Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dov'è che sbaglio ?

ciao a tutti,
dovendo fare un equilibratura delle fasi su un impianto con distribuzione
trifase + neutro (impianto di illuminazione), ho misurato il valore delle
correnti fase per fase e con tutti i corpi illuminanti accesi. Fin qui tutto
normale direte voi, ma ecco il mio problema:
facendo alla fine alcuni calcoli risulta che una plafoniera con tubi
fluorescenti 2x58W (assorbimento misurato 1,14A) consumi circa 250W.
Sono giusti i miei calcoli ???????
Non vorrei fare una magra figura con il proggettista che, avendo fatto il
progetto e relativi calcoli, non si ritrova con i valori da me riscontrati.
saluti Giuseppe

 Sono giusti i miei calcoli ???????
Dove hai misurato la corrente? Perché se la plafoniera č rifasata hai
misurato una corrente troppo elevata.
Forse il progettista aveva prescritto plafoniere rifasate e tu invece hai
montato plafoniere non rifasate?


 wrote in message 8teb5k$oj7$1...@nslave3.tin.it...


normale direte voi, ma ecco il mio problema:
un 2x58W rifasato non dovrebbe fare piu' di 150W ...
dove hai misurato la corrente della lampada?!
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 ha scritto nel messaggio
news:8teb5k$oj7$1...@nslave3.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:8teb5k$oj7$1...@nslave3.tin.it...


Non è che hai misurato la massima corrente assorbita? Se imposti lo
strumento in tale opzione hai in pratica una corrente di spunto, tieni
presente che la resistenza del filamento "pre-scarica" è molto inferiore
alla resistenza a regime. Se ha misurato I a regime non c'è alternativa allo
sfasamento eccessivo

Salve, sono ancora io,
Vi aggiorno sugli ultimi sviluppi.....
ho aperto un paio di plafoniere e, udite udite, c'è un condensatore in
parallelo all'alimentazione, solo che è da .0047microF quindi certamente non
serve per il rifasamento dell'apparecchio (chissa poi a cosa serve ?).
Naturalmente non c'è nessuna indicazione sulla ditta costruttrice, però
(hehe!!!!) c'è il bollino CE.
giudicate voi.......
grazie a tutti per i consigli
Giuseppe

Il piccolo condensatore è un filtro antidisturbo  Xc = j 1/(2*pi*f*C)   f
grande --> Xc piccolo

zona.
e non è che c'è un'altra plafoniera o latra apparecchiatura inserita su
quel circuito ?
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 serve per il rifasamento dell'apparecchio (chissa poi a cosa serve ?).
contro i radiodisturbi????
bye

Salve a tutti,
anche a me e' successo la stessa cosa con plafoniere gia' preesistenti in un
impianto che abbiamo messo a norma con progetto.
Dopo qualche giorno siamo stati chiamati dal cliente perche' a volte
saltavano i mt delle luci(10A).misurando la corrente passavano dagli 11 ai
12,5A,e facendo i conti dei neon dovevamo essere a circa 6-7A.Alla fine
abbiamo riscontrato che alcuni reattori delle plafoniere consumavano il
doppio di altri.Sostituito quelli e' andato tutto a posto.(nonostante le
caratteristiche fossero tutti uguali)

 caratteristiche fossero tutti uguali)
Io ho scoperto che mancano i condensatori di rifasamento sulle plafoniere
Saluti
Giuseppe





il "condensatore" che dici tu è un filtro 
antidisturbo


ciao ciao