Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Elettricisti forse incapaci - mi debbo preoccupare?

Quei due non hanno le idee chiare, come molti che vanno a realizzare
impianti su case....

Illuminatemi (eh, eh...) voi, vi prego!!!
Il tuo impianto č a posto, se i conduttori a valle degli interruttori
sono coordinati alle tarature degli stessi. In pratica 2.5mmq per le
prese e 1.5mmq per la luce.
La protezione da sovraccarico c'č, quella da corto c'č, quella da
contatti indiretti ( E non contatti con la fase, attento!!) anche...
direi che c'č tutto l'indispensabile!!
Che poi il materiale sia di una marca o di un'altra, poco importa. Per
essere commercializzato deve rispettare determinate normative, e
quindi i requsiti minimi di sicurezza e qualitą li presenta di sicuro.
Ciao!
Stefano
P.S. Dģ loro di mostrarti un differenziale bipolare da 16A, e vediamo
che ti rispondono... (Non li costruiscono, la taglia minima č 25A!!)
Stefano

 Stefano
Sei sicuro?

 Stefano
ho visto solo i differenziali puri con minimo 25 A (portata contatti)
mentre frascolo ha un "magnetotermico differenziale" e si trovano in
commercio anche inferiori ai 6A
ciao


scriveva:

Si, hai ragione, ma la parte differenziale č sempre la stessa, da 25A.
Solo che si tiene conto della corrente del magnetotermico.
Ciao!
Rotzo
----------------------------
Se l'mare fusse de toccio...
e i monti de_e polenta...
Oi mama che tociade...
polenta e ba_acala!!
----------------------------

 ha scritto nel messaggio
news:kebvfucs7a9odn06j...@4ax.com...
I personaggi in questione rovinano la reputazione dei tanti elettricisti
seri che ci sono nel mercato. Purtroppo, come negli altri settori, anche
questo non è immune da personaggi poco seri.
Da quello che descrivi, il tuo impianto elettrico appare a regola d'arte e
non necessita di alcun adeguamento.
Speriamo bene per l'impianto condominiale..........:-).
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 altrimenti correvo seri rischi.
Qui forse potresti avere problemi, dipende.
Oltre a tutto quento ti è già stato detto dai coleghi, che resta vero, 
la tua installazione del quadro, se fatta dopo il 1990, potrebbe darti 
problemi, a meno che tu stesso non si a un installatore con tanto di 
requisiti.
Dopo una simile esperienza avrebbe senso avvertire l'amministratore e 
valutare oculatamente l'operato dei due allegroni.
-- 
Saluti,
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 che ti rispondono... (Non li costruiscono, la taglia minima č 25A!!)
Differenziali PURI bipolari esistono anche da 16A anche se č vero che la IDn
piů comune per simili taglie č 10mA e non 30mA ma č solo un aspetto
commerciale

 quindi i requsiti minimi di sicurezza e qualità li presenta di sicuro.
Non sono completamente d'accordo; l'omologazione IMQ che certifica la
rispondenza alla 1008 non è una garanzia al 100%; se volessimo fare una
classifica direi che in termini di affidabilità la scaletta potrebbe essere
Merlin Gerin/Sarel, ABB, Hager, bTicino/Legrand (che come differenziali
fanno abbastanza pena).
Siemens, Ave, F&G, sono buoni apparecchi ma suggerirei di ricordarsi di
premere mensilmente il tasto di prova; è vero che sarebbe da fare con tutti,
ma per le ultime marche appena citate è ancora più importante.
Riguardo invece agli interruttori magnetotoermici sono d'accordo, per
l'impiego civile sono tutti più o meno uguali anche se dal mio punto di
vista confermo la classifica, al limite inverto Hager e bTicino (classifica
basata sull'I2t... misurato, non quello dei cataloghi!)
ciao e che il corto circuito sia con voi (ho visto ierisera Episodio II,
sono un pò esaltato)
Davide


beh, direi che hai preso uno dei cavalli di razza come esempio,
nientepocodimeno che Telemecanique.
Il problema dei bTicino è nel relè che attua l'intervento del cinematismo in
caso di guasto differenziale; sia MG che bTicino/Legrand si fanno il relè in
casa ma quello bTicino ha dei problemi di affidabilità soprattutto a lungo
termine; la maggior parte degli interruttori differenziali (sia puri che
magnetotermici, il relè è il medesimo) che statisticamente falliscono
l'intervento sono bTicino, alcuni addirittura da nuovi.
Il tutto è legato alle potenze di taratura dei relè: più tali potenze sono
basse, minore è la dimensione del toro che devi utilizzare per il
trasformatore, minori sono i costi... peccato che a livello produttivo hai
delle oscillazioni notevoli che spesso vengono pagate dall'utente finale.
ciao
davide

 ha scritto nel messaggio
news:ae2ul3$id3$1...@lacerta.tiscalinet.it...

vorrei sapere dove hai trovato queste informazioni, per verificare e
approfondire, in particolare della non affidabilita' dei differenziali
bticino
grazie
ciao

 degli esseri umani), non dovrebbero esserci dei controlli più precisi?
come tutte gli apparecchi di questo mondo i controlli esistono: ci sono
leggi, norme, la famosa buffonata della "regola d'arte"; purtroppo il
problema dei differenziali è il tempo e le condizioni di utilizzo: se tu
volessi essere sicuro al 99,99% (al 100% non arriverai mai) che il tuo
differenziale funzioni sempre dovresti prenderti margini tali da aumentare
considerevolmente i costi di produzione e dato che, soprattutto in Italia,
il mercato è basato quasi unicamente sul prezzo... beh, tira tu le
conclusioni.
E' chiaro che stiamo parlando di poche decine di apparecchi su centinaia di
migliaia ma, come giustamente dici, è un sistema legato all'incolumità delle
persone e come tale dovrebbe essere progettato... non sempre è cosi!
USATE IL TASTO "TEST" ALMENO UNA VOLTA AL MESE!!

tornando all'oggetto del messaggio originale direi che questo č il grosso
problema dell'abilitazione a eseguire gli impianti secondo la legge 46/90.
Troppe persone, che di regola d'arte non sanno neanche cosa sia, si sono
trovate con l'abilitazione in mano. un esempio tipico e quel pirlone che mi
stacca il filo di terra dalla presa della lavastoviglie (non mi č andata
giů) perchč salta il differenziale, oppure di quello che dopo 5 anni passati
a montare canaline in un impresa di impianti elettrici riceve l'abilitazione
e se gli chiedi cos'č il magnetico non ti sa rispondere. pultroppo
probabilmente per fare gli impianti con la testa (cioč fatti bene senza
sprechi nč cose che mancano) dovrebbero essere tutti progettisti, cosa
matematicamente impossibile, oppure fare eseguire un progetto per tutti gli
impianti (ma anche qui bisogna trovare il progettista con la testa sulle
spalle), cosa economicamente impossibile. Quale soluzione a questo problema?
Sicuramente un percorso per ricevere l'abilitazione piu difficile in modo da
filtrare in partenza gli installatori inadeguati, magari obbligando gli
istallatori ad avere un titolo di studio come il "diploma di operatore
elettrico" (non so se si chiama ancora cosě) ottenuto dopo tre anni di
scuola professionale.
Seconda annotazione
La marca non centra. Ho incontrato Merlin Gerin che non volevano saperne di
scattare come ABB come BTicino. Dopo forse č vero che la BTicino ha piů
possibilitŕ di fallare lo sgancio rispetto alla Merlin Gerin ma non si puň
assolutamente generalizzare anche perchč come hai detto tu si hanno delle
oscillazioni nella qualitŕ di produzione. A me personalmente piaciono molto
gli ABB perchč se un interruttore non funziona i proplemi li dŕ subito
appena istallato ed č quindi piů facile correre ai ripari. Non mi piaciono
per esempio i Sarel (ne ho montati una decina e ne sono morti una decina
[lotto fallato?]) ma poi č questione di gusti e di prezzi. Controllare che
funzionino prima di consegnare un quadro o un impianto č invece una bona
norma!!