Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto appartamento

Salve a tutti, 
sono alle prime armi, vorrei chiedervi alcuni suggerimenti riguardo un
impianto in un piccolo appartamento di 35mq.
Come dimensionare gli interruttori differenziali di un appartamento (la
corrente differenziale e quella nominale)? Per quelle mominali devo
sommare tutte le correnti massime che passano sulla linea?
Esiste una tabella dove posso ricavare la dimensione dei cavi in base 
al carico di corrente che portano?
In base alle normative vigenti č necessaria una messa a terra con una
puntazza, oppure posso trovare una soluzione alternativa (ad esempio
collegare il cavo ai supporti metallici all'interno delle strutture in
cemento)?
Vi ringrazio in anticipo per i vostri suggerimenti, 
distinti saluti
Giň!
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 cemento)?
le soluzioni alternative non sono ammesse
ci metti un bel paletto di rame, ti fai fare la misura e se sei sotto i
20ohm stai a posto se no ci aggiungi un secondo, un terzo paletto di rame
ad una distanza di 7-8 volte la lunghezza dei pali di rame
in modo tale da non influenzarsi a vicenda
Io in ultimo ti consiglio di rivolgerti ad un elettricista
perche chi non ha un po di pratica e dimestichezza con l'elettricita fa solo
danni
e anche perche non avresti il certificato di conformita dell'impianto

 Giò!


 cemento)?
Contrariamente a quanto già suggerito (!?) puoi usare i ferri del cemento armato
per l'impianto di dispersione, le "puntazze" servono a poco e tanto meno i
famigerati 20 ohm.
L'importante è il coordinamento con l'interruttore differenziale.
Ovviamente la realizzazione di un impianto di dispersione utilizzando i ferri
del cemento armato, segue alcune regole che sarebbe troppo lungo spiegare in
questa sede.
Spero che tu sia un installatore abilitato in grado di rilasciare la
dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 e DPR 447/91, completa
degli allegati OBBLIGATORI.
Ma se così fosse probabilmente non avresti fatto queste domande ......
saluti
Giuliano


Quest'ultimo consiglio, mi pare l'unico giusto che hai dato ....
saluti
Giuliano

 famigerati 20 ohm.
qua ti voglio contraddire
e vero i ferri del cemento armato si possono usare come dispersori
pero non e vero che con una puntazza risolvi poco
perche nel mio condominio con una puntazza hanno 1,5 ohm
tutto dipende dalla resistivita del terreno
e poi dovresti sapere che le leggi che regolano l'impianto di terra sono 2
una che dice Rt=50/Idn ma c'e un dpr precisamente 547del 55 che dice che
bisogna avere i famosi 20 ohm
Mi ricordo che mio ex prof di tdp ci faceva una testa tanta per questi 20
ohm

 
Ancora con i 20 ohm, basta.
Spero che tu non sia un verificatore!
Ambro

 Spero che tu non sia un verificatore!
no sono solo un povero studente di ingeneria elettrica

ohm
Il DPR in questione (che, anche se ancora in vigore, e' stato
"smentito" tecnicamente in varie sentenze), parla dei 20 ohm SOLO per
impianti con propria cabina di trasformazione.
E quando ricomincia la sQuola, prova a dirlo al tuo prof
-- 
Saluti
Francesco

 Giò!
Prima cosa facevi, il fornaio?
Ma che domande sono?
Più che alle prime armi, scusa ma mi sembri incompetente in materia!!!
Prima di iniziare questo lavoro cercati un installatore qualificato e vai
alle sue dipendenze.
Di installatori fai-da-de improvvisati ce ne sono troppi.
Il campo elettrico non è uno scherzo, ci si muore con impianti non a regola
d'arte.
Segui il consiglio
ciao

 ciao
No, sono laureando in ingegneria elettronica, già in passato ho avuto
modo
di avvicinarmi all'impiantistica senza aver mai creato problemi, anzi ho
conosciuto installatori con tutte le abilitazioni del caso ma che in
realtà
erano dei macellai!( con tutto il rispetto per questa categoria).
Ti ho chiesto solo un consiglio e tu, a quanto vedo, di arroganza ne hai
da vendere... Non preoccuparti non ti rubo il lavoro...
Ciao


 Ciao
Non mi preoccupo affatto per il lavoro.
Tu hai chiesto un consiglio e io te l'ho dato.
Poi sei tu, dal momento che studi ingegneria, in grado di capire se una cosa
sei in grado di realizzarla.
A mio modesto parere, avrei dei dubbi far realizzare un impianto elettrico a
chi si pone tali domande.
Ma questo sono io.
Buon lavoro

Enrico wrote:

Scusa la mia curiosità, ma mi piacerebbe sapere in che università studi.
Ambro