Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico Stand

Ho eseguito un impianto elettrico in uno stand 
la durata della fiera sarà di 3 giorni, mi sono collegato ad 
una presa protetta ad interr. diff. fornita dal comune.
L impianto è costituito da 3 punti a soffito, 4 gruppi prese.
 
Vorrei sapere se devo rilasciare la dichiarazione di conformità.
Grazie Dario

...

La L. 46/90 non si applica a valle delle prese a spina. Di conseguenza non
devi rilasciare dichiarazione di conformità. In ogni caso la tua
responsabilità rimane ai sensi della L. 186/68.
Bye. Mike.

Grazie Dario
Mike ha scritto:


 Grazie Dario
Il punto importante e' questo:
Se l'impianto e' all'esterno ( lo stand e' in una fiera all'aperto o al
chiuso ), anche come alimentazione( colonnina stradale, gruppo elettogeno
etc) non sei sottoposto alla 46/90.
Se invece la fiera e' al coperto oppure l'alimentazione e' derivata da un
impianto interno ad una costruzione devi rispettare la 46/90.
Il problema non era' quello della derivazione da una presa a spina. Chi lo
ha detto si confonde con gli impianti di bordo macchina e comunque anche
volendolo considerare cosi', gli impianti a valle delle prese, non sono
responsabilita' dell'installatore e quindi non da lui certificati, ma del
construttore e quindi avranno le loro dichiarazioni di conformita'

 construttore e quindi avranno le loro dichiarazioni di conformita'
infatti, l'impianto fatto dall'installatore dopo la presa deve essere
dichiarato, come qualsiasi macchina che colleghi alla presa.
se non mi sono spiegato, qualsiasi cosa si collega alla presa deve avere la
certificazione.
credo che la cosa più logica da fare se dopo la presa c'è l'impiantino
provvisorio, è fare la dichiarazione, unire gli allegati e dare la copia al
committente punto e basta, dopo 6 giorni non esiste più niente.....
questa è solo la mia interpretazione.


  non vorrei che qualcuno fraintendesse
noi nel senso installatori e progettisti, null'altro.
ho dimenticato di salutare, ciao
silvio

questa è solo la mia interpretazione.
Forse ho capito male ma tu dici che si deve ceritificare qualsiasi cosa che
si collega ad una presa?
Intanto certificare è un termine non corretto. Un ente certificatore può
certificare un prodotto in base alle direttive euorpee vigenti (macchine,
bassa tensione, EMC), altrimenti un impianto elettrico rientrante nelle L.
46/90 (legge solo italiana) questo deve essere realizzato da un installatore
abilitato (eventualmente progettato da un professionista abilitato) il quale
al termine dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità, non la
certificazione.
Per la L. 46/90 tutto quello che è valle di una presa a spina non rientra.
Si potrà essere daccordo o meno su questo ma la legge è chiara (art. comma
3). Questo significa che, sicuramente chiunque può fare un impianto di
questo tipo, ma si rende in ogni caso responsabile non ai sensi della 46/90
ma si sensi della L. 186/68 e se questo impianto riguarda un ambiente di
lavoro le responsabilità sono sancite anche dal DPR 547/55 e Dlgs 626/94.
Se io sono il datore di lavoro che deve far realizzare l'impianto elettrico
di uno stand, vista la responsabilità che mi assumo, per fare quel lavoro
non chiamo il pinco pallino ma un installatore qualificato il quale svolgerà
il proprio lavoro a regola d'arte. Al termine dei lavori non mi potrà fare
la dichiarazione di conformità, in quanto non rientra nel campo di
applicazione, ma può fare un dichiarazione di aver eseguito i lavori a
regola d'arte ai sensi della L. 186/68.
Quello che conta non è il pezzo di carta (certificazione, dichiarazione,
ecc.) ma scegliere la persona (installatore e progettista) che ti danno
fiducia, professionalità e sicurezza nello svolgere un lavoro a regola
d'arte.
Il più delle volte il committente prima di affidare un lavoro guarda solo
l'ultima riga del preventivo sotto la voce: Totale.
Bye. Mike.
non lo  è accertato ormPotrati  Questo significa che chiunque può non è
soggetto

 soggetto
mettiamola in un altro modo
poniamo per assurdo che a valle del contatore di un capannone  di 300 m2
installo una presa interbloccata 4x16 +T
con differenziale incorporato, l'impianto (l'intero capannone) che collego alla
presa non è soggetto alla 46/90 ? nessun progetto e tecnico abilitato? chi mi
vieta di installare questa presa?
  la legge 46/90 si applica a TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI senza distinzione tra
ambienti di vita e di lavoro.
la presa in questione non è da considerarsi una presa.
ciao silvio

 soggetto
non ho capito
la mia sembra una risposta ironica, ma è la realtà dei fatti prima della 46/90,
non ci credo che gli impianti elettrici collegati alla presa sono esclusi dalla
46/90.
ciao
silvio