Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aule computer

Mi trovo in diverse scuole a realizzare aule computer con decine di
postazionei che ospitano anche pc di vecchia generazione.
Il problema è che in parecchi casi all'avviamento(se alcune macchine sono
rimaste accese)  vi è uno scatto intempestivo dei differenziali di
protezione che sono di tipo A con una sensibilità di 30mA .
Ho provato a suddividere in più gruppi  pensando così di ridurre la somma
delle correnti di dispersione che sicuramente questi apparecchi innescano,ma
il problema permane anche se in maniera minore.
Ora ho sezionato ogni postazione con un interuttore in maniera che sia
possibile il sicuro spegnimento di ogni apparecchio .
Avete qualche altra soluzione?
Ringrazio  e sarei grato se qualcuno potesse darmi  anche una spiegazione.

 ha scritto nel messaggio
news:e5XZ9.61872$ZE.16...@twister2.libero.it...

Usare differenziali super imunizzati (vedi NMG) e alzare la soglia di
intervento per esempio 300 mA (ovviamente se coordinata con l'impianto di
terra; in questo caso sono sufficenti 160 ohm).
I PC di vecchia generazione soffrono di dispersione cronica a causa della
scarsa attenzione che una volta davano alla problematica. Anche se c'era lo
stesso la normativa che determinava la massima dispersione ammessa, la
maggior parte (per non dire tutti) assemblati "in casa" prendendo la
componentistica che costava meno (sopratutto alimentatori) e quindi non
verificando l'effettiva dispersione verso terra. Con la nuova generazione di
PC e sopratutto con l'obbligo della marcatura CE ai fini della direttiva BT
e EMC questo problema è meno presente.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Ringrazio per la cortese e sollecita risposta ,ma se posso vorrei
approfondire:
I differenziali a cui fa riferimento sono diversi dai differenziali in
classe A cioè immuni dai disturbi pulsanti?
Innalzando il livello di soglia sul differenziale (pur rimanendo nei livelli
dei 50 volt di tensione di contatto per i contatti indiretti )non si
contravviene a quanto prescritto per quanto riguarda la protezione contro i
contatti diretti che indica per le prese a spina 30 mA di massima corrente
ammissibile?>
Chiedo scusa per l'insistenza e comunque ringrazio per la cortese
attenzione.

 ammissibile?
No. Il differenziale di 30 mA per la protezione dei contatti diretti č solo
una protezione adizionale e non obbligatoria, l'importante č rispettare il
coordinamento con la resistenza di terra per la protezione dai contatti
indiretti.


 ha scritto nel messaggio
news:b1dbej$191og$1...@news02.it.net...

Per una volta non sono completamente d'accordo con il collega Guetta;
1 per la raccomandazione della guida CEI 64-52 che raccomanda il 30 mA sulle
prese a spina nelle aule scolastiche;
2 se davvero le correnti disperse sono veramente cosě alte si dovrebbe
ricadere nel cap.707 della CEI 64-8 con tutti i problemi del caso....
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

ricadere nel cap.707 della CEI 64-8 con tutti i problemi del caso....
Possono essere sufficienti 15mA per far intervenire un differenziale
con Idn=30mA
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ricadere nel cap.707 della CEI 64-8 con tutti i problemi del caso....
Oddio, se vuoi assimilare un'aula scolastica con un centro di calcolo fai
pure......


 prese a spina nelle aule scolastiche;
Io sono propio curioso di sapere che esperienze abbia in fatto di aule di
laboratorio
chi ha scitto la norma (CEI 64-52) visto che molti strumenti nel caso di
neuto isolato
danno misure inattendibili, e poi a cosa serve una guida quando c'č l'obligo
di progetto
forse a dire "visto che voi progettisti siete cosě ignoranti allora ecco
come dovete
fare per non sbagliare"??????
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni