadro generale BT della cabina dell'Ente
erogatore.
La misura preventiva delle correnti armoniche, impiegando
strumentazione costosa risulta a sua volta costosa.
Alcune case costruttrici di gruppi di rifasamento effettuano misure
preventive gratuite.
NB. La misura non puň essere effettuata in un'unica soluzione, ma
devono essere fatte rilevazioni a tempi determinati per avere una
panoramica dell'andamento nel tempo del fenomeno, e per poter
stabilire il valore massimo di TDH.
Un modo preventivo ed economico č quello di effettuare la misura
contemporanea della corrente, sia con uno strumento che misura il vero
valore efficace, sia con uno strumento che misura il valore medio.
Se i valori di corrente sono identici non sono presenti correnti
armoniche.
E' comunque necessario tenere conto che si puň effettuare una misura
in cui si stabilisce che non esiste la presenza in rete di corrente
armoniche, ed una settimana dopo riscontare il contrario per via
dell'inserzione di carichi distorcenti da parte di un altro
utilizzatore di BT.
In questo caso occorre impiegare condensatori con tensioni molto piů
elevate della tensione di esercizio.
Nel qualcaso occorre verificare la nuova potenza rifasante che
diminuisce in funzione del quadrato del rapporto delle tensioni.

 ha scritto nel messaggio
news:9fgkcs$f66$1...@nreadA.inwind.it...


...


 In questo caso occorre impiegare condensatori con tensioni molto più


Corrado La
Attenzione all'inserzione di reattanze induttive in serie a
condensatori esistenti.
Un conto è dimensionare un filtro non accordato in fase di
progettazione, tenendo conto dei parametri di rete, con la possibilità
di giocare sui valori di Xl e Xc, e controllare la risonanza serie,
sia quella vista dal punto di alimentazione dell'energia che quella
vista dal generatore di correnti armoniche.
Diverso è il caso in cui si aggiunge una reattanza induttiva
all'interno di una rete con parametri fissi.
E' necessaria la verifica della risonanza serie non solo per il valore
di  fr  ma per una serie di valori prossimi a tale valore.
Cordiali saluti 
A. Hopkins
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nt - densità annuale di fulmini





Salve!


Potreste dirmi gentilmente il valore di Nt per il 
comune di Cassano Murge (Ba)?


(CEI 81-3 di cui non dispongo)


 


Grazie mille!


Sante Mastrino




Cassano delle Murge = 1.5
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.





Sicuro?


Bari, a 30km ha Nt=2,5 ed è a livello del mare, 
mentre Cassano è in collina!


Purtroppo neanch'io ho le CEI 81/3, ma sembra 
strano che Cassano delle Murge abbia Nt=1,5.


Saluti


Michele Giove



il 14 Feb 2001 20:34:03 +0100, 
stud...@libero.it
 ("Studio Tecnico
Progettazioni Impiantistiche") distrattamente scrisse:

letto dal solito libro del Carrescia che riporta in appendice i
valori.
letto e ricontrollato. così e' scritto...



Da CEI 81-3 fasc. 5180 : Bari 2,5 ; Cassano delle Murge 1,5
Io non conosco la zona, e non riesco a comprendere la tua perplessità, ma d'altra parte devono
esserci delle zone di confine, con due comuni limitrofi che hanno valori diversi. Comunque ci
sono già stati degli errori o dei comuni mancanti nei fascicoli precedenti ed in seguito
modificati, ma questi sono i valori e questi si usano.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cei 23-51

come posso trovare il testo della normativa per potermelo 
leggere in santa pace ?
se dovessi cercare altri testi, vi e' un sito di riferimento?
Vi prego rispondetemi al piu' presto . grazie
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Per quanto ben disposti, il ng č un luogo di discussione, non un 
archivio per avere tutto gratis.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale spec. Elettrotecnica
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terra ......

Ciao a tutti,
dopo ore ed ore di discussioni con colleghi (installatori)
non siamo venuti a capo dei seguenti argomenti:
1) è obbligatorio collegare a terra le antenne e/o i relativi sostegni
metallici ? (a parte la 81-4)
Se va fatta la messa a terra, in base a quali Norme e come va realizzato
l'impianto?
2) l'impalcatura in un cantiere va collegata sempre a terra come sostengono
alcuni ispettori dell ASL - ISPESL - esperti 626 ecc...
Io ho sempre saputo che se il valore di terra era superiore ai 200 ohm non
serviva ....
... come sopra: se va fatta la messsa a terra, in base a quale Norma e come
?
Scusate se sono stato lungo (e magari ripetitivo) , ma non sapevo a chi
altro porre il quesito,
visto che chiunque ho interpellato la pensava diversamente.
P.s: ho provato anche a fare una ricerca su internet e su altri N.G. ma
senza risultati convincenti
Saluti

 ... come sopra: se va fatta la messsa a terra, in base a quale Norma e
come
CEI 64-8; collegamento equipotenziale principale tramite cavo G/V isolato in
PVC di sezione pari a metà della sezione del PE più elevato presente
nell'impianto con un minimo di 6 mmq ed un massimo di 25 mmq. Si può
collegare al collettore principale di terra la struttura tramite appositi
collari metallici in uno o più punti (dipende dall'estensione) verificandone
la continuità della struttura. Puoi anche collegare con corda in rame nudo
direttamente al dispersore in questo caso la sezione minima è di 35 mmq.
E' ovvio che se non si tratta di una massa estranea tale collegamento non è
a favore della sicurezza, pertanto se ti è prescritto il collegamento dagli
"esperti", nonostante non sia obbligatorio, fatti mettere per iscritto la
richiesta.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale


Gli ispettori della ASL sanno queste cose ????? :-)
Un mio amico (imprenditore edile) ha seguito un corso sulla 626 dove gli
hanno spiegato che è obbligatoria la messa a terra dell' impalcatura perchè
se si verificasse un guasto all' isolamento di una prolunga e cose simili
........
Cosa ne pensate ???
ciao
Giuseppe

 Cosa ne pensate ???
Di obbligatorio c'è solo la morte che prima o poi viene per tutti, il resto
è "convenzione" frutto di studi, analisi, statistiche, interessi economici,
ecc. ecc.. Anche le norme derivano da questo.
Se l'impianto in cantiere è conforme alla norme di impianto, le
apparecchiature utilizzate rispecchiano le norme di prodotto, e chi utilizza
tali impianti ha un minimo di formazione il rischio è già ridotto al minimo.
Cmq non si può generalizzare dicendo che è obbligatorio come viceversa
dicendo assolutamente non serve.


Grazie, trovo questo N.G. sempre più utile....

 ha scritto nel messaggio
news:mIzA8.1390$5k4....@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: im in curva D aiuto

salve a tutti
mi sembra di ricordare che la curva D di un interruttore vada da 10 a 20
volte IM
ora il mio progettista su un cavo importante lungo 110 m che alimenta un
motore da 55 KW in una falegnameria
mi dice che con un interruttore in curva D da 125 A posso utilizzare un cavo
multipolare da 35 quadri
a mio parere c'è un errore in quanto non deve aver preso come riferimento la
corrente di SICURO INTERVENTO IM ovvero 20 volte IN ma dicendo che la curva
va da 10 a 20 ha pensato che 10 fosse corretto ?
mi sbaglio se dico che quel cavo non è protetto?
grazie a tutti e buon lavoro

 mi sbaglio se dico che quel cavo non è protetto?
Per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico, se l'interruttore è un
magnetotermico
da 125 A bisogna che la portata del cavo non sia inferiore ai 125 A, il che
dipende dalle modalità
di posa dello stesso. Quali sono? Se, ad esempio, il cavo corre su una
passerella insieme ad altri 10, manca la protezione
dal sovraccarico, se corre da solo in un tubo incassato a parete è invece
protetto.
Per quanto riguarda la protezione dal corto circuito:
 mi sembra di capire che la tua preoccupazione sia
quella che l'interruttore possa non intervenire perchè Im è troppo elevata.
Ammesso che la corrente
di corto circuito a fondo linea sia così piccola (data la lunghezza della
linea) da risultare inferiore alla minima Im, il cavo risulterebbe
comunque protetto, perchè l'interruttore sarebbe sollecitato dall'intervento
del termico (se verificato che la portata è superiore alla corrente In).
Non sarebbe così se l'interruttore fosse solo magnetico (e avresti ragione a
dubitare).
Poi ci sarebbe da confrontare il PdI dell'interruttore con la corrente di
cto cto all'origine della linea.
Per quanto riguarda l'energia specifica passante questa dovrebbe risultare
senz'altro inferiore a quella massima ammissibile del cavo, data la sua
sezione.
Aggiungerei invece che un interruttore in curva D potrebbe non assicurare la
protezione dai contatti indiretti nel caso in cui la si voglia realizzare in
questo modo... ma ciò dipende da altri fattori.
Cosa c'è scritto nel progetto riguardo a questi punti?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Denuncia impianto di terra DPR 462

Un saluto a tutti.
Una domanda semplice: l'impianto di terra di un edificio residenziale 
(villa) con dipendenti (personale di servizio, giardinieri, custode, ecc.) 
deve essere denunciato e verificato?  Immagino di sì ma vorrei conferma.
Grazie 

deve essere denunciato e verificato?  Immagino di sì ma vorrei conferma.
Confermo.
Ciao, Goofy

Griso ha scritto:

Non ho dubbi, confermo!
(immagino che il datore di lavoro si possa permettere il costo della 
verifica)  :-)
Giuliano


Confermo!

>> Confermo!
Grazie 1000 a tutti.
Saluti

Griso ha scritto:

se i filippini sono in nero non serve fare nulla

"La zia di Luxuria" <""kepleroeragay\"@
y...@atm.com
"> ha scritto nel messaggio 
news:bgwhj.221017$U01.1...@twister1.libero.it...

Ah, interessante...   quasi quasi dico loro di licenziare tutti....
Saluti alla nipote
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Raccolta schemi x quadri cerco

Ciao a tutti,
qualcuno conosce un buon libro che raccolglie i più svariati schemi
per quadri elettrici tipo: avviamento motori, illuminazione,
alimentazione trasformatori, automazione PLC, ecc.
possibilmente comprensivo di schema unifilare e normative,
esistono schemi sparsi tra i vari manuali ma non ho mai
visto un libro che li raccoglie tutti, ...o quasi!
grazie a chiunque risponda
Giuseppe

Forse non ti sarò di grande aiuto.
Io ho sempre trovato solo schemi sparsi qua e la o al massimo raccolte
edite da costruttori di qualche tipo di materiale elettrico, però
potresti fare un tentativo presso la casa editrice HOPLI di Milano
(hanno molta documentazione di tipo tecnico). Chissà che non hai
fortuna.
Mi dispiace di non saperti aiutare di più.
Ciao
Fabrizio
Tecnoverde ha scritto:


visto un libro che li raccoglie tutti, ...o quasi!
ho visto almeno 2 libri del genere (li cercavo anche io).
Non ho sottomano i titoli ma uno è della Hoepli e l'altro della Delfino.
Mi pare che uno si chiami Manuale di disegno elettrotecnico o simili.
Uno dei 2 costava 45.000 lire.
Prova a cercare sui siti (almeno la hoepli ce l'ha, 
www.hoepli.it
)
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Ringrazio tutti quelli che hanno risposto
e visto che è un argomento comune
se ho qualche informazione la posto
ciao a tutti e grazie
Giuseppe

I testi della Hoepli sugli schemi elettici sono in due volumi, uno che si
occupa degli schemi degli impianti elettrici civili l'altro dei comandi
motori, non mi piacciono tanto non li trovo i disegni sufficientemente
dettagliati, personalmente preferisco Fondamenti di impianti elettrici
civili ed industriali di M. Barezzi casa editrice San Marco
<*
mazz...@mclink.it
*> ha scritto nel messaggio
news:3976e0e8...@news.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Montante di terra "separato"

In area it.diritto.condominio si chiede se č regolare che in un adeguamento
venga passato un "montante di terra" attraverso cassette di derivazione
dell'impianto TV.
Io ho risposto di no, citando anche un articolo del numero di maggio di
tuttonormel, ma non ricordo bene in quale norma la cosa č esplicitamente
vietata.
Qualcuno lo sa ?
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

>Qualcuno lo sa ?
L'unica cosa che ho trovato in merito è un Commento dell'art. 520.1:
......
- il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i
conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di
impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo
caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di
derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che
per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile
senza interruzione della sua continuità elettrica.
Sono curioso di leggere l'articolo di TN, se puoi dammi i riferimenti: anno,
mese e pagina cosi lo consulto. In ogni caso non mi pare un delitto (su un
impianto esistente nella logica dei costi/benefici) far passare il montante
PE condominiale sulla cassetta impianto TV, se adeguatamente segnalato.
Sicuramente il beneficio ai fini della sicurezza di portare la terra dove
non c'è è maggiore.
Bye. Mike.

 non c'è è maggiore.
Questa indicazione la trovi anche nel libro blu di Carrescia "impianti
elettrici in edifici civili"
Per il resto sono d'accordo con la tua risposta.
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

non c'è è maggiore.
Posso concordare, ma nel caso in questione si voleva sapere della normativa ...
Inoltre fino ad ora nelle ristrutturazioni condominiali che ho affrontato il
montante l'ho fatto passare separatamente, visto che le canalizzazioni esistenti
non erano sufficienti. In un caso addirittura esternamente al fabbricato con
tubo in pvc rigido.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vecchie apparecchiature

Ciao a tutti,
Un installatore, che sta conducendo una ristrutturazione in un vecchio
appartamento, ha ricevuto ordine dal committente, per motivi
economici, di recuperare una coppia di interruttori magnetotermici
bticino vecchio tipo (quelli con la base in ceramica ed il comando a
pulsante) e un punto di comando a peretta.
Il suddetto installatore, visto che il committente e' un avvocato, mi
ha chiesto quale norma puo' invocare per sostituire queste
apparecchiature.
A mio avviso gli interruttori automatici non possono essere più
recuperati perche' hanno i poli scoperti e necessitano della loro
copertura in metallo, mentre sull'interruttore a peretta ho trovato un
parere di Carrescia su TNE 1995/03 riguardo al cavo di collegamento,
ma non riguardo al comando...
Qualche idea?
Qapla!


visto che è un povero avvocato gli posso regalare 2 magnetotermici usati +
recenti, a norme
al limite quando mi servirà un avvocato potrà ricambiare il favore
di che zona è il poverello?
ciao, luca

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Segnale 4..20 mA e 2 strumenti

Salve a tutti!!
Ho un dubbio... Ho un trasduttore con uscita 4..20 mA e dovrei visualizzare
il segnale su due strumenti posti in punti distinti: Ho pensato di collegare
in serie i due strumenti... so che si dovrebbe considerare le impedenze di
ingresso degli strumenti e di uscita del trasduttore... pero' non saprei da
che parte incominciare. Sapreste indicarmi una soluzione? Oppure sapreste
indicarmi un eventuale "duplicatore" di segnale??
Grazie mille in anticipo!!
NB
Per la posta, togliere l'underscore dall'indirizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:3b446...@news.dada.it...

Un bel circuitino con un operazionale dovrebbe risolvere il tuo problema!!
        Ciao, Lele


Ti ringrazio per la risposta, ma quello che vorrei sapere e' se ci sono
controindicazioni nel fare il collegamento in serie, e se si, se esiste un
prodotto commerciale che possa svolgere questa funzione!! Non abbiamo il
tempo ne' i mezzi per realizzare un circuito custom!
Grazie mille comunque!!

 indicarmi un eventuale "duplicatore" di segnale??
Se la caduta di tensione di ogni singolo strumento è minore di  5V(a 20Ma)
cioe la resistenza interna <= 250 Ohm
lo puoi fare tranquillamente altrimenti ci dovrebbero essere dei dispositivi
Weidmuller che ti potrebbero aiutare.
sal ROBY


Grazie di cuore!!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di segnalazione manuale incendio????

Salve a tutti,
devo eseguire un impianto di segnalazione manuale incendio all'interno di
uno stabilimento industruale composto da semplici pulsanti e da cassonetti
indicanti l'allarme incendio.
Vorrei sapere se ci sono norme specifiche che dettano la distanza che deve
intercorrere tra di loro...se esiste.
Lo stabilimento č composto da diversi ambienti, io pensavo di adottare come
misura parametrica i 30m che si utilizzano per le uscite di sicurezza, ma
non vorrei incappare in un abbagli ed essere contestato dalla committanza,
anche se a rigor di logica visto il lay-out della ditta mi sembra la
soluzione piů giusta.
Grazie

Fatti dare dal committente il piano di evacuazione dei vigili del fuoco e
metti il pulsante con l'avvisatore su tutte le vie di fuga che son segnate
sulla tavola dei VVF

soluzione più giusta.
Norma UNI9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
manuale d'incendio". Punto 7.
In pratica: la struttura va divisa in settori (secondo criteri indicati
nei punti da 6.2.1 a 6.2.4: facilità di individuazione, delimitazione per
localizzazione rapida e senza incertezze dei focolai, non più di 1 piano
per settore ad eccezione di vani scale ed ascensori, area a pavimento non
superiore a 1600 mq), si richiedono non più di 40 metri di percorso tra un
pulsante e ogni punto del settore servito dallo stesso, ogni settore deve
avere almeno 2 pulsanti ed alcuni vanno posti lungo le vie d'uscita.
I pulsanti vanno installati tra 1 e 1,4 metri di altezza in posizione
chiaramente visibile e facilmente accessibile, protetti contro azionamento
accidentale, danni meccanici e corrosione, provvisti di apposite
istruzioni chiare e facilmente intellegibili.
Inoltre deve essere possibile individuare in caso d'allarme SUL POSTO
quale pulsante è stato premuto (basterà una spia luminosa sul pulsante ?).
Ovvia presenza di martelletto per i pulsanti sotto vetro.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html