Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Entrare ed uscire da un quadro ...

Devo RI-progettare un quadro generale di una banca, quello esistente è un
armadio 130x2000x600mm degli anni '80 e le linee di alimentazione e di
uscita in cordicella provengono da una fila di scatole da derivazione
incassate nella parete in basso (30cm) *dietro* al quadro stesso.
L'accesso a questi conduttori è possibile sia rimuovendo i pannelli
"bassi" del quadro, sia entrando dietro alle sbarre (!), in quanto un
pannello laterale è rimuovibile ed il quadro non ha pannello di fondo.
Il tutto è in un "corridoio" (nel senso che c'è un discreto passaggio di
personale) largo 1,6 metri e lungo circa il doppio.
Adesso si pone il problema di come entrare ed uscire con le linee
esistenti nel/dal nuovo quadro, in quanto non ritengo esistano carpenterie
senza pannello di fondo o con lo stesso forato, si entra da sopra o da
sotto (zoccolo).
Mi viene suggerito di spostare il nuovo quadro lateralmente e di
raccordare le scatole così scoperte con un canale che conduca le linee
(opportunamente *prolungate*) sopra allo stesso con un percorso ad "S".
Però credo che così la portata delle linee stesse venga fortemente
penalizzata (sono oltre 40 tra mono e trifasi 1,5-16mmq, oltre alle 2 di
alimentazione 25 e 35mmq) in quanto sarebbero posate TUTTE insieme nello
stesso tratto di cavidotto.
Avrei pensato allora, dato che con i nuovi interruttori i moduli necessari
sono circa 120, di affiancare 2 quadri (FM e luce) 600x1000 con relativo
zoccolo SOPRA ad una struttura in muratura o metallica 1200x600 che
racchiuda le scatole formando una base di appoggio vuota e chiusa sul
davanti con sportello dotato di chiave o pannelli fisati con viti.
Le cordicelle potrebbero entrare dallo zoccolo e collegarsi direttamente
sulla morsettiera, senza prolungamenti, rimanendo accessibili per
manutenzioni e modifiche.
Qualche commento o suggerimento di alternative ?
Esistono eventualmente "contenitori" con il fondo aperto per realizzare
questa base ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Se ho capito bene il tratto nella canalizzazione è breve, per cui la
penalizzazione è del tutto relativa.

penalizzazione č del tutto relativa.
veramente credo che la lunghezza del tratto in comune delle condutture non
influisca significativamente sulla riduzione delle portate.
Che il tratto in questione sia 2 metri o 20 la portata viene ridotta
ugualmente (o quasi, mi pare di aver visto qualcosa su tuttonormel circa
la posa mista di cavi, dove un tratto fino ad 1 metro non modifica le
condizioni di posa altrimenti diverse sulla restante lunghezza, in ogni
caso non mi sembra pertinente al caso specifico).
Senza considerare la scocciatura di dover allungare tutte le linee,
costituendo con i morsetti o la morsettiera un nuovo punto debole, davanti
al quale sicuramente mi accatasteranno montagne di carta ...
Spero di aver spiegato bene la mia idea alternativa: costituisco un
zoccolo, alto 50-60 cm in muratura o metallico, davanti alle scatole di
derivazione ed ispezionabile dal fronte, su cui appoggio un quadro da
pavimento eventualmente con il SUO zoccolo che č ovviamente forato per far
passare i cavi esistenti.
Mi chiedevo:
1) se questa posa non proprio a pavimento inficia la certificazione del
costruttore della carpenteria
2) se esistono contenitori metallici adatti a costruire questo zoccolo
aggiuntivo, ovviamente senza parete di fondo o con la stessa forata.


 aggiuntivo, ovviamente senza parete di fondo o con la stessa forata.
I maggiori costruttori di carpenterie e quadri industrializzati hanno
accessori analoghi.

accessori analoghi.
ecco, io mi chiedevo se posso far utilizzare, per amor di estetica, un
modulo, dello stesso tipo del quadro che verrà poi installato sopra, con
anta in lamiera e fondo *aperto* dall'installatore.
In questo caso cosa è questo componente ?
Una scatola di derivazione ? direi di no, i cavi vi passano ma le
giunzioni sono altrove.
Un involucro direi. La modifica sostanziale del fondo di questo può
inficiarne l'uso "ufficiale" ? 


 inficiarne l'uso "ufficiale" ? 
No.