Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: BTicino myhome info (OT)

Salve a tutti, sto realizzando un nuovo impianto elettrico per casa partendo
da zero, e lo vorrei realizzare in maniera da poterlo controllare anche
esternamente e in maniera anche automatica, per far cio mi volevo appoggiare
al sistema MyHome della bticino, per il momento sto ancora visionando i
cataloghi, ma su
alcuni punti sono poco chiari, c'e qualcuno in questo NG che a installato
oppure
a lavorato con questo sistema a cui chiedere delle info ?
Grazie, alex

 siglato E47ADCN solo per l'antifurto e che utilizza che si usa con la
sirena
L'alimentatore E46ADCN non ti dà la possibilità di mettere batterie
supplementari per cui nel caso dell'antifurto sei obbligato a d installare
la sirena esterna che con il E47ADC non è obbligatoria.
Quindi il secondo alimentatore in mancanza di corrente non fa suonare la
sirena ext che suona solo se tagliano i fili.
Per i comandi luci,tapparelle ecc. puoi usare l'E46ADCN tanto la batteria
tampone non serve a niente.
Un consiglio usa il cavo scs apposito non farti tentare da cavo che costa
qualche euro in meno.
Ti consiglierei entrambi gli alimentatori uno per antifurto ed uno per i
comandi in modo da avere comunque la riserva (se uno va in avaria)
Comunque poi dipenderà anche dalla somma degli assorbimenti potresti essere
obbligato ad usarli entrambi.
Una domanda di dove sei?
Saluti
Mauro

Si, infatti avevo previsto eventualmente di montare entrambi gli
alimentatori, il problemi e solo estetico in quanto  ne uscirebbe un bel
quadro elettrico in fatto di dimensioni, ora una domanda sugli attuatori,
gli attuatori della serie 411/2 e 411/4
sono a piu uscite indipendenti, cio significa che io posso attivare
singolarmenteogni singola uscita ? quindi potrei attivare ogni singolo
carico indipendentemente dagli altri con l'invio di un apposito comando per
ogni linea ? te lo chiedo perche non ho trovato documentazione relativa alla
configurazione degli attuatori din, e non vorrei che per quattro carichi
indipendenti intendessero quattro uscite separate ma controllate da un
comando unico !
Abito vicino Roma
ciao, alex

 singolarmenteogni singola uscita ?
Si, mettendo pių configuratori puoi pilotare ogni contatto con un comando se
inoltre viene usato lo stesso configuratore su entrambi gli indirizzi i due
contatti si interbloccano e quindi possono essere usati per i motori delle
tapparelle ad esempio.
Il F411/2 ha du contatti completamente separati il F411/4 ha quattro
contatti separati ma ad un solo comune.
Ciao
Mauro
P.S. se mi avessi contattato prima ti avrei indicato una fiera a NA dove
potevi avere tutte le delucidazioni in tempo reale.

Uhmmm, quindi il nel 411/4 puo rispondere a 4 indirizzi differenti ?, dovrei
pilotare 4 carichi in una stanza in maniera separate, senza però occupare
troppo spazio nella scatola di derivazione, e non posso mettere altri
attuatori sulle prese in quanto gia piene, quindi mettendo un 411/4 potrei
controllare separatamente i quattro carichi con 4 comandi differenti e
impostando varie priorità anche dalla centrale di controllo carico
impostandogli indirizzi differenti !
un'altra cosa, allora, collegando i sensori dell'antifurto con i comandi
delle luci attraverso il controllo aux, si possono accendere le luci tramite
presenza di una persona nella stanza,ma nel caso io volessi che le luci si
accendano in automatico solo la notte, posso magari usando un crepuscolare
inibire il comando impartito dal sensore, magari usando un interfaccia
contatti e una centralina scenari?
Sono un privato !
Ciao, Alex

 ha scritto nel messaggio
news:Tn8K8.5943$QT3.1...@twister2.libero.it...


 alle caratteristiche tecniche principali.
Allora, dal 5 al 9 giugno Bticino sarà presente a Roma allo SMAU con la
Digital Home (cioè una vera e propria casa allestita con il sistema
completo.
La casa è realizzata al padiglione 24 sul sito che ti ho indicato puoi
prenotare la visita, troverai dei funzionari in grado di spiegarti tutto.
Non perdere questa occasione.
Ciao
Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:2wNK8.13516$QT3.3...@twister2.libero.it...

Questa e una buona notizia, ci andrò sicuramente il 9 se non lavoro, anche
perche sarà il termine massimo , perchè poi il 10 comincio a fare le tracce
per preparare l'impianto in quanto appena si libera la ditta che deve fare i
lavori comincia a chiudere tutto (veramente avrei dovuto gia finire da tre
giorni),spero solo di non aver dimenticato qualcosa.
speriamo che ci sia gente competente (Ad esempio normalmente nelle fiere c'e
personale tecnico non sempre preparato e risponde in maniera varia).
In attesa però pero ti chiedo (almeno cosi finisco di fare il progetto) la
conferma del fatto se posso comandare  l'attuatore 411/4 con 2 comandi per
attuatori doppi, attivando e disattivando ogni singolo uscita, oppure
lavorano tutte e 4 insieme (come da post precedente).
grazie e ciao
Alex

 > Digital Home (
allora ci sei stato o no ?
come è andata?
sei sparito e non mi hai fatto sapere più niente.
Ciao
Mauro

No, purtroppo non ci sono potuto andare, purtroppo la sfiga si e abbattuta
senza indulgenze, domenica mattina sul presto si e rotta una macchina sul
lavoro proprio nel momento piu importante (Era un lavoro urgente ) e ci sono
volute piu di 8 ore  per farla ripartire cosi addio domenica, (inoltre anno
licenziato il 30% delle persone e cosi siamo pure sottopersonale di brutto),
non mi sono fatto piu sentire in quanto ho cominciato e fare le tracce e tra
il lavoro e le tracce tempo di usare il Pc = 0, comunque per fare delle
verifiche o comprato un pò del materiale che devo montare(pero mi arriva a
fine mese),mi sono connesso un paio di volte per leggere i news ma non
avendo visto tuoi messaggi pensavo che eri occupato e non ho voluto
disturbare oltre.
Una domanda, a norma di legge, posso mettre insieme una presa tv e una presa
sotto tensione usando una scatola portafrutti con interno separato ? oppure
devo usare per forza due scatole separate ?
ciao


 sotto tensione usando una scatola portafrutti con interno separato ?
Si l'importante è segregare (le scatole bticino hanno dei separatori) è
naturale che anche gli arrivi devono essere segregati
ciao
Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:9lJP8.33049$j65.7...@twister1.libero.it...


 duu calate differenti.
Si compra la nuova presa tv maschio ad un modulo che è quella a norma.
Un altra dritta se in una scatola hai due prese in parallelo o tre bticino
ha fatto la duplex e la triplex che sono prese in unico blocco già cablate
ed oltretutto costano meno della somma delle singole prese (bipasso)
Ciao
Mauro