Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Obbligo progetto in attività  pubblico spettacolo all'aperto

Per un Festival dell'Unità che comprende varie attività quali
ristorante - cucina - sala ballo ecc. munite di impianti elettrici e
allocate in strutture provvisorie (tendoni) e non (capannone)sussiste
l'obbligo del progetto degli impianti elettrici; se sì in base a quali
leggi e/o normative vigenti???
franciscolo franco
fras...@inwind.it

 ha scritto nel messaggio
news:7ae89579.0206...@posting.google.com...

Se non sei allacciato (basta l'impianto di terra) all'impianto di un
edificio e quindi sei totalmente all'aperto non rientri nei limiti previsti
dalla L 46/90. In ogni caso trattandosi di attività di pubblico spettacolo
per la quale viene richiesto il parere della CCVLPS (commissione comunale
vigilanza locali pubblico spettacolo) è necessario fornire progetto
elaborato da professionista abilitato nelle stesse modalità. Il riferimento
è la C. MI n. 15 del 13-07-1988. La CCVLPS può anche richiedere altra
documentazione o relazioni di prove e verifiche a propria descrizione.
A questo proposito, come membro effettivo di una CCVLPS, consiglio
caldamente di predisporre tutta la documentazione necessaria per tempo (una
volta fatta basta ripresentarla ogni anno se non ci sono cambiamenti
significativi). Vi posso assicurare che la cosa più difficile è valutare la
sicurezza di un qualcosa senza la dovuta documentazione e quindi il più
delle volte non si da il parere favorevole proprio in fase preliminare
(senza sopralluogo) per mancanza di elementi di valutazione.
La cosa peggiore da valutare sono i luna park, i circhi e le giostre in
genere.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:7ae89579.0206...@posting.google.com...

si in base alla 46/90
1-l'impianto se e' in un tendone non e' piu' all'aperto (anche una casa e'
all'aperto) :-)
(non importa che sia provvisorio)
2-  sono soggetti alla 46/90 gli immobili, quindi il tendone essendo un
immobile (anche il suolo su cui e' fissato e' un immobile)  e se supera i
200 m2 serve il progetto
ciao

 200 m2 serve il progetto
Su questo non sono molto sicuro, concordo con la risposta
di Guetta, ma sul fatto che un simile impianto
sia soggetto alla 46/90 ho dei forti dubbi.
Secondo me tendoni, tettoie provvisorie, stand e banchi del mercato
non sono immobili (proprio perchè possono essere smontati e
quindi diventano "mobili")
Ovviamente l'impianto che li serve deve essere "completamente all'aperto"
Quindi generarsi da un contatore all'aperto o da un motogeneratore
Saluti
Giuliano Beduglio

 grazie a tutti per la collaborazione e Saluti
Franciscolo Franco

faccio spesso parte della suddetta commissione istituita presso la locale
prefettura come esperto elettrrotecnico e in nessun caso ho richiesto
documentazione non prescritta da precise disposizioni legge, ricordo che la
cogenza di qualsivoglia circolare non puo' salvo espliciti avvalli di legge
trovare applicazione in contrasto con le vigenti normativa



Da elettroquesiti 5 dell'Ing. Carrescia:
"........Il regolamento di attuazione ha precisato che per edifici si
intendono le
unità immobiliari o le parti di essi. Secondo l'art. 812 del Codice Civile
un immobile
è una costruzione unita al suolo anche a scopo transitorio, quindi la legge
46/90 si applica
anche agli impianti elettrici di costruzioni provvisorie come quelle
all'aperto, a meno che
non siano completamente all'aperto o alimentate da prese a spina"
E' un'interpretazione, ma letta in questo modo credo che non ci siano
equivoci.
Ambro

 wrote in message
news:7ae89579.0206...@posting.google.com

vedasi la nuova guida cei 64-54 sui locali di pubblico spettacolo fasc.
nr. 6365
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG