Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea comune per alimentazione ordinaria e di sicurezza

Un luogo all'aperto per manifestazioni e concerti, autorizzato per 900
posti a sedere, ha una serie di impianti elettrici per illuminazione,
sonorizzazione ecc alimentato da una unica linea elettrica, proveniente da
un vicino teatro dotato di gruppo elettrogeno, tramite cavidotto interrato
sotto il selciato.
Può essere considerato regolare ?
A me pare di no, visto che l'alimentazione ordinaria e quella di sicurezza
condividono la stessa linea che potrebbe essere soggetta a danneggiamenti,
interruzioni (ad esempio l'intervento della protezione a monte), ecc.
Può andare bene l'illuminazione di sicurezza realizzata con un numero
adeguato di plafoniere autonome lungo le vie d'esodo ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html


Concordo pienamente con la tua soluzione.
L'unica cosa che ti consiglio e' di istruire l'operatore per eseguire un
controllo di funzionamento piu' frequente delle lampade.
Eventualmente potresti anche pensare a inibire il funzionamento delle stesse
nel caso in cui non siano in programma spettacoli, cosi' da preservare la
carica delle batterie nel caso di mancanza rete.
--
Saluti
Bruno


Oltre 500 posti l'alimentazione di sicurezza deve essere unica


Scusa, in base a quele norma? Non la 64-8/7. 
Grazie.
Gof

 Oltre 500 posti l'alimentazione di sicurezza deve essere unica
Mi pareva che questo limite fosse stato abolito, o forse mi sono perso un
passaggio?
grazie
Giuliano Beduglio

Oltre 500 posti l'alimentazione di sicurezza deve essere unica
ho letto nella 64/8 (che include con la sezione 752 anche i luoghi di
pubblico spettacolo) che oltre i 1000 posti si raccomanda una ridondanza
sull'illuminazione di sicurezza, ad esempio utilizzando SIA
l'alimentazione di sicurezza centralizzata SIA le lampade autonome.
Tornando all'argomento principale, credo che comunque l'uso del solo
gruppo elettrogeno, anche trascurando la problematica della linea unica,
sia insufficiente per i tempi di intervento: si richiede infatti un tempo
di intervento inferiore a 0,5 secondi (a meno che l'illuminazione
ordinaria e quella di sicurezza noi funzionino in contemporanea, ma se ho
una linea unica ...)


 una linea unica ...)
Si può anche dare una prescrizione che il gruppo elettrogeno deve essere in
funzione e pronto per intervenire 1 ora prima e dopo la fine dello
spettacolo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

spettacolo.
Sě, ci ho pensato, ma il problema secondo me rimane la linea UNICA che va
dal teatro che ospita il gruppo alla piazza ove si svolgono gli
spettacoli.
Se, ad esempio, interviene la protezione a monte della linea, tutta la
piazza va al buio, che sia in funzione il gruppo o che la corrente arrivi
dalla fornitura enel.
Con delle plafoniere autonome dovrei risolvere il problema: se cade l'enel
(...) partono prima le plafoniere e dopo qualche secondo č a regime il
gruppo, se intervengono le protezioni partono le plafoniere fino alla
risoluzione del guasto.
Potrei anche prendere una fornitura enel sul posto e sfruttare il gruppo
"remoto", ma dovrei far installare un quadro di commutazione (automatico o
manuale) in loco e comunque mi occorrerebbero le plafoniere.
Usare l'illuminazione pubblica mi pare rischioso: non so se č alimentata
dalla medesima cabina e qualche volta, a seconda del tipo di spettacoli,
viene ... spenta! (ridete: cavi penzoloni dai lampioni con "peretta"
terminale, acc! devo mandare la foto a Vito!)



No, è nelle norme di prevenzione incendi, Circ. 91


Circolare 91/1961? Quella sui fabbricati con strutture in acciaio ?
Mi sembra che parli di tutt'altro.
 
Gof

MazE
[OT=on]
Per favore, mi potresti mandare anche a me quelle foto?
francesco (chiocciola) plcforum (punto) it
Se, inoltre, mi dai il permesso, le pubblico su 
www.plcforum.it
(ovviamente citando la fonte); c'e' un thread sulle bestialita' di
certi "elettricisti"
Grazie 1k
-- 
Saluti
Francesco