Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ottimizzare fattore di riduzione per cavi

E' da molto che non seguo più il NG, mi ricordo di un vecchio post (che non
sono più riuscito a trovare) il quale parla del sistema per ottimizzare il
fattore di riduzione della portata dei cavi in base alla somma delle IZ (di
più cavi suddivisi in più linee) a valle di un interruttore magnetotermico e
la corrente IN dello stesso (come per varie linee in partenza da un quadro e
la corrente nominale dell'interruttore generale del quadro).
Questo sistema è tratto dalla guida UTE C15-105 e permette di verificare
quanti cavi possono essere effettivamente caricati oltre il 70%
contemporaneamente.
Esempio:
Interruttore generale 100A
5 linee IN 80 A cavi 4X35 mmq in PVC
Il coefficente di riduzione prevede un K2 di 0.6 per 5 cavi ravvicinati in
passerella diminuendo la portata a 76 A costringendomi a utilizzare una
sezione di 50 mmq.
Effettivamente dal quadro non potranno mai uscire più di 100 A quindi non ci
potrà mai essere più di un cavo caricato oltre il 70% e quindi non devo
prendere in considerazione nessun coefficente di riduzione.
Verificando le tabelle delle portate è sufficente il 16 mmq.
Spero che qualcuno mi possa aiutare a capire meglio come applicare i
calcoli.
Daniele

 ha scritto nel messaggio
news:xUo%9.119782$0v.34...@news1.tin.it...

La guida UTE C15-105 non la conosco e per curiosità vorrei averne notizie.
Posso però consigliarti di consultare la guida CEI 20-65 valida anche nel
caso di sezioni di cavi uguali. Considerando alcune configurazioni d'
esercizio per gli assorbimenti delle cinque linee dell'esempio, si può
notare che la configurazione più svantaggiosa dal punto di vista termico è
quella che prevede: un cavo caricato con 80 A, il successivo caricato con 20
A e gli altri 3 cavi scarichi (configurazione 80-20-0-0-0). La più
vantaggiosa è la configurazione 20-20-20-20-20. Con sezioni pari a 35 mm2
non ci sono problemi, quindi non devi applicare alcun fattore correttivo, lo
stesso dicasi per sezioni di 25 mm2. Per la sezione di 16 mm2 invece, la
situazione è diversa perché la portata del cavo quadripolare è proprio 80 A;
quindi se carichi un cavo da 16 mm2 con 80 A l'isolante raggiunge la
temperatura di limite di 70 °C, e come carichi l'altro con pochi ampere, il
primo va in sovraccarico (considero gli altri tre sempre scarichi).
Concludendo, solo con sezioni maggiori di 16 mm2 sei sempre sicuro di non
portare mai i cavi a lavorare in condizioni di sovraccarico, sempre che in
almeno un circuito, la corrente d'impiego possa raggiungere effettivamente
la corrente nominale dell'interruttore (80 A). Sotto questo punto di vista
(dimensionamento termico) è consigliabile utilizzare almeno il 25 mm2.
Ricorda che il dimensionamento della sezione dei cavi deve essere eseguito
controllando la c.d.t. se si conosce la lunghezza della linea e la corrente
d'impiego, e/o secondo il criterio economico se si conoscono il numero d'ore
di funzionamento l'anno alla corrente d'impiego. In genere con questi ultimi
due criteri la sezione è maggiore di quella del criterio termico.
Ciao Gino

 ha scritto nel messaggio
news:ELg0a.86778$YG2.2...@twister1.libero.it...
