Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prese multiple

ma le prese multiple, presa 10A - spina 10/16A
che fine hanno fatto?
Non le trovo piu'....
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p".
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

 Non le trovo piu'....
Non le trovi più perché sono fuori norma. Infatti permettevano di connettere
apparecchi con assorbimento di 16A a prese (e quindi ad impianti)
dimensionati per i 10A. E la cosa, ovviamente, è pericolosa, come puoi ben
immaginare.
--
Cinghiale

 immaginare.
In realtà in alcuni casi sono molto utili.
Ad esempio nell'ufficio in cui sto l'elettricista che ha installato
l'impianto, pensando erroneamente che la presenza di una presa da 16A
comportasse automaticamente la presenza di un interruttore e di un fusibile
(vorrei sapere chi è quel tecnico che gli ha sparato una balla del genere
che non trova riscontro in nessun articolo delle norme CEI) e volendo
risparmiare ha messo due prese da 16 A e tante prese da 10 A nonostante i
cavi sia per sezione, tipo di posa, ecc. ecc. idonei a sopportare correnti
da 16 A.
Ho deciso di utilizzare adattatori piuttosto che sostituire le prese.

immaginare.
ma mica tanto se uno le proteggeva seriamente con un interruttore da
10A... se invece finivano tutte sotto il generale FM da 16A
dell'appartamento...
in ogni caso io adesso ho una casa con quasi tutte presa da 10A
anche quella sopra il piano di cottura cucina... managgia
quindi non trovando + in commercio le prese multiple con adattatore
non mi resta che cambiare i frutti, tenendomi i vecchi cavi...
con buona pace del rischio...


 con buona pace del rischio...
Ciň non toglie che tali adattatori fossero potenzialmente pericolosi. Poi,
sul fatto che in loro assenza si possa compiere operazioni parimenti
pericolose, non ci sono dubbi.
--
Cinghiale

 Ho deciso di utilizzare adattatori piuttosto che sostituire le prese.
Ovvio. Anche se poi la differenza di prezzo tra un adattatore ed un frutto
da 16A (o meglio ancora bipasso, così non ci pensi più) non è così
esorbitante...
Ciao
--
Cinghiale

Non le trovi più perché sono fuori norma. .
comunque, aldilà di discorsi fatti sulla utilità e pericolosità,
presumo siano "fuori norma" x' non piu' previste dalla norma di
prodotto, giusto?


 prodotto, giusto?
Penso proprio di sì.
--
Cinghiale

 cavetto da 1,5 mm2.
Embeh?????
La lavastoviglie tenta di assorbire 10,00001 A
l'interruttore furbetto se ne accorge e interrompe il
circuito!
Oppure l'installatore è un genio e ha messo un cavo da 1,5 a
valle di un 16 A, nel qual caso succedono i casini! Non è
cretino chi collega la lavastoviglie, ma chi ha consentito
al circuito di fare bum! (del resto una "presa da 10 sotto
un 16" è ugualmente sbagliata)
Anche perkè molta gente bypassa il problema comprando una
spina da 10, e sostituendola a quella appropriata (tanto ho
solo "prese piccole") e siamo punto e accapo!
Io preferisco limitare le correnti, e poi mettano anche una
presa industriale a quattro poli, che tanto + di 10 (o anke
6) Ampere non gli sono consentite!!!!
Saluti
Biagio Marino

 circuito!
Secondo me non è così semplice.
Sappiamo bene quale è la caratteristica d'intervento di un termico. Passano
12, forse 13 A per un bel po' di tempo e prima che intervenga si sono già
sciolte sia la presa da 10A, sia l'adattatore 10/16, magari prendendo fuoco,
senza che via sia un cortocircuito ed il termico non ancora intervenuto.
Mauro.

 solo "prese piccole") e siamo punto e accapo!
Come dicevo, il pericolo era esattamente l'opposto.
--
Cinghiale

 Cinghiale
BM

 Ovvio.
Beh, mica tanto.
i cavi possono sopportare 16A ma la presa?
saluti
sim

"Simone Orcioni" <nes...@FCT.it> wrote in message
news:8p604s$11b$1...@news.cineca.it...

Mah, sinceramente dubito che tra le 10A e le 16A ci sia qualche differenza
costruttiva, dimensioni a parte. Comunque, in linea generale, hai ragione.
--
Cinghiale