Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Primo avvio impianto di + di 10 Anni

Salve a tutti!
Vi espongo un caso per sentire le Vs. considerazioni in merito e
capire quale sia l'iter più corretto da percorrere.
Sono un progettista. Sono stato chiamato a regolarizzare la tale
situazione: Impianto normalmente funzionante da 10 anni. Modificato
qua e là secondo esigenze varie. Non esiste alcun tipo di
documentazione: Mod. B, Progetto o DdC. Come faccio ad "avviare"
l'impianto?
Ho fatto un sopralluogo approfondito per vedere le necessità di
adeguamento. Redigo un progetto per l'adeguamento e faccio
comunicazione all'arpav? Con che modello?
Grazie in anticipo.

Sako.net wrote:

Non è sufficente la "Dichiarazione di Rispondenza" indicata nel DM 37-2008?
Mandi
                Lucio

 37-2008?
Quoto.
Il tecnico controlla l'impianto, prepara una relazione di "adeguamento" 
indicando gli interventi necessari (se l'impianto necessita di interventi 
naturalmente). L'impresa effettuerà i lavori di adeguamento in base a tale 
documento, e rilascerà al termine dei lavori la sua dich. di conformità.
Il committente si troverà in mano una dichiarazione di rispondenza 
(rilasciata dal professionista) e una di conformità (rilasciata 
dall'impresa). 

 ha scritto nel messaggio 
news:48d776a1$0$14501$5fc...@news.tiscali.it...

Poi se vi sono lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro invia la 
DI.CO
. 
all'Ispesl ed Arpa territorialmente competenti per "omologare l'impiantoi " 
di messa a terra-
Non servono altri modelli strani- 

 
Il datore di lavoro dovrà richiedere le verifiche periodiche, DPR 462.
A questo punto il verificatore chiederà la documentazione dell'impianto 
elettrico, per poter eseguire le verifiche (schemi unifilari come minimo)
Quindi sarà necessario produrre questa documentazione, magari come 
allegato alla DICO
GIuliano

 di messa a terra
Grazie a tutti.. qua vi volevo!
C'è una procedura particolare da seguire?
Bisogna scrivere da qualche parte che viene inviato per sanare la
situazione esistente? (da 10 anni ci sono dipendenti che lavorano)
Esistono sanzioni per non averlo fatto fare prima?
Grazie ancora.

 Esistono sanzioni per non averlo fatto fare prima?
L'obbligo della denuncia dell'impianto di terra esiste dal 1955, entro
30 gg dall'inizio attività o da quando si ha personale dipendente...
il datore di lavoro è sanzionabile per "omessa denuncia",  l'ARPA/ASL
e l'ISPESL hanno facoltà di comminare la sanzione ma ad oggi non
conosco casi, normalmente sanno e chiudono non uno ma due occhi,
fattostà che se vogliono possono sanzionare. In ogni caso prima
denuncia l'impianto meglio è.

 wrote:
 > Esistono sanzioni per non averlo fatto fare prima?
L'obbligo della denuncia dell'impianto di terra esiste dal 1955, entro
30 gg dall'inizio attività o da quando si ha personale dipendente...
il datore di lavoro è sanzionabile per "omessa denuncia",  l'ARPA/ASL
e l'ISPESL hanno facoltà di comminare la sanzione  ....
che addirittura sarebbe reato penale, o sbaglio? 

 che addirittura sarebbe reato penale, o sbaglio?
Mi pare di si, ma che poi viene commutata in un'ammenda. Con il nuovo
TU non ho idea.

 ha scritto nel messaggio 
news:84ec2a77-f1b0-466a...@k7g2000hsd.googlegroups.com...


Resta uguale ... sanzione amministrativa pari ad 1/4 del massimo ... nessun 
penale visto che l'adeguamento c'è stato.
Ma se l'impianto ricade in obbligo di progetto come si potrebbe risolvere ? 
(che dubbi mi vengono ...)

 (che dubbi mi vengono ...)
Cio'è?

 ha scritto nel messaggio 
news:f9c05201-02b8-473c...@x41g2000hsb.googlegroups.com...


Cio'č?
Cioč se la fornitura č superiore a 6kW ... o se vi sono rischi di incendio o 
esplosione ... superfici coperte oltre 400mq ...etc.

 esplosione ... superfici coperte oltre 400mq ...etc.
Non centra con il DPR 462/01 ma con la ex L. 46/90 e con l'attuale DM
37/08 nonché con il D.Lgs. 81/08.