Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti Palco da Concerto

Sapete dirmi se esistono prescrizioni particolari per la progettazione ed il 
dimensionamento dell'impianto di alimentazione di un service da palco?
In pratica...l'allestimento di un palco con amplificatori, illuminazione 
ecc. (all'aperto) necessita di particolari requisiti?
Grazie mille, Max.

 ha scritto nel messaggio
news:42b1f940$1...@x-privat.org...

Ti riferisci alle linee di alimentazione dalla fornitura (rete fissa e/o
generatore) fino ai power box di palco? oppure l'impianto elettrico del
palco (dai power box di palco fino alle utenze)?
Ciao
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:d8tqhi$mcr$1...@domitilla.aioe.org...



Lascio a chi se ne intende gli eventuali riferimenti normativi specifici, io
posso però darti alcune indicazioni generiche, apprese "sul campo" nella
fornitura delle linee di potenza fino al palco.
Per quanto riguarda la fornitura fino al palco:
-gli impianti vanno sempre dimensionati per la totalità dei carichi, non è
consigliabile applicare coefficienti di riduzione che tengano conto della
contemporaneità o della reale utilizzazione. (a mio avviso non ha senso
assumersi la responsabilità che intervenga un automatico per ottenere alla
fine risparmi esigui). Inoltre va tenuta una "scorta " in quanto sempre più
spesso le richieste iniziali vengono stravolte in fase di allestimento (ad
esempio con Vasco Rossi allo stadio un catering che chiedeva una presa
5x63A, alla fine ha voluto in aggiunta anche una presa 5x125A). Che poi in
realtà, spesso venga consumato tra il 25 ed il 75% di quanto richiesto, è un
altro discorso. Ripeto: io non vedo il motivo per prendersi ulteriori
responsabilità in impianti già di per se delicati per il poco tempo a
disposizione per l'allestimento e per le notevoli potenze in gioco
-abbiamo verificato il continuo aumento delle potenze richieste ed
ultimamente ci vengono richieste quasi esclusivamente forniture con
connettori Power Lock
-nel dimensionamento delle linee va tenuto presente che molto spesso la
corrente di neutro è elevata sia per il tipo di carico (chi "spina" i dimmer
non sta a guardare il bilanciamento dei carichi sulle fasi), che per la
presenza di armoniche dovute a dimmer e ballast. Non vale la consueta regola
di una sezione di neutro del 50% rispetto alle fasi. Inoltre in tutti i
power box che ho fatto costruire ho sempre fatto mettere interruttori
scatolati (250-400A) con neutro al 100%
-praticamente tutti i service inglesi elencano nei loro "raider" con le
richieste tecniche, che la fornitura deve avere una tensione neutro-terra di
0 (zero) volt
-i service inglesi normalmente arrivano con un loro power box con un
autotrasformatore da 100-200 kVA che molto spesso mette in crisi i
generatori. Altro problema è inoltre che arrivano con linee intestate con
connettori CAM LOCK
-mi è capitato alcune volte che i motori di sollevamento di tetto o
americane, pilotati da inverter (sopratutto quando i power box non erano di
provenienza italiana), avessero dispersioni verso massa di 0,5-1A, consiglio
quindi di prevedere nei power box qualche presa 125-63-32A con differenziale
regolabile, anziche il solito 300 mA.
Per quanto riguarda l'impianto di palco è un altro mondo rispetto ai normali
impianti. Si usano esclusivamente cavi/corde H07 RNF, cavi multipolari
intestati su conettori Socapex, da una presa 2x32A+T è prassi ricavare due
uscite 2x16A+T senza interporre protezioni. Le linee di potenza tra i power
box vengono realizzate con corde H07RNF da 95 mmq, indipendentemente che ci
sia una corrente da 50A o da 400A.Impianti esterni sono realizzati con
materiali IP20 . Per fortuna che il responsabile del service deve fornire la
dichiarazione di conformità per la Commissione di Vigilanza, quindi tale
impianto esula dalle responsabilità di chi fornisce le potenze (io o altri
come me).
Se hai domande specifiche, non esitare a chiedere.
Ciao
Giorgio
