Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto montacarichi

Mi è stato chiesto di realizzare la parte elettrica di un impianto
montacarichi costituito da un carrello trainato da un vericello su una
rotaia in pendenza.
Io sono elettricista abilitato alle lettere A e B della 46-90.
La parte meccanica la installa un tizio sull'ottantina che di mestiere
costruiva teleferiche, che lavora in nero e non rilascerà alcuna
certificazione... sicuramente non ha nemmeno idea di cosa sia una normativa.
L'impianto sarà installato in una proprietà privata... un ingegnere mi ha
detto che ognuno in casa sua è libero di fare un pò ciò che vuole e se mi
chiedono di alimentare un vericello io posso farlo senza farmi tanti
sacrupoli, ma io ho qualche dubbio.
Credo che una roba simile sarà soggetta a normativa specifica e ci saranno
disposizioni ben precise!
Da considerare anche che inizialmente questo montacarichi verrebbe usato
dall'impresa edile per trasportare in altura il materiale da costruzione per
la ristrutturazione del rustico annesso...
Mi sapete dare qualche consiglio?
Grazie,
Enrico.

 ha scritto:

Dovresti specificare meglio cosa ti chiedono: cosa significa "realizzare 
la parte elettrica di un impianto montacarichi"?
Se si tratta di predisporre un allaccio tramite presa a spina su linea 
esistente non c'è alcun problema: è una semplice aggunta di un punto 
presa e si tratta di manutenzione (va verificato che la linea esistente e 
la relativa protezione siano ancora idonee a reggere il nuovo carico). La 
tua responsabilità finisce alla presa a spina, quello che ci collega 
l'utente non sono più affari tuoi.
Se si tratta di aggiungere un'altra linea e un'altra protezione da un 
quadro esistente allora si tratta di ampliamento e va rilasciata una 
nuova dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90, compreso il 
progetto se l'impianto è soggetto all'obbligo)
Se invece devi predisporre la parte elettrica della macchina-montacarichi 
(per esempio devi realizzare un quadretto di automazione, detto "quadro a 
bordo macchina") o peggio intervenire sui circuiti elettrici del 
complesso "macchina", collegamenti in morsettiera o altro, allora è un 
problema serio: tutto il macchinario (parte elettrica+parte meccanica) è 
soggetto alla direttiva macchine, dovrebbe essere certificato ai sensi 
della direttiva e marcato CE.
Dì al tizio sull'ottantina che sarebbe ora di andare in pensione e dì 
all'ingengere che non dica fesserie: è assolutamente falso che ognuno a 
casa sua possa fare quello che gli pare. Siccome suppongo che si tratti 
del solito ing civile "so_tutto_io", chiedigli se a casa sua è libero di 
fare travi e pilastri a seconda di come gli gira l'umore la mattina, 
oppure se anche lui è costretto a seguire una regola d'arte.
Saluti 
 
-- 
Sebastiano

Grazie della risposta, si in pratica vorrebbero farmi cablare un quadretto
di comando per il motore del vericello e relative sicurezze, finecorsa
ecc...
Sapevo che me la stavano facendo un pò troppo semplice...
Grazie ancora
ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio 
news:BOKWd.626718$b5.28...@news3.tin.it...

fai come ti diceva il collega... installa una presa e il quadretto fallo 
comprare già fatto dal pensionando 80enne... in questo modo le rogne sono le 
sue...
ciao
val 

 casa sua possa fare quello che gli pare.
la casa delle libertà ?
;)