Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda

In un ambulatorio medico tipo A sono obbligato a proteggere
con differenziale i singoli gruppi prese, naturalmente un differ. ogni
gruppo?
Ogni gruppo è composto da 3 prese ed è protetto con
interr magnetot. 10 A, a monte di ogni ambulatorio c'è una protezione diff.
da 0.03 A.
In caso di risposta affermativa dovrei sapere a quale legge o articolo si
deve fare riferimento.
( tutto ciò mi è stato richiesto da un ingegnere elettrotecnico ).
Grazie Dario


Se non ti risponde prima qualcuno, devi avere pazienza fino a lunedì.
Adesso non ho sottomano le norme CEI relativi aai locali per uso medico.
Se mi ricordo bene non dovrebbe essere necessario un differenziale per ogni
gruppo prese, ma basta quello dell'ambulatorio.
A meno che nel progetto (c'è il progetto), il progettista lo richieda per
migliorare la selettivita e diminuire i disservizi in caso di guasto.
ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it


esa.bb
(chiocciola)
iol.it
Saluti
Bruno Aprile
bru...@iol.it
http://space.tin.it/io/baprile


--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org


Però se il progettista lo ha richiesto..................
e il Committente ha approvato il progetto .........



wrote:

Concordo.
Saluti

 Grazie Dario
La norma di riferimento è la 64-4 e anche la 64-13 (guida all'applicazione
della 64-4).
Non è richiesto assolutamente un differenziale per ogni gruppo prese.
E' invece richiesta l'egualizzazione del potenziale. Meglio col nodo ma è
ammesso anche l'anello.
Saluti
Giorgio

Giorgio
Ciao

Vi spiego come è andata.
Dovevo eseguire l 'impianto elettrico in uno dei tanti ambulatori di una
clinica
Telefono all 'ing. incaricato e dico:
Caro Ing. devo rifare  l' imp. in uno degli amb. della clinica
come mi devo comportare?
Risposta
Guarda come hai fatto gli altri e idem.
Dopo che ho finito il lavoro Lui esegue il progetto e mi mette un Diff. ogni
gruppo prese
senza prendere visione di come erano fatti gli altri ambulatori.
Notare
Gli altri ambulatori anche i piu' recenti rifatti da circa 1 anno hanno 1
diff. generale.
I tre gruppi prese li ho messi per abbondare in quanto ho servito tre pareti
utili nel caso si dovesse
un domani spostare l' apparecchiatura.
La selettività non serve in quanto ogni ambulatorio ha solo una
apparecchiatura collegata, ed è usata
da un solo specialista ( in poche parole non lavorano in tre o quatto come
poterbbe essere
in sala operatoria ).
Gli altri amb. li aveva progettati lo stesso Ing..
Non esiste capitolato o preventivo in quanto sono 15 anni  vi che lavoro.
Ogni 2 anni chiedo la verifica dell' impianto all ARPA, non mi è mai stato
contestato nulla.
L' ultima verifica risale a settembre 98 tutto OK.
Gli ambulatori non hanno apparecchiature con parti applicate, comunque c'è
un nodo equip. per
ogni amb.( non si sa mai cosa potrebbero collegare cambiando specialista ).
Grazie a tutti e spero di essere stato chiaro.
Comunque sono ben accetti eventuali consigli o chiarimenti.

Comunque sono ben accetti eventuali consugli o chiarimenti.
La richiesta non si scontra con le Norme, esiste un progetto che tu
hai rispettato, quanto richiesto dovrebbe essere pagato senza
problemi.
A te le conclusioni.
Se qualcos' altro ti inibisce..........è chiaro che i rapporti col tuo
cliente sai tu come gestirli ed è giusto che li gestisci tu.
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

senza prendere visione di come erano fatti gli altri ambulatori.
Giuliano ha scritto:
Al di fuori di ogni altra considerazione, vorrei sottolineare questo fatto:
ancora una volta un installatore esegue un impianto con obbligo di progetto,
PRIMA, del progetto.
Sto generalizzando e il caso specifico magari andrebbe approfondito.
Ma.. l'installatore che fa una cosa simile č SEMPRE nel torto. Dopo andare a
discutere se il progettista ha fatto prima o dopo il progetto, se il
Committente paga o no č una GRANA.
In questo caso, si spera che il progettista, che ha fatto DOPO, il progetto.
Faccia in modo che le variazioni (che lui ha progettato DOPO) vengano anche
pagate.
ciao



esa.bb
(chiocciola)
iol.it
Ciao


 Mailgate.ORG is maintained online by Dario Centofanti
--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [208.230.244.131]


...
non e' una prescrizione normativa, puo' essere una scelta progettuale
condivisibile vedi CEI 64-4
vitali ing. gianfranco
anti...@libero.it

Grazie  Paola
