Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sgancio magnetotermici via termostato

Mi servirebbe avere conferma della fattibilità di una cosa che un 
elettricista mi pare mi avesse detto una volta:
Dobbiamo interrompere (circa contemporaneamente) varie linee da quadro 
elettrico se si supera una certa temperatura nella stanza dove si trova 
il quadro elettrico.
Mi pare mi dicessero che un termostato collegato ad un attuatore nel 
quadro elettrico riesce a fare una cosa simile.
Si riescono a chiudere un numero di magnetotermici anche elevato? Ci 
servirebbe far chiudere almeno 2 trifase ciascuna che porta circa 25A. 
Possibilmente anche 3 trifase.
Come funziona? E' una sbarra che viene giù e si tira giù le levette dei 
magnetotermici?
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:4c485be0$0$65851$892e...@auth.newsreader.octanews.com...

Senza entrare nel merito del perchè realizzare un sistema del genere,
le soluzioni per quello che vuoi Tu potrebbero essere:
1) se non ti interessa ripristinare automaticamente i carichi da sezionare, 
puoi mettere
    delle bobine di sgancio affiancate agli interruttori da sezionare;
2) oppure raggruppare tutti i circuiti da sganciare sotto un sezionatore 
dotato di
    sganciatore;
3) se vuoi ripristinare i carichi automaticamente, puoi dotare gli 
interruttori di servomotore
    da azionare in base alle tue esigenze;
4) altra soluzione è quella di mettere a monte di tutte le utenze da 
sezionare un contattore di potenza,
    naturalmente bisogna fare tutte le considerazioni del caso, in primis le 
potenze in gioco e quindi
    il costo economico delle varie soluzioni.
L'utilizzo di un termostato ambiente per comandare il tutto può andare bene, 
ma nel caso si intende
realizzare anche il ripristino automatico, è necessario avere un delta di 
temperatura che eviti un
continuo attacca e stacca dei carichi troppo repentino.
ciao
JS 

 continuo attacca e stacca dei carichi troppo repentino.
Grazie JS per la risposta cosě veloce.
Non ci serve il riarmo automatico, va bene intervento umano perchč 
l'interruzione su sovratemperatura sarebbe in situazione di emergenza.
Quindi presumo che vadano bene i punti 1 e 2 che tu consigli
Variante:
- Forse potremmo collegare il sistema di sgancio anche al sensore di fumo...
- E un altro segnale che sarebbe utile usare per l'interruzione potrebbe 
essere un pulsante di emergenza che un umano potrebbe premere 
remotamente. Questo sarebbe utile nel caso l'umano non possa entrare 
nella stanza dello sganciatore per problemi che non sto a descrivere...
Possono avere piů segnali di input questi sistemi di sgancio?
Consiglieresti il metodo 1 o 2 a questo punto?
Ho guardato i "sezionatori" su wikipedia e si dice che di solito non 
sono fatti per interrompere la corrente nominale circolante e di solito 
vanno bene solo per una corrente trascurabile. A noi invece serve 
proprio interrompere la corrente nominale circolante! (2 x 25A trifase 
circa)
I metodi 1 e 2 che citi possono interrompere la corrente nominale?
Grazie mille!

 Grazie mille!
dalle domande che mi fai mi sembra di capire che non sei proprio del 
mestiere,
tieni conto che questo tipo di lavori devono essere eseguiti da persone 
abilitate
che rilascino le dovute ceritificazioni a norma di legge, nel rispetto delle 
norme di sicurezza
ed in modo particolare quando siamo in presenza di attività soggette a 
prevenzione incendi.
Detto questo il sezionatore a cui facevo riferimento sono i normali 
interruttori di manovra
sotto carico accessoriabili che vendono quasi tutti i costruttori di 
materiale elettrico che
su contenitore DIN si trovano anche fino a 125A.
Ti consiglierei di farti aiutare da un installatore che sicuramente ti 
indirizzerà in modo
preciso sul da farsi conoscendo bene la gamma di materiali elettrici più 
idonei allo scopo.
saluti
JS 

 idonei allo scopo.
Grazie ancora per la risp.
Esatto non sono del mestiere, e non ci penso neanche lontanamente a 
montare io una cosa simile!!
Il problema è che dobbiamo fare una relazione tecnica dei lavori di cui 
abbiamo bisogno, che deve venire approvata dall'ente che ci ospita nel 
palazzo, e poi sarà effettuata dai LORO elettricisti, che non conosciamo.
Tutto l'iter burocratico è molto lungo, e se risulta che abbiamo chiesto 
una cosa non fattibile, ce lo rimandano indietro non approvato e il 
tempo si moltiplica x2!
Inoltre non ci sono rapporti molto buoni con l'ente che ci ospita, che 
rende tutto più difficile.
Quindi io dovrei prendere un elettricista a caso dalle pagine gialle e 
chiedere se tali cose sono fattibili, però dopo non potremo far 
effettuare il lavoro a lui (serve l'elettricista dell'ente che ci 
ospita), e questo mi spiacerebbe.
Grazie per avermi detto che è fattibile lo sgancio fino a 125A circolanti.
Mi servirebbe ancora sapere soltanto da qualcuno qui, se non ho già 
scoccciato troppo, se è fattibile effettuare uno sgancio di 2 trifase 
con più segnali (dei quali basta che anche uno solo sia attivo e lo 
sgancio delle 2 trifasi deve essere effettuato)
In particolare ci piacerebbe che avesse questi 3 input:
- termostato programmabile ad una certa temp
- sensore fumo
- pulsante premuto dall'umano da location remota (10 metri di distanza)
Grazie mille e scusate il disturbo


Ho risolto: sono riuscito a chiedere ad un ingegnere elettrico.
Il relé a monte della bobina di sgancio può avere quanti input si vuole.
Il sensore di fumo deve avere avere una centralina, dopodichè si può far 
comandare il relé.
Per il pulsante pare che non ci siano problemi.