Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 2A.

Da quanto mi risulta dallle 60204 il limite di corrente per i circuiti
ausiliari risulta essere di 2A.
Dal momento che molti contattori di grosso calibro con bobina a 24V.
assorbono anche più di 2A. come soddisfare tale requisito?
Dovremmo forse proteggere i circuiti con interruttori differenziali?
Altro quesito:per motivi di costo realizziamo molti quadri elettrici senza
numerazione dei fili ma con riferimento al numero dei contatti sullo schema
elettrico.Ora pur sapendo che la cosa non è il top del cablaggio mi chiedo
se esiste una norma che obblighi alla numerazione dei conduttori (a me non
risulta).
Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che contribuiscono
alla crescita di questo NG che ogni giorno progredisce ed in particolar modo
Bruno e Giuliano che danno un apporto particolarmente costante e
qualificato.
Ciao a tutti.
Claudio.

Ciao a tutti.
non faccio niente di particolare, se non scrivere quello che, penso, sia
l'idea di tutti.
Grazie per i complimenti, mi invogliano a proseguire.
ciao

 wrote in message 7pqtg0$j23$2...@nslave1.tin.it...


Ripeto le stesse identiche parole di Giuliano e mi permetto di aggiungere una
breve considerazione ..........diciamo filosofica ?
Le lodi sono sicuramente un toccasana in un era come questa........dove
arrivismo, opportunismo, competizione, sentimenti di invidia e gelosia permeano
l' intero sistema e rendono la vita sicuramente difficile
specialmente a coloro che null' altro chiedono di vivere una vita tranquilla in
mezzo alla gente dando il meglio delle loro possibilità con lo scopo di
guadagnarsi soltanto il necessario.
( Purtroppo queste semplici richieste vengono soffocate dai " LUPI " in
crescente aumento che non si fanno scrupoli verso nessuno )
Scusate l' OT e la monotonia di queste parole, ma leggendo i messaggi di Claudio
e Alis me le sono sentite esplodere da dentro.
Saluti
Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile

 ausiliari risulta essere di 2A.
spega meglio.. che sarebbe "dallle 60204"???

claudio ha scritto:


Sono le Norme CEI EN 60204 - " Sicurezza nell' utilizzo delle macchine
- Equipaggiamento elettrico delle macchine "
Saluti

Claudio.
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

Saluti art.


Ho consultato la Norma CEI EN 60204 non vi ho scorto alcun
riferimento.
Dal punto di vista tecnico non riesco a comprenderne le ragioni.
Non vorrei proceduto ad una lettura troppo rapida della norma,  chiedi


>Claudio.
Ciao,
se non sbaglio tu sei il fondatore di questo NG.
Ti chiedo cortesemente se puoi indicarmi come si fà a creare un NG.
Prenditi il tempo necessario per rispondermi se credi e ed in via
privata.
A presto


>riferimenti a chi ti ha fornito l'informazione.
La 60204 (6.4.b) Protezione mediante l'impiego della PELV dice:
limitazione della corrente (in caso di guasto) a non oltre 1A. C.A. (non 2A.
come ho detto in precedenza) o 0,2 A. C.C.;
Come la devo interpretare?
saluti.Claudio.


Il paragrafo 6.4 - recita :
Questa misura è intesa a proteggere le persone contro le scosse
elettriche dai contatti diretti e indiretti ( Pubblicazione IEC
364-4-41 ).
Pertanto  la limitazione in caso di guasto va inteso come guasto a
terra.
Ciò comunque non esaurisce il problema.
Infatti è necessario anche esaminare i punti  f) e g).
f)  un lato del circuito o un punto della sorgente di alimentazione
(in questo caso il secondario del trasformatore)  di tale  circuito
deve essere connesso al circuito di protezione equipotenziale
associato alle tensioni più elevate;
g)  le masse associate a tali circuiti devono esser separate o isolate
dai circuiti a tensione più elevata, conformemente a 6.3.3, o ESSERE
CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE EQUIPOTENZIALE ASSOCIATO ALLE
TENSIONI PIU' ELEVATE.
Dovendo rispettare i punti  b)  f) e g),  i guasti verso massa si
traducono in corti circuiti.
Davendo limitare il guasto a 1 A significa che con tensione secondaria
a 24 V la potenza massima erogabile dal trasformatore è di  24 VA .
Il che è  assurdo. 
A questo punto è necessario interpellare il COMITATO 44 del CEI.
La norma non prescrive condizioni per l'impiego della tensione
ridotta, in quanto non vi sono in genere ragioni sufficienti per
richiederla.
Viene giustificata la riduzione di tensione nei luoghi a maggior
rischio elettrico, negli altri casi la tensione ridotta rende
inutilmente più gravoso e meno affidabile l'esercizio del circuito di
comando, con scarsi vantaggi per la sicurezza.
Concludendo.
Per il momento il punto b)  non trova giustificazioni sia dal punto di
vista tecnico che da quello della sicurezza. 
Tieni presente che il CEI HA TEMPI LUNGHI DI RISPOSTA (minimo 20 gg).
Se non ti trovi nella condizione di maggior rischio elettrico per il
momento impiega la tensione secondaria di 220 V, tenendo presente il
capitolo 8 - Collegamenti equipotenziali.
Saluti art.

Saluti art.
Per ovvi motivi di continuitą non possiamo stravolgere tutte le nostre
macchine che da 30 anni utilizzano il 24V come tensione ausiliaria anche se
concordo che sarebbe opportuno passare a tensioni superiori per evitare
questo e altri problemi.
Per il momento continueremo a "sbagliare" ma sarebbe interessante
approfondire il concetto.
Saluti.Claudio.

Ti chiedo cortesemente se puoi indicarmi come si fà a creare un NG.
http://www.news.nic.it/news-it/docs/creaz_gruppi.html
clicca e saprai   :))
*Elettrico*