Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri elettrici, blocco porta

buongiorno a tutti,
un mio cliente sta adeguando i suoi impianti di produzione alla luce della 626
Il consulente per la sicurezza ha fatto il sopralluogo anche per determinare le
condizioni degli impianti elettrici.
Ha richiesto alcuni adeguamenti giustificati.
Purtroppo ha richiesto che TUTTI i quadri elettrici siano muniti di blocco porta
o altro dispositivo che tolga tensione quando si accede alla parti attive del
quadro.
Molti dei quadri (realizzati di recente e ed in regola) sono dei quadri con
pannelli modulari DIN con porta trasparente o piena, oppure dei semplici
centralini da parete a portelli apribili.
Tutti sono muniti di sezionatore generale e tutti possono essere agevolmente
sezionati a monte, per la presenza del punto di consegna ENEL o per la presenza
del quadro elettrico a monte.
Tutti i quadri sono muniti, o lo possono essere, di chiusura a chiave.
La sua contestazione è che il personale potrebbe, oltre ad aprire i portelli per
eseguire le normali manovre (regolazioni di orologi, azionamento di pulsanti,
regolazioni di termiche) potrebbe anche smontare i pannelli ed accedere alle
parti attive.
Vi chiedo, come si potrebbe convincere questo "tecnico" che comunque il quadro è
sicuro e che l'accesso sarà consentito solo al personale in possesso di chiave,
quindi un tecnico istruito sui rischi elettrici?
Grazie
saluti
-- 
Giuliano


CEI EN 60439-1
art. 7.4.2.2.3 Protezione mediante involucri o barriere.
se non l'hai posso farti un fax della paginetta.
ciao

 quindi un tecnico istruito sui rischi elettrici?
Che il blocco porta non è più sicuro del sistema di bloccaggio dei 
pannelli, infatti una volta aperta la controporta l'interruttore si può 
sempre e facilmente richiudere.
Ma credo che la soluzione più efficacie sia di presentare il preventivo 
per la sostituzione dei quadri al committente. Non pensare di modificare 
quelli esistenti.
Inoltre, se questo suo modo di pensare fosse ragionevole, allora il 
problema si pone per qualsiasi componente, scatole di derivazione, 
prese, apparecchi di illuminazione,...., praticamente tutti gli 
apparecchi sono smontabili, quindi come risolve il problema?
Ambro
ambro

 quindi come risolve il problema?
 
Prospettando al consulente la possibilita' di cambiare consulente
piuttosto che i quadri ?
Goofy

Grazie.
Mi faresti un favore......
015 811442 fax
Giuliano



Ottimo argomento.
farò sapere come la pensa il Cliente
Grazie
Giuliano


Purtroppo è impossibile ......... troppi problemi "politici"
Aggiungo che mi ha contestato gli impianti di dispersione, per due motivi:
1) non c'è il cartello che indica dove si trova il dispersore
2) il valore di resistenza di terra è superiore a 20 ohm  (ci sono differenziali
da 30 mA !!!!!!!)
Strano che non mi ha chiesto il pozzetto ispezionabile :-(
saluti
Giuliano


Parere personale: puzza molto di consulente appena laureato che per fare
quattro soldi si e' letto un libro generico e cerca di applicarlo alla
lettera.
Fortuna che dovrebbe essere un "professionista"
Chiedigli di metterti per iscritto la contestazione e di specificarti in
base a quali punti della Norma.
Dopodiche' una bella segnalazione al proprio ordine non gliela nega
nessuno....
-- 
Saluti
Bruno

 nessuno....
Se non ho capito male si tratta di consulente per la 626, quindi può 
anche darsi che non sia iscritto a nessun albo.
Questo più che un "professionista" è una mina vagante.
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:c3bkph$vfb$1...@newsreader1.mclink.it...

Il blocco porta non è obbligatorio, è obbligatoria la protezione dai
contatti diretti. Se l'accesso al quadro è subordinato a l'uso di un
attrezzo o di una chiave sono già a posto. Se all'interno del quadro tutte
le parti attive sono protette per IP20 non serve nemmeno questo.
Io cercherei di convincere il committente ad eliminare il consulente, oppure
direi al consulente di occuparsi della gestione della sicurezza lasciando la
parte impiantistica a chi ne capisce qualcosa.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 apparecchi sono smontabili, quindi come risolve il problema?
Esatto. L'arma migliore è sempre quella economica, presenta il preventivo e
poi vedrai che fine fa il consulente.
