Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesito 20ohm

Salve
Sono da poco tempo entrato nella NEWS e nello scorrere  i vari
interventi mi sono imbattuto nella discussione sul valore inderogabile
dei 20 ohm per la resistenza di terra.
Orbene, premesso che sono totalmente daccorso sul fatto che tale valore
non ha piů senso dal momento che lo si coordina con una protezione
differenziale, dai vari interventi non sono riuscito a leggere se tale
norma cogente sia stata soppressa, variata od ancora pienamente in
vigore.
In passato si č sentito in giro di una qualche sentenza cassazionale in
merito, ma a tutt'oggi non ho trovato niente.
Qualcuno puň spiegare, eventualmente di nuovo e con un grande spirito di
gentilezza, se mi č sfuggita tale variazione.
Grazie anticipate
ELIOS
P.S.: per cortesia, non alimentiamo la discussione con il fatto che le
norme di prevenzione accettano implicitamente delle inosservanze ai
precetti vigenti quando sono state  adottate delle misure tecniche piů
aggiornate.
Chiedo solo di sapere se l'obbligo dei 20 ohm sia stato variato; oppure
no.

 wrote in message 37F25CD7...@libero.it...


dei 20 ohm per la resistenza di terra.
Benvenuto, spero che continuerai a seguirci,
Per i 20 ohm, la serie di messaggi precedenti, se mi ricordo bene, era
arrivata a queste conclusioni:
Il DPR 547/55 non è stato abrogato nè l'articolo in questione.
Non ci sono altre disposizioni legislative che abbiano soppresso questa
richiesta.
La legge 186/68 stabilisce che gli impianti devono essere eseguiti a regola
d'arte, l'osservanza delle norme CEi è un presupposto di regola dell'arte.
Le norme CEI non chiedono i 20 ohm in presenza di un differenziale, ma solo
il coordinamento con il valore di resistenza di terra.
Mi pare che alcune sentenze di cassazione abbiano accettato questa tesi.
Si sta a vedere se qualcuno ha ancora il coraggio di appalicare il DPR
547/55 alla lettera.  :-(
Personalmente ho avuto impianti elettrici verificati da tecnici ASL, che
hanno semplicemente controllato il coordinamento dei differenziali con
l'impianto di terra.
Ma quelli erano tecnici.
Ovviamente se altri hanno informazioni migliori delle mie......
saluti.
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Il DPR 547 parla chiaro e non è stato ancora abrogato quindi i 20ohm
previsti (oggi richiesta assurda) valgono ancora tant'e' vero che
nell'ulrima
ispezione ISPESL a cui ho assistito il tecnico non solo ha controllato
il coordinamento dell'impianto di terra con i dispositivi differenziali ma
ha
eseguito una  misura dell'impianto di terra precisando che il valore doveva
rientrare nei limiti del DPR sopracitato...per fortuna il valore rilevato
rientrava nei parametri, chssa' se non fosse stato rilevato nei limiti cosa
sarebbe
successo! Non oso immaginare, da certi tecnici ci si può aspettare di
tutto!!! :-(
Ciao
p.i. Scattolin


Grazie a quanti mi hanno risposto

gentilezza, se mi è sfuggita tale variazione.
La variazione non c'è stata, ma se l'impianto è realizzato secondo le norme CEI
non si applica l'art. 326 (quello dei 20 ohm) in base all'art. 395 dello stesso
decreto che ammette le deroghe, purchè si adottino altri mezzi di pari
efficacia.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

 constatazione:
è vero quanto affermi relativamente all'art.395, semprechè i nuovi sistemi siano
riconoscuti di sicura efficacia mediante un decreto del Ministero del Lavoro e
sentita la Commissione Consultiva.
Per la deroga ai venti ohm, mi sembra che il Ministero non si è ancora pronunciato.
Cosa ne pensi ?
Saluti
ELIOS

Cosa ne pensi ?
che probabilmente (e purtroppo) hai ragione. Spero in una smentita.
