Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto in MT

Volevo chiedere , per favore , se qualcuno sa se ci sono dei limiti imposti
all'uso
del magnetotermico piuttosto che del sezionatore con fusibili in media
tensione .
Grazie , Renato Campana

 wrote in message
8JBz3.16712$6C.4...@typhoon.libero.it...


tensione .
SEZIONAMENTO E PROTEZIONE MT.
All'inizio del proprio impianto, in un locale il più vicino possibile
al locale di consegna, l'Utente provvede ad installare una terna di
lame di terra, il sezionamento e, subito a valle di questo, una
protezione generale predisposta in modo da evitare che i guasti che si
possono verificare nell'impianto dell'Utente provochino disturbi sulla
rete di distribuzione ENEL.
Tale protezione generale deve essere unica, qualora ad es. l'Utente
disponga di più trasformatori, la protezione generale sarà situata a
monte di più trasformatori.
La protezione delle sovracorrenti può essere realizzata mediante
fusibili di tipo limitatore di corrente, con corrente nominale non
superiore a  40 A e con potere di interruzione non inferiore a  40 kA
con tensione di isolamento adeguata alla tensione di alimentazione.
In questo caso il sezionamento a monte della protezione deve essere
realizzato mediante un interruttore di manovra-sezionatore con scatto
comandato dalla fusione di uno o più fusibili.
A titolo indicativo, tenuto conto degli usuali criteri di scelta della
corrente nominale dei fusibili MT in funzione della potenza nominale
dei trasformatori, la protezione mediante fusibili da  40 A è
attuabile quando la potenza complessiva dei trasformatori che possono
funzionare contemporaneamente in servizio non è superiore a 400 kVA.
L'Utente dovrà inoltre curare che la sistemazione dei fusibili sia
tale da permettere la loro sostituzione senza che sia necessaria la
messa fuori servizio del cavo ENEL di alimentazione.
Saluti art.

 wrote in message
37d02244...@news.tiscalinet.it...


Grazie , Renato Campana
Se l' installazione è richiesta sull' arrivo linea, l' ente erogatore a
volte richiede la protezione dai guasti verso terra mediante dispositivo a
due soglie di intervento ( 50N - 51N ). In questo caso credo che solo l'
interruttore può essere corredato di tale dispositivo ( diretto o indiretto
).
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

Grazie , Renato Campana
Interruttore automatico magnetotermico sopra i 400 VA del trasformatore.
(Comunque correggetemi se sbaglio).
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email








L'installazione delle lame di terra "Utente" al punto di consegna ENEL
comporta l'indispensabile realizzazione di un blocco meccanico a chiave tra
il comando di dette lame ed il sezionatore di linea (o meglio di terra)
dell'ENEL stesso.
Questo pur essendo in termini di sicurezza, se non ci saranno in
circolazione duplicati di chiavi, la soluzione ottimale, rappresenta un
impegno per l'ENEL stesso.
Per esperienze personali, statisticamente posso affermare che:
- nel 2% dei casi è l'ENEL stesso a richiederlo.
- nell'8% dei casi dopo lunghe trattative (e dichiarazioni firmate), l'ENEL
accetta di realizzare il blocco.
- nel 90% dei casi l'ENEL non ne vuol proprio sapere.
Suggerisco di concordare tale installazione con l'ENEL prima di realizzarla.
La sicurezza si ottiene comunque:
- "sigillando" con opportuni piombi la sezione di quadro M.T. "Arrivo Rete"
fino al sezionatore generale di tipo rotativo.
- inserendo (eventualmente) in detta sezione un controllo di presenza
tensione con divisori capacitivi.
Saluti.
Nicola.

Nicola.
Ciao


tensione .
SEZIONAMENTO E PROTEZIONE MT.
All'inizio del proprio impianto, in un locale il più vicino possibile
