Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: LPS

Dalle mie parti (Liguria) i fulmini fanno sempre un sacco di danni agli
impianti, oggi ho fatto un'intervento in un posto dove ho fatto parecchio
lavoro, ci sono linee intubate di notevole estensione (diciamo sui 2 Km
cadauna) che alimentano delle ville, idem x le linee videocitofoniche ed
altro... nella proprietà son disseminati vari tipi di utilizzatori, tipo
cancelli automatici, impianti d'allarme ed altro ancora... insomma diciamo
che c'è molta elettronica connessa a numerosissimi cavi che si estendono un
pò ovunque.
L'intervento di oggi è avvenuto in seguito ad un fulmine... praticamente è
saltata ogni cosa.
Ora, la domanda sarà certo banale... però mi sorge spontanea: oltre ai
soliti scaricatori ecc... c'è qualche "trucchetto" che forse non conosco da
adottare?
Lo chiedo pensando ad esempio agli impianti dei ponti radio e tv... vicino a
casa mia c'è un traliccio della Rai alto 100 metri, una volta ho visto un
fulmine colpirlo direttamente, era di notte e s'è visto del metallo fuso
cadere dalla cima!... Beh... il traliccio è rimasto illuminato come nulla
fosse, ed il segnale Rai arrivava quindi non è successo nulla (alla base del
traliccio c'è una gigantesca "stazione" con dentro fior di milioni di euro
di apparecchiature...)
Ecco... mi chiedo come sia possibile riuscire ad ottenere un simile
risultato.
Immagino vengano realizzati degli equipotenziali decisamente "severi",
impianti di dispersione "tosti"... che usino scaricatori con le palle... ma
c'è forse qualcosa che mi sfugge?
Se qualcuno ne sa di più mi illumini :)
Nell'installazione di cui parlo ogni utenza "delicata" viene alimentata da
uno scaricatore con filtro seguito da un trasformatore di isolamento... a
monte ho messo scaricatori più "grossolani" che dovrebbero scaricare "il
grosso" delle sovratensioni... l'impianto di terra è formato da 400 metri di
corda nuda in rame da 50 mm^ integrata con dispersori ogni 30 metri... di
più non so cosa fare :(
Grazie x eventuali consigli...
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:c42c28$216$1...@newsread.albacom.net...
Ultimamente ho verificato proprio un centro radiotelevisivo strategico su un
monte con torre da 150 m, che ha i suoi annetti, e al di là delle protezioni
dedicate (SPD su energia e segnale, trasformatori d'isolamento e
quant'altro) la cosa principale è l'equipotenzialità e l'efficienza
dell'impianto di terra.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


In effetti sospettavo che non ci fossero altri "stratagemmi"... forse in un
contesto simile è più semplice proteggersi, anche perchè in fin dei conti
hai una stazione e tutto sta li dentro... il casino è quando hai km di cavi
su cui si inducono extratensioni ad ogni fulmine che cade in zona...
Potrebbe servire l'utilizzo di cavi schermati mettendo a terra lo schermo
ambo i lati?
Probabilmente anche il modo in cui girano le terre ha la sua influenza
presumo, cioè se la terra viaggia assieme alla linea di alimentazione
dovrebbe essere meglio che se ad esempio hai una linea di 1 km e la terra te
la fai in locale... nel primo caso si dovrebbe indurre tensione sia sui cavi
di linea che su quello di terra che viaggia assieme, ed essendo di segno
uguale dovrebbe annullarsi... o sbaglio? Spero di essermi spiegato, ora è
tardi... ;)
Notte,
Enrico.
