Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tralicci e messa a terra

Salve a tutti,
sono radioamatore dal 1999 e ho sempre avuto le antenne installate sul
tetto condominiale,il tutto installato e realizzato artigianalmente da me.
Ora mi sono deciso a fare installare nel terrazzo sul retro un traliccio
(di circa 10 metri) da una ditta specializzata in modo da avere maggiore
sicurezza dell'impianto.
Il problema che mi si è presentato è il seguente:La ditta per procedere
all'installazione del traliccio vuole un parafulmine (una messa a terra da
collegare al traliccio stesso)certificato da una ditta abilitata,
altrimenti non inizia neppure i lavori.
Dato che abito al 3° piano di un condominio come faccio a portare una
messa a terra sul terrazzo?
Il condominio è dotato di impianto di terra (la palina è in un pozzetto
nel garage condominiale) ma non penso sia possibile collegare il il
traliccio alla terra che ho in casa (magari entrando in una scatola di
derivazione vicino al terrazzo).A quanto ho sentito dire gli ingnegnieri
possono rilasciare certificazione di NON NECESSITA' di messa a terra per
il traliccio ma non so' quanto sia reale.
Non mi dilungo più e vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
CIAO.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

il traliccio ma non so' quanto sia reale.
Quanto basta per evitarti l'installazione di un parafulmine,
ma non puoi comunque evitare di fornire al costruttore un impianto di
terra.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

il traliccio ma non so' quanto sia reale.
La messa a terra occorre comunque, semmai è possibile fare una verifica
del "rischio da fulmine" secondo CEI 81-1 o 81-4 per vedere se è
sufficiente farla con un conduttore da 2,5 mmq o è necessaria una vera e
propria calata con conduttore da 35 mmq.
Riporto a seguire un mio precedente msg in proposito:
ok, allora vediamo se ricordo bene:
La calza del cavo coassiale va collegata al nodo equipotenziale alla base
dell'edificio SEMPRE, dovrebbe bastare una sezione uguale a quella della
calza stessa, 1,5-2,5 mmq.
Se l'antenna non sporge oltre 1 metro dalla copertura e la sua superficie
(!) è inferiore ad 1mq non occorre collegarne il palo a terra, che
l'edificio sia dotato o meno di LPS (parafulmine).
Se l'antenna sporge oltre 1 metro o la sua superficie è superiore ad 1mq
occorre valutare la frequenza di fulminazione dell'edificio tenendo conto
dell'antenna (nel senso dell'altezza complessiva), si avranno allora due
casi (con 2 sottocasi nel secondo caso, ('ecchè ca*o!! :-) ) :
1) la frequenza di fulminazione Nd è comunque inferiore al valore
tollerabile Na, non occorre nessun collegamento del palo a terra;
2a) la frequenza di fulminazione Nd è superiore al valore tollerabile Na
sia CON sia SENZA l'antenna, allora dovrebbe già essere presente un LPS
esterno a cui va collegata l'antenna equipotenzialmente (es. rame da 35
mmq);
2b) la frequenza di fulminazione Nd è superiore al valore tollerabile Na
solo CON l'antenna (cioè la presenza dell'antenna porta complessivamente
la struttura a necessitare di un LPS esterno, se non ci fosse l'antenna
non ce ne sarebbe bisogno, sfigato eh?), occorre collegare il palo ad un
dispersore con resistenza inferiore a 10 ohm tramite una calata (es. rame
da 35 mmq) OPPURE realizzare un LPS complessivo per tutto l'edificio.
Naturalmente bisogna valutare Nd ed Na utilizzando la CEI 81-1 se
possibile (metodo semplificato per strutture ordinarie) o la CEI 81-4
altrimenti, e non sono stati considerati i problemi di distanze di
sicurezza tra le parti del LPS e parti metalliche, e le questioni
riguardanti LPS interni (scaricatori ecc).
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html


Potresti anche incaricare un Perito Elettrotecnico........
saluti
