Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Atex a ritroso







Sarei interessato a conoscere il puro 
risultato di una classificazione che riguardi una cabina di verniciatura per 
mobili.


Chiedo solo di conoscere il risultato in 
quanto della classificazione abbiamo già discusso.


Sono perplesso poichè in questi giorni ho 
assistito a riunioni di coordinamento dove si parlava di installare 
elettroaspiratori marcati ATEX e/o quadri di comando pressurizzati con aria 
compressa.


Tutto cio, non vi sembra 
eccessivo?


Se non ricordo male ho letto che alcuni 
classificano l'interno della cabina tutta zona 1, a riguardo vorrei ricordare 
:


Costruzioni per Zona 1


Possono essere impiegate le costruzioni 
elettriche per zona 0 o costruzioni con uno o più


dei seguenti modi di 
protezione:


Custodie a prova di esplosione
 “d” 
EN 50018


Costruzioni a sovrapressione 
interna
 “p” EN 50016


Riempimento con sabbia
 “q” EN 
50017


Immersione in olio
 “o” EN 
50015


Sicurezza aumentata
 “e” EN 
50019


Sicurezza intrinseca
 “i” EN 
50020


Incapsulamento
 “m” EN 
50028


avete mai visto le plafoniere installate 
con uno dei seguenti modi di protezione?


Saluti,


MR.


 



 Possono essere impiegate le costruzioni elettriche per zona 0 o costruzioni con uno o più
Si possono utilizzare apparecchiature in Categoria 1 (rindondante) o
categoria 2.
Normalmente si utilizzano costruzioni a sicurezza aumentata Ex-e o a
prova di esplosione Ex-d. La scelta dipende da tanti fattori.



RM ha scritto:
Sarei 
interessato a conoscere il puro risultato di una classificazione che riguardi 
una cabina di verniciatura per mobili.


Risposta per RM


La soluzione che cerchi per il tuo quesito è 
il sistema proposto nella norma CEI 62/A (documento ora abrogato): 
ossai una serie di casi tipici trattati nello stesso 
modo.


Ora, neanche una centrale termica è uguale ad 
un'altra. Non si possono dare risultati senza studiare il caso.


Probabilmente leggendomi penserai che sono un 
rompic..ni; ti assicuro che nessuno, serio, ti può dare risultati.


Per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione 
quelli con modo di protezione "e" (adatti per ZONA 1) sono una cosa normale e 
non sono nemmeno tanto appariscenti quindi mi associo alla nota di 
Mike.


 


Ezio Compagnoni







Concordo su quello che dici, non sul rompi..., anzi ben 
vengano i confronti.


Assodato che non si puo affrontare il problema 
generalizzando vorrei cmq fare un distinguo, senza cadere nel banale e/o 
ripetermi, ovvero :


alla fine di tutte le analisi che possiamo fare è naturale 
arrivare a dettare delle linee guida per cui una cabina spruzzo per vernici 
utilizzata su mobili con prodotti simili a pressione standard avrà determinate 
caratteristiche?


Tralasciando la prima parte dove ognuno interpreta i 
coefficienti e parametri a suo modo, (chi valuta i  TLW, chi valuta i 
parametri della miscela, ecc.) si arriva a determinare un Vz ed una 
Dz.


 


Qui è il punto che mi interessa: le 
conclusioni


è auspicabile identificare come zona 1 il fronte cabina 
dove si spruzza?


considerati i moti convettivi generati dalla VAL presente, 
l'atmosfera pericolosa coinvolge il motore per l'aspirazione installato sopra la 
cabina stessa?


 


Non vado cercando una classificazione "fotocopia", 
tutt'altro, solo che alla fine bisogna esprimere considerazioni e di conseguenza 
indirizzare il committente all'acquisto delle attrezzature.


nella speranza di essere riuscito ad esprimere il senso 
del mio confronto


Saluti MR.
