Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misurazione messa a terra

[forse un po' OT]
Ciao  a tutti.
Sono in procinto di acquistare un appartamento in montagna, in una villetta
di due piani, e volevo accertarmi che l'impianto elettrico fosse a norma
(anche in virtu' del fatto che il riscaldamento è a termoconvettori
elettrici...).
Il venditore mi ha detto che è tutto a norma (impianto dell'84,
differenziale 0.03), c'è l'impianto di terra, ma (casualmente) non sa dirmi
se e quante paline ci sono ecc.ecc....e ovviamente non esistono
certificazioni alcune....
Vorrei fare qualche semplice prova...al di la del fatto che mi sono già
riservato di aprire almeno i due quadri principali e vedere collegamenti e
sezioni cavi (i convettori assorbono...)....
Come posso misurare la messa a terra? c'è un metodo semplice che non
implichi strumenti particolari se non un tester e/o una pinza amperometrica,
e non mi costringa a smontare mezzo impianto??
...non vorrei trovarmi con un falso impianto di terra collegato ai tubi
dell'acqua (.....tristemente tipico...e più volte visto in quelle
zone...)....
Grazie a tutti.
IM

 ha scritto nel messaggio
news:vTtgc.96793$rM4.3...@news4.tin.it...

L'importante è che tu abbia un efficiente differenziale.


Non credo che l'impianto sia a norma.
Quanto assorbono i termoconvettori ??????????
Se la potenza assorbita supera 1500 W, devono essere alimentati
con singola linea protetta.
Saluti

implichi strumenti particolari se non un tester e/o una pinza amperometrica,
C'e' uno strumento che si chiama loop tester, lo colleghi a una presa
di corrente, schiacci un bottone e leggi il risultato.
Non ho capito che cosa c'entri il discorso dell'assorbimento dei
termoconvettori con la messa a terra ma non importa.
Ciao.
Goofy

 con singola linea protetta.
Perchč?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Perchč?
E' quello che mi chiedo anch'io. Spero non sia un "suggerimento" in una
guida CEI ma non presente nelle norme.

 di corrente, schiacci un bottone e leggi il risultato.
In quel modo non misuri la resistenza di terra.

 di corrente, schiacci un bottone e leggi il risultato.
Si, ma quel bottone è su di uno strumento che costa abbastanza, e se lo deve
comprare solo per quella misura conviene pagarsi un elettricista (ovviamente
che abbia lo strumento).
L'unica alternativa, se ha un trasformatore, effettuarla con il metodo
voltamperometrico con la configurazione che appare dalle norme CEI e che
trovasi anche in altre parti come in 
www.elektor.it
. Basta il tester come
desidera Marco.




Misuri la resistenza dell'anello di guasto TT,
che e' un valore in eccesso rispetto a Rt, in quanto comprensivo
pure della terra della cabina ENEL che ti alimenta.
Di soilto (99,9% dei casi) tale contributo e' poco significativo
quindi se con il valore misurato ti e' ugualmente garantito il
coordinamento con la protezione differenziale (sara' senz'altro cosi',
a meno che Rt non sia dell'ordine del megaohm (!!)),
sei in sicurezza.
Usa pure il loop tester, lascia stare i picchetti.
John Black

La vedo comunque dura IMHO discriminare se trattasi di collegamento a terra
ottenuto con dispersori intenzionali o con collegamento alle tubazioni
dell'acqua. L'unica è seguire i conduttori di terra e trovare le paline.
Ciao
Paolo

 Perfettamente d'accordo. Forse ho capito o spiegato male. Marco chiedeva
come misurarla con sistemi poco costosi senza procurarsi lo strumento
idoneo. Questo è ciò che ho risposto: funziona perchè l'ho provato e
paragonato con strumenti ufficiali. Certo che non basta questo, occorre
anche verificare che i dispersori non si interferiscano ecc. ecc. Ciao,
spero di essere stato chiaro