Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Equipotenziale locali medici

Mi è stato detto che se io installo uno studio medico in un condominio la 
terra dell'intero stabile va progettata, e fin qui ok...
Mettiamo però il caso che: lo stabile non ha terra condominiale, 2 inquilini 
già hanno 2 terre x i fatti loro, l'amministratore è una testa di c.... 
ecc... ;)
E mettiamo ancora il caso che detto locale medico sia alla base dello 
stabile, ha la porta di ingresso sulla strada e col condominio ha in comune 
soltanto la struttura perchè x il resto è indipendente: contatore enel al 
suo interno ecc.. a limite l'acqua arriva dal condominio.
Ora io posso tagliare la testa al toro, farmi la mia terra dentro al mio 
locale medico, fare il mio nodo equipotenziale a cui connettere tutte le 
masse e masse estranee?? Qualcuno mi ha detto che sarebbe sbagliato perchè 
comunque il condominio c'è, è uno, ed uno deve essere l'impianto di terra...
Che mi dite?
Grazie,
Enrico. 

Esatto!
per uno stesso edificio ci deve essere un solo impianto di terra.
Se così non è e l'amministratore .... se ne frega, spega la situazione 
al tuo Cliente (il medico) e digli di far falere i suoi diritti!
saluti
Giuliano



Uffa cheppalle! ;)
Lo studio medico è il solito solarium (studio estetico)... adesso a fine 
lavori i nodi vengono al pettine e "l'amico" del mio cliente ecco che non è 
più un'ingegnere, ecco che non firma più ecc... chissà perchè! Ed ha anche 
detto che lui non ha mai sentito che serva il progetto, che lui ha sempre 
fatto senza e non s'è mai lamentato nessuno! :))))))))
Ora io ero convinto di potermi fare la mia terra, ho piantato la puntazza 
nel pavimento facendo un bel casino e ora non andrà bene... dopodomani viene 
a fare il sopralluogo l'ingegnere amico mio che mi dirà perchè non l'ho 
chiamato subito :)
Il mio cliente sarà molto contento di sentirsi dire che ha sfondato il 
pavimento per nulla... ;-) Però son pure contento, così impara a non darmi 
retta, la prima cosa che gli ho chiesto è se il suo amico era ingegnere...
Ciao e grazie,
Enrico.

Questa è, ancora una volta, la dimostrazione che se unimpianto viene 
progettato bene "prima" alla fine costa meno.
Purtroppo tu sei comunque in una situazione "leggermente in colpa" 
perchè dovevi rifiutarti di iniziare il lavoro senza progetto, i nodi 
sarebbero venuti al pettine subito.
Lo so bene che tu hai cercato di fare il possibile, ma alla fine, come 
tutti, hai subito la situazione per non perdere il lavoro.
Se adesso porti un professionista preparato sicuramente ne verrai fuori, 
spero che il costo del progetto non ricada sulle tue spalle!
Sarei curioso di sapere come finisce la storia.
saluti
Giuliano


 Sarei curioso di sapere come finisce la storia.
Domani sera viene il professionista... quello vero :)
Ciao,
Enrico. 

 Sarei curioso di sapere come finisce la storia.
Allora è finita che il tizio che diceva "l'impianto elettrico è na 
cazzata... fattelo fare da chi vuoi che poi lo certifico io" ora s'è pure 
spaventato x tutti gli impianti solarium fatti senza alcun progetto :) (ma 
la asl ci guarda o no se manca il progetto? Questo lavora da anni in mezza 
italia e pure oltre confine!)
Poi io avevo valutato male il tipo di locale... io pensavo a "locale esteico 
gruppo 0" in quanto il gruppo 1 si distingue per "locale ove si utilizzino 
apparecchiature con parti applicate al corpo e/o apparecchiature che 
emettono-ricevono energia da/verso il corpo". Io pensavo che le lampade non 
fossero comprese... io pensavo si riferissero tipo a laser, masaggiatori 
ecc... vabbeh il mio perito di fiducia ha classificato come tipo 1 i locali, 
quindi nodo di terra, conduttori pe separati x ogni presa in "zona 
paziente", differenziali tipoA per tutto ciò che si trova in zona paziente 
ecc..
Gli ho posto il prolema della terra separata dal condominio ma secondo lui è 
ammessa perchè comunque avendo pure i differenziali la tensione di terra è 
limitata sotto i 25V (molto sotto... ho 46 ohm) e quindi non dovrebbe 
esserci pericolo di mandare fuori potenziali pericolosi, inoltre il 
condominio se ha gli impianti a norma ha il suo bel equipotenziale che 
elimina differenze di potenziale verso masse e masse estranee... e se non ce 
l'ha è fuori norma lui mica noi. Poi aggiunge che vanno connesse allo stesso 
impianto di terra le masse e masse estranee contemporaneamente accessibili 
alle xsone... e come può uno essere in contatto tra il solarium ed il 
condominio nel portone affianco?...
Boh, io il problema gliel'ho posto, lui si sente sicuro del suo pensiero ma 
si riserva di verificare... vedremo.
Intanto prevedo altri 2-3 giorni di lavoro, tutto guadagno in più... d'altra 
parte io l'avevo avvisato subito del discorso progettazione quindi cavoli 
suoi :)
Saluti,
Enrico. 

 condominio nel portone affianco?...
E' corretto che l'impianto di terra del solarium sia separato da quello
del condominio, l'importante è che non ci siano masse o masse
estranee, di uno o dell'altro impianto che possono venire a contatto
contemporaneamente con le persone. Se viene rispettato questo
l'impianto di terra può essere separato, altrimenti no.

:-)))))))
Ottimo!
Giuliano
