Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatore stella-stella a terra e correnti di corto

Sto testando un software che non mi convince.
Le correnti di corto fase-
neutro e fase-terra a valle di un trasformatore stella - stella a terra non
dovrebbero essere pressochč nulle ?
Questo programma fornisce come
risultato 1/3 della corrente di corto trifase !
Ma soprattutto, qualcuno
sa come si protegge un impianto con un trafo del genere dai contatti
indiretti ? Con correnti di corto a valle cosě basse va bene piazzare un
differenziale ?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

va bene piazzare un differenziale ?
Per non saper nè leggere nè
scrivere, un differenziale non suona male, certo è che mi prendi un pò alla
sprovvista.
La cosa mi interessa: qualcuno ne sa di +?
Grazie.


Se ho interpretato bene il problema il programma funziona benissimo.
Dati:
- Trasformatore con primario a stella con centro stella collegato o non
collegato alla linea di alimentazione.
- Secondario a stella con centro stella = neutro collegato francamente a
terra.
Ipotesi:
- Corto circuito SUL SECONDARIO tra una fase e, il neutro o la terra.
In entrambi i casi si tratta di un corto circuito monofase; la corrente che
circola č data dalla tensione di fase diviso l'impedenza di guasto; ed č
tutt'altro che piccola (chiaramente in relazione alla potenza del
trasformatore e all'impedenza della rete primaria).
Saluti.
Nicola.

trasformatore e all'impedenza della rete primaria).
Non concordo.
Utilizzando il metodo dei componenti simmetrici (l'unico che ti può dare
risultati validi nel calcolo dei guasti asimmetrici), la corrente di guasto
fase-neutro (o fase-terra) è data da:
I=(sqrt(3)*V)/(Zd + Zi + Zo).
Se
nella rete hai un trafo stella/stella, ed il centro stella del primario NON
è connesso al neutro, l'impedenza di sequenza omopolare Zo tende
all'infinito, per cui la corrente di guasto tende a zero.
Questo dicono
i libri di elettrotecnica; poi, nella pratica, considerando l'impedenza di
magnetizzazione del trafo ed altri ammenicoli, si considera la corrente di
guasto (tra centro-stella e fase) dell'ordine di 2xIn, dove In è la
corrente nominale del trafo.
Ciao.


 ha scritto nel messaggio
news:62Z110Z59Z142Y...@usenet.iol.it...


 ha scritto nel messaggio
news:212Z97Z47Z254Y...@usenet.iol.it...


Salve,
La differenza e' proprio su quel collegamento del centro stella primario.
Una linea trifase allacciata ad un primario a stella con centro isolato non
consente *fisicamente* la circolazione di corrente omopolare, come quella
richiesta da un secondario a stella soggetto a cortocircuito fase-neutro.
Un trasformatore cosi' impiegato possiede un'impedenza omopolare Zoo
(teoricamente) infinita.
Nella pratica tale Zoo ha un valore reale che dipende dalla struttura del
nucleo trafo, ma e' comunque piu' grande della classica Zcc cui siamo soliti
riferirci nei calcoli di cortocircuito in BT dei sistemi TN con trafo
triangolo-stella.
La formula cui ti riferisci da' valori di Icc alti se l'impedenza di guasto
è piccola
ovvero pari alla classica Zcc (trafo con centro stella primario collegato
alla linea 3F+N o tradizionale trafo MT/BT triangolo-stella dove la corrente
omopolare richiamata dal secondario puo' circolare dentro il triangolo a
primario)
La stessa formula da' valori di Icc molto piu' bassi se
la Z di guasto e' alta, ovvero pari alla Zoo di un trafo con centro stella
primario isolato.
Saluti
Kay
.

Ciao.
Ciao Nicola,
non ho confuso le cose: ho semplicemente affrontato entrambi i casi (neutro
presente o meno a monte); forse la cosa ti è sfuggita.
Detta francamente,
il caso proposto da chi ha sollevato il problema è del tutto teorico, tanto
da lasciare dubbi interpretativi (il primario è connesso ad un TN oppure ad
un IT?). Io, d'istinto, vedendo un trafo penso ad un IT in media, e ad un
TN in bassa, per cui i risultati del programma sotto test sono sbagliati.
Però penso che la parola fine al riguardo possa dirla solo chi ha sollevato
la questione.
Ciao, e grazie per la chiacchierata.
Io mi chiamo Ercole.
