Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misure periodiche e controllo impianti

Buongiorno a tutti.
Sono un neolaureato in ing elettrica.
Lavoro da poco per una ditta in qualita' di responsabile della parte
elettrica..
Periodicamente uno studio di ingegneria effettuava per noi una serie di
verifiche, fino ad ora nessuno a mai controllato che le verifiche fatte
fossero effettivamente obbligatorie; ora il mio compito e' verificare che la
loro proposta sia corrispondente a quanto richiesto dalle norme.
Nel dettaglio ci viene ptoposto:
- Misura biennale impianto di terra. (mi pare che con il dpr 462 sia
diventata quinquennale e sia fatta solo da organismi notificati)
(noi abbiamo una cabina da 400 kVA, trasformatore in resina, su questa non
ci viene proposta nessuna verifica)
-Controllo funzionamento dispositivi di protezione dei vari circuiti
-Controllo isolamento dei circuiti dei vari quadri.
-controllo del funzionamento illuminazione emergenza.
Loro mi parlano di obblighi, ma non mi citano nessuna norma o decreto.
Vorrei capire se effettivamente esistono degli obblighi e
quali sono i riferimenti normativi
Grazie per l'attenzione
Ivan

 -controllo del funzionamento illuminazione emergenza.
Gli obblighi ci sono e come, solo che non sono espliciti. Infatti esiste
l'obbligo generico della manutenzione sancito dal DPR 547/55 fino al D.Lgs.
626/94 passando per il codice civile o per le attività soggette a
prevenzione incendi. Potrei citarti una valanga di articoli, o
giurisprudenza, che obbligano il datore di lavoro a eseguire le manutenzioni
e a mantenere in perfetta efficienza gli impianti. Obbligo di fare
manutenzione non vuol dire solo sostituire qualcosa che si guasta, ma
significa sopratutto verificare e controllare prima che questo accada e
comporti dei rischi. Il controllo (o meglio la verifica) deve essere
periodica in funzione della tipologia e complessità dell'impianto. Lo può
fare il datore di lavoro direttamente (se ha la competenza) oppura
incaricare un professionista esterno. A tal fine nella lettera di incarico
specificherà le norme da seguire per la verifica (per esempio la guida CEI
64-14), la modalità (esame a vista e/o approffondito, prove strumentali,
ecc.).
Quindi, l'obbligo c'è ma non si vede, nel senso che fino a quando tutto
funziona non ci sono problemi, quando scappa l'infortunio o l'incidente,
arriva il magistrato e dal cilindro fa uscire l'obbligo della manutenzione
con la relativa pena per il datore di lavoro che non le aveva effettuate.
Per quanto riguarda il DPR 462 non è che ci siano grossi cambiamenti, nel
senso che si è semplificata l'omologazione dell'impianto che è acquisita
dalla dichiarazione di conformità dell'installatore. Gli enti preposti
faranno successivamente le verifiche periodiche o quelle a campione. E' vero
che le verifiche periodiche all'impianto di terra sono state portate a 5
anni (per gli ambienti ordinari; rimangono 2 anni per gli ambienti soggetti
a normativa specifica, per es. ambienti a maggior rischio in caso
d'incendio), ma solo per gli enti, in ogni caso il datore di lavoro deve
effettuare le proprie verifiche secondo i suoi programmi. Non può mica
aspettare 5 anni prima di provare a vedere se funziona un interruttore
differenziale!
Non confondiamo il controllo degli Enti preposti (regolato dal DPR 462) con
le verifiche periodiche che il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a
fare.
Cordiali saluti.
Michele Guetta - perito industriale.

 Michele Guetta - perito industriale.
grazie per la pronta e precisa risposta.
--
Ivan