Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Corto neutro-terra

Salve a tutti.
Vi chiedo aiuto per un problema sull'impianto di casa.
L'altro giorno mentre cambiavo un portalampade si è verificato un fatto
strano.
Si sono accidentalmente toccati il filo di terra con il neutro (la fase era
naturalmente staccata dall'interruttore), risultato è saltato il
differenziale (sia quello del quadro generale all'interno dell'appartamento,
sia quello accanto al contatore all'ingresso).
Ciò vuole inequivocabilmente dire che il neutro è percorso da corrente?
Non dovrebbe essere così, o mi sbaglio (naturalmente il mio è un sistema con
tensione in un'unica fase a 220v, e non con due fasi a 127)?
Avete qualche idea, suggerimento, consiglio?
Ciao
Guid1
Follow up su free.it.mestieri.elettricisti

Avete qualche idea, suggerimento, consiglio?
La prossima volta che cambi un portalampade stacca l'interruttore
generale.
Ciao, Goofy

Nei sistemi TT il neutro si deve considerare SEMPRE in tensione, per
cui, come ti hanno suggerito, prima di cambiare una lampadina, seziona
sempre a monte l'interruttore generale.

 ha scritto nel messaggio
news:43ba6578$0$1074$4faf...@reader4.news.tin.it...


 Ciò vuole inequivocabilmente dire che il neutro è percorso da corrente?
Devi staccare il generale :P
Apparte questo il differenziale è intervenuto perchè una quota della 
corrente di fase anzichè richiudersi sul neutro verso la cabina si è 
richiusa verso terra durante il corto... determinando una differenza di 
corrente tra fase  neutro sul differenziale, per questo è intervenuto, il 
tuo impianto è ok direi, se vuoi essere sicuro che chi ha fatto l'impianto 
non abbia invertito i colori cmq una prova col cercafase non guasta..
Ciao,
Enrico.

 tensione in un'unica fase a 220v, e non con due fasi a 127)?
non è così raro o impossibile
il neutro è a potenziale zero solo se le fasi
(l'enel viaggia con un sistema 3 fasi + neutro)
sono equilibrate (vi è un consumo identico in tutte e tre)
cosa difficile in questi frangenti
altrimenti il neutro non è a potenziale zero di conseguenza succede
quello che è successo a te
stacca sempre un interruttore ONNIPOLARE prima di mettere mano
ad un impianto altrimenti rischi il botto o peggio
ciao paperino

 ciao paperino
ciao, luca

 questo caso si hanno tra fase e neutro)
Ma da qualche parte si usa questo sistema? 

 Ma da qualche parte si usa questo sistema?
Alla grande!! Ma solo nella capitale (Roma e dintorni dove distribuisce
ACEA).
Noi, comuni mortali che abitiamo in campagna (Torino, Genova, Palermo, ecc),
abbiamo 230V da fase e neutro (400V trifase)
Poveracci sti Romani.........
PS. Ho provocato????

 PS. Ho provocato????
ciao

 altre "lande", non so.
Si, può darsi. Ci sono alcune isole elettriche d'Italia che hanno ancora 220
trifase (380 solo per allacciamenti grandi utenze) dove l'ENEL nonostante
gli sforzi in trent'anni e oltre non è riuscita ad unificare (non so il
motivo, ma non credo sia finanziario). Sono isole che in termini di
allacciamenti non sono elevati, a differenza di tutta Roma e dintorni
(compresa  Ostia in buona parte) dove gli allacciamenti sono numerosi. Ma
funzionano ugualmente. Probabilmente sono stati bravi a suo tempo, ad
installare cavi di sezione "futuribile".

Il neutro č al potenziale di terra in cabina di trasformazione, ma a casa 
tua non lo č perché č percorso da corrente (puň essere benissimo la corrente 
assorbita da altre abitazioni). Una differenza di potenziale di qualche Volt 
tra neutro e terra č sufficiente a far circolare una corrente verso terra 
superiore ai 30 mA...!
-- 
Tommaso