Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: linee monofasi sezionate da un interruttore trifase.

Salve 
volevo sapere se era corretto sezionare piu linee monofase
indipendenti solo con un interruttore (magnetotermico
differenziale HSensib.) sulla linea trifase da cui vengono
generate oppure se bisogna mettere a protezione di ogni
linea un magnetotermico.
Grazie
 
 
 
                        m i l l e n i u m ©

linea un magnetotermico.
Quanto richiesto è oggetto dell'articolo 473.1.2 - Omissione dei
dispositivi di protezione contro i sovraccarichi della Norma CEI
64-8/4,  che recita :
I vari casi indicati nel presente paragrafo non si applicano,  con
l'eccezione di quanto indicato nel seguente punto a),
- agli impianti elettrici situati nei luoghi che presentano maggior
  rischio in caso di incendio  o
- pericolo di esplosione
- ne agli impianti elettrici di ambienti ed applicazioni particolari  
  per i quali vengono prescritte condizioni diverse  nella Sezione 482
  e nella Parte 7.
Non è necessario prevedere dispositivi di protezione contro i
sovraccarichi per  :
a)  le condutture a valle di variazioni di sezione,  di natura,  di   
     modo di posa o di costituzione,  ed effettivamente protette 
     contro i sovraccarichi da dispositivi di protezione posti a 
     monte;
b)  le condutture che alimentino apparecchi utilizzatori che non  
     possono dare luogo a correnti  di sovraccarico,  a condizione che
     queste condutture siano protette contro i cortocircuiti in 
     accordo con le prescrizioni della Sezione 434 e che non abbiano 
     nè derivazioni  nè prese a spina;
c)  gli impianti di telecomunicazione,  comando,  segnalazione e 
     simili.
Nota - Le condizioni di protezione contro i sovraccarichi degli 
           impianti citati al punto c) sono allo studio.
E' ovvio che la scelta di installare un solo interruttore tripolare
all'origine dell'impianto elettrico è dettata da motivi economici.
Dal punto di vista dell'esercizio questa soluzione presenta due
inconvenienti :
1)  Il guasto che si verifica su una linea derivata (sovraccarico o 
     corto circuito) pone fuori servizio l'intero impianto a monte 
     dell'interruttore generale.
2)  Quando si deve fare manutenzione su una linea derivata si deve 
     sezionare l'interruttore generale ponendo fuori servizio l'intero
     impianto elettrico derivato.
Si consiglia in questi casi di concordare preventivamente con il
cliente questo tipo di soluzione presentando  il vantaggio economico e
gli inconvenienti  che si potrebbero verificare.

...
Salve
volevo sapere se era corretto sezionare piu linee monofase
indipendenti solo con un interruttore (magnetotermico
differenziale HSensib.) sulla linea trifase da cui vengono
generate oppure se bisogna mettere a protezione di ogni
linea un magnetotermico.
Grazie
                        m i l l e n i u m ©
- Innanzitutto, più che sezionabili le linee devono essere protette. Se sei sicuro che con
un solo interruttore riesci a proteggerle puoi farlo. L' impianto risulta tanto meno
sellettivo quante più sono le linee derivate dall' interruttore. Come ha già commentato
art. in caso di guasto o manutenzione su una linea si avrebbe un disservizio in altre
parti di impianto.
Comunque per buona regola e per avere un impianto più definito e di migliore
interpretazione, è meglio prevedere un interruttore per ogni linea.
Comunque, se le linee sono tante da incidere notevolmente sul piano economico è assurdo
 proprio per motivi di selettività ) derivarle da un solo interruttore. Sempre che ci sia
la certezza di proteggerle effettivamente tutte ( lunghezza, sezione, tipo di posa,
ambiente di posa ).
Se le linee sono due o tre o anche quattro, ricorrere a questa soluzione per motivi di
risparmio economico allora significa rasentare il ridicolo. Infatti un interruttore
magnetotermico bipolare costa mediamente dalle 30.000 alle 40.000 lire ( da 6KA ).
Se il Cliente non è disposto a spendere cifre simili meriterebbe di non trovare nessun
installatore e di tenersi l' impianto com' è. ( Anche se ahimè qualcuno lo troverà sempre
!!! ).
Saluti.
Bruno Aprile.
brap...@tin.it


brap...@tin.it
ringrazio te ed Artu5 per le puntuali, precise e complete
risposte.
