Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: g/v nei quadri

Ciao a tutti
Scusate se le domande sembrano stupide
Come si determina la sezione del ponticello (o cavallotto) degli
sportelli metallici nei quadri elettrici?
E la sezione dei cavi G/V che collegano le varie parti della carpenteria
di un quadro per metterli a terra?
Che norme bisogna seguire? Quali sono le formule o le tabelle da
seguire?
Grazie
Fabio
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel
messaggio
news:71742a033297715692a...@mygate.mailgate.
org...
: Ciao a tutti
: Scusate se le domande sembrano stupide
: Come si determina la sezione del ponticello (o cavallotto)
degli
: sportelli metallici nei quadri elettrici?
: E la sezione dei cavi G/V che collegano le varie parti
della carpenteria
: di un quadro per metterli a terra?
: Che norme bisogna seguire? Quali sono le formule o le
tabelle da
: seguire?
: Grazie
: Fabio
:
Se non sbaglio, ma dovresti verificare, puoi determinare la
sezione partendo dalla massima corrente che può attraversare
il conduttore e la temperatura massima ammissibile per il
conduttore di protezione, in funzione anche dell'isolante.
Ad esempio, se quella portella può entrare in contatto col
cavo di alimentazione, magari perché si stacca
dall'interruttore generale, allora ti trovi di fronte ad un
c.c. F-PE e la corrente di riferimento sarà quella presunta,
calcolata in quel punto dell'impianto.
Per i quadri, in funzione anche dell'ambito di applicazione,
valgono le norme EN 60439-1 ed EN 60204-1; ma per i
dimensionamenti dei conduttori di terra la CEI 64-8 resta
sempre valida, in quanto si estende anche alle
apparecchiature alimentate da prese a spina predisposte
unicamente per l'alimentazione di tale apparecchiatura.
Comunque, quanto sopra, prendilo come unica indicazione
sommaria, e studiati le norme citate affinché tu possa
scegliere oculatamente in funzione delle tue esatte
condizioni.
--
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo




: Scusate se mi intrometto nella discussione ma vorrei
approfittarne per
: chiedere un chiarimento riguardo alla utilità/necessità
del cavallotto in
: questione negli sportelli esterni dei quadri elettrici
(quelli di cristallo
: con il telaio metallico che proteggono gli interruttori).
:
: Mi spiego: ipotizzando che la carcassa sia collegata a
terra, se c'è un
: cedimento dell'isolamento dell'impianto elettrico verso
massa, non è
: comunque inutile fare il cavallotto?
:
: La possibilità che il portello possa andare in tensione
per un cedimento
: diretto dell'isolamento dovrebbe essere praticamente nulla
quindi se va in
: tensione la carcassa ed il portello e le cerniere
garantiscono un buon
: contatto sarei salvaguardato dal conduttore di protezione;
se, viceversa, il
: portello è isolato dalla carcassa allora si avrebbe una
situazione a
: vantaggio della sicurezza.
:
: Mi sfugge qualche dettaglio?
:
Non ti sfugge nulla, la valutazione del rischio sta alla
base della progettazione.


Grazie Gimli della risposta,
ma io cercavo qualcosa di + pratico per esempio una formula o una
tabella
Grazie a chi vorrà rispondermi
Ciao


tabella
Se serve il cavallotto significa che lo sportello e' una massa.
Dunque la sezione del cavallotto deve essere calcolata come un
qualsiasi conduttore di protezione.
Se non vuoi fare i calcoli c'e' la tab.54F della CEI 64-8
Sezione = sezione della fase che alimenta il quadro (fino a 16 mm²)
Sezione = 16 mm² per fase di 25 o 35
Sezione = 1/2 fase per  sezioni > 35 mm²
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Sezione = 1/2 fase per  sezioni > 35 mm²
Il mio dubbio sulla sezione dei pe nei quadri deriva dal fatto che 
tempo fa mi hanno fatto fare un quadro di distribuzione e quando ho
chiesto la sezione del pe per il cavallotto mi hanno detto che bastava 
del 2,5 mm² (la sezione del conduttore di fase era di 50 mm²).
Qualcuno può spiegarmelo???
Un grazie a tutti e scusate dell'insistenza


: Qualcuno può spiegarmelo???
: Un grazie a tutti e scusate dell'insistenza
Te lo spiega chi ti ha dato la direttiva, solo lui sa quali considerazioni
ed analisi ha fatto.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.