Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info Differenziale

Salve ragazzi,
devo aggiungere un magnetotermico al quadro elettrico della mia abitazione.
Attualmente il quadro è così formato:
Differenziale=25A
Magnetotermico (luci) =10A
Magnetotermico (prese) =16A
Se il magnetotermico che devo aggiungere è da 16A,
dovrei cambiare il differenziale da 25 A con uno  pari a >= 42A (10+16+16)?
oppure posso lasciare il 25A?
Grazie.

 Puoi lasciare il 25. Quando la potenza prelevata supera i 3,3 kW e cioč
con circa 16 A salta il limitatore Enel.
Se per caso hai invece installati  6 Kw si dovrebbe tirare in ballo il
coefficiente di contemporaneitŕ di ciascun circuito. Andrebbe quasi bene
ugualmente il 25A.

 
Non sono d'accordo, non puoi proteggere un dispositivo del tuo impianto 
con l'interruttore dell'Enel, quindi devi sostituirlo, (naturalmente 
stiamo parlando di un differenziale puro e a monte non hai un tuo 
dipositivo di protezione).
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:IGGxb.115536$hV.41...@news2.tin.it...

Concordo pienamente, visto poi che i nuovi contatori hanno la limitazione
elettronica (quando funziona....).
Io opterei per l'installazione, appena a valle del contatore, di un  bel
magnetotermico da 25A.
A proposito, il montante viaggia in tubazione dedicata,vero?
Saluti
Bruno


Un mio collega è convintissimo di questo sistema, "perché così
(dice lui) si riesce a fregare all'ENEL un 20% di potenza in più".
Tu perché consigli un interruttore che non svolgerà mai la sua
funzione di limitatore??????
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 funzione di limitatore??????
Scusa se mi intrometto, ma da quel che so a livello normativo il limitatore
ENEL può svolgere funzione di protezione solo se l'ENEL ne dichiara
l'idoneità, e siccome non lo garantisce per questo scopo io neanche lo
dovrei considerare a sto punto... ci metto il mio magnetotermico e sono
tranquillo.
Inoltre coi nuovi contatori l'aumento di potenza viene fatto da remoto,
quindi se io passo da 3 a 10 ci saranno 2 casi: caso uno, l'impianto fatto
da chi ha detto "intanto c'è il limitatore ENEL... che mi frega???"
Caso due... l'impianto fatto da me e da tanti altri, col magnetotermico
adeguato.
Caso 1... prima o poi si squaglia qualcosa.
Caso 2 non succede nulla, mi chiameranno, andrò e cambierò magnetotermico e
montante.
Saluti,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:IwNxb.154486$e6.55...@twister2.libero.it...

per 3 motivi:
Primo- cosi' proteggo il differrenziale PURO da 25 A che, senza tale
interruttore, potrebbe essere soggetto a sovraccarico.
Secondo - Probabilmente il montante e' stato dimensionato per una portata di
25A (almeno spero).In questo caso come fa un magnetotermico da 63A  a
proteggere tale montante dal cortocircuito?
Terzo - ilcliente si accorge che 3Kw non bastano, telefona all'enel e la
stessa da remoto porta la limitazione a 6Kw.A questo punto l'impianto
diventa il rappresentate di una nota marca di sottilette che quando venivano
scaldate cantavano "fondono e filano......"
Saluti
Bruno

 scaldate cantavano "fondono e filano......"
Non l'impianto, al massimo il differenziale puro si danneggia, non certo
tutto l'impianto, dal momento
che le due linee presenti sono già protette adeguatamente.

 ha scritto nel messaggio
news:35Qxb.150823$vO5.5...@twister1.libero.it...

Il tutto era riferito al montante........
Saluti
Bruno



I nuovi interruttori ENEL sono dotati di magnetotermico In=63A, curva
D. L'interruttore e' quello di un noto produttore. 
Il limitatore di potenza è invece elettronico, credo valuti la potenza
(attiva) media su 15 minuti: su questo non si puo' fare alcun
affidamento.  Anche perche' nel caso di carico molto sfasato, avrei
correnti elevate (che scaldano) con poca potenza, dunque limitatore
elettronico che dorme e cavo che si surriscalda. Se invece il
limitatore tiene conto della potenza apparente, il ragionamento che ho
fatto è sbagliato; ma non ci si puo' comunque affidare al limitatore.
Penso che una buona soluzione sia quella di installare, come
interruttore generale del centralino, un automatico magnetotermico
invece che un sezionatore (evitando cosi' anche i problemi derivanti
da cortocircuiti fra il generale e gli interruttori a valle) e contare
per la protezione dai cortocircuiti del montante sull'interruttore In
63A, che anche se non dichiarato idoneo dall'enel, è comunque un noto
interruttore. Perche' l'interruttore In=63 A protegga il montante dai
cortocircuiti serve una sezione di almeno 6mm² .
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:CSYxb.23537$AX1.9...@news1.tin.it...

Dipende dalla sezione del montante.....

 cortocircuiti serve una sezione di almeno 6mm² .
Si, ma bisogna verificare l'integrale di Joule... leggevo poco prima che
iniziassero ad installare sti contatori un articolo che richiamava
l'attenzione su questo punto. In pratica sei protetto solamente se la
colonna rientra in un certo range di lunghezza... se sei sopra o sotto
questo range in teoria non sei protetto.
Saluti,
Enrico.

Si, ma bisogna verificare l'integrale di Joule... 
Guardando le curve i²t degli interruttori In=63A, Icn=6,0kA di due
noti produttori si nota che sono al di sotto della curva KS dei cavi
S=6mm² (PVC) per ogni valore della corrente di cortocircuito.
 
Goofy 


Chiedo scusa a lorsignori, ma qualcuno di voi ha mai misurato la corrente di
cortocircuito sotto il bel contatore ENEL e qualcun'altro ha mai sentito
parlare di contatori carbonizzati?
Non riesco a capire cosa c'entra Joule quando i buontemponi dell'ENEL hanno
detto signori clienti sono affari vostri.
Ehm chiedo scusa di nuovo a lorsignori ma a noi installatori cosa costa
installare un magnototermico a protezione dei nostri cavi?
A presto.

installare un magnototermico a protezione dei nostri cavi?
 25 euri? Che diventano 50 per il cliente? Certo č la soluzione
migliore, (se il cliente non deve scendere tre piani in mutande per
riarmarlo) ma se non c'e' spazio?


 ha scritto nel messaggio
news:lfqusvsdk1ncbe2e5...@4ax.com...

scusate ma la domanda iniziale era se doveva o no sostituire il
differenziale puro da 25A.
La soluzione e' comunque quella di installare un magnetotermico da 25A a
valle del contatore o di sostituire il differenziale puro da 25A con un MTD,
sempreche' il montante sia protetto dal cortocircuito con un 63A
Poi, e scusate lo sfogo, il cliente non mi deve dire come fare o no
l'impianto.Se l'interruttore serve lo si monta e basta, altrimenti che razza
di professionisti siamo?
In fin dei conti se poi succede qualche cosa, nei casini ci finiamo noi
Lo spazio sotto il contatore lo si trova, anche perche' quelli nuovi sono
piu' piccoli.
Saluti
Bruno