Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Blindo con Tisystem

Salve a tutti, sto progettando un impianto elettrico per un'officina
meccanica... Vengo al sodo: la distribuzione dal quadro generale ai
sottoquadri che alimentano le macchine operatrici sarà effettuata mediante
una blidosbarra che girerà attorno alla struttura.. Il problema è: come
rappresento questa situazione in Tisystem?? Son venuto a 2 conclusioni:
1: dall'interruttore del QG da cui parte la blindosbarra dò come lunghezza
della linea a valle la lungh. della blindo e poi derivo in parallelo le
varie discese ai cavi.. in tal caso però ovviamente è come se tutti i cavi
di discesa partissero da 65 mt (che è la lungh. della blindo)
2: sempre con lo stesso schema di prima, solo che ora i cavi di discesa li
rappresento con blindosbarre e ad ogni cavo di discesa do la lungh. della
linea che va dal QG alla blindo, poi nei sottoquadri prima degli
interruttori metto un collegamento in morsettiera e cosi mi rappresento la
discesa ai quadri...
Volevo sapere (sperando di essere stato chiaro) quale delle 2 opzioni è
quella giusta... e se sono tutte e due sbagliate come si fa...
Grazie mille


Dipende da quale risultato vuoi ottenere. Nel tuo secondo esempio c'e'
l'errore che ogni blindo è percorsa solo dalla corrente di un quadro
(mentre in realtà nei primi tratti della blindo la corrente è la somma
delle correnti di tutti i quadri.
Se ti servono dei risultati precisi dovresti inserire 1° tratto di
blindo da cui partono  la discesa al 1° quadro e il 2° tratto di
blindo. Dal 2° tratto di blindo fai partire la discesa al 2° quadro ed
il 3° tratto di blindo, e così via. Io non l'ho mai fatto.
Goofy

 Goofy
Wow.. innanzitutto grazie per la risposta sollecita... Infatti il fatto che
nel secondo caso vi era un errore di tal tipo mi era chiaro... Cmq il mio
problema è che in pratica, ovviamente, le cadute di tensione non sono
veritiere.. Infatti nel primo esempio è come se tutte le discese partissero
da 65 mt e quindi ad inizio discesa avessero la stessa CDT.. Potrebbe essere
questo il caso peggiore, cioè mettermi nel caso peggiore per la CDT che
tutte le linee siano a grande distanza non ti pare?? Ovviamente in realtà
non lo sono, ma dovrebbe essere meglio no?
Ciao e grazie


E' quello che faccio di solito io, se poi ci sono problemi simulo il
carico in posizione "baricentrica" ciao.
Goofy


Scusa se ti rompo... ma che problemi ci potrebbero essere??
Ciao


Se considerando tutti i 65 metri si trova una cadua di tensione troppo
alta, nel calcolo accorcio fittiziamente la linea (perchè il carico è
distribuito)
Goofy

 distribuito)
Ah ok... aggiornamento: ho provato a fare come dicevi tu, cioè a mettere un
tratto e una discesa e cosi via.. solo ke tisystem oltre un certo numero di
apparecchi in serie non mi fa andare... e io nel mio impianto ho 13
discese.... Io vorrei fare le cose precise.. se mi dai un'altra dritta
altrimenti lascio stare come ho fatto....
Grazie ancora


Puoi provare:
1 - apri il file tisystem.ini con il blocco note, e dove c'e'
l'struzione
MaxLevelQuadro=8
aumenti il valore da 8 a quello che ti serve
2 - senza modificare niente, quando il programma non ti accetta
ulteriori simboli in serie, cambi quadro (inserisci un nuovo quadro in
serie al tratto di blindo)
Goofy

 Goofy
Cosi va.. sinceramente.. se mi dovessi dare un consiglio come mi diresti di
fare: voglio dire.. come hai detto tu nella 2° ipotesi va benissimo, č
proprio lo schema elettrico reale... ma mi sembra molto poco pulito (puň
darsi sia una mia impressione ;)) tu che faresti?? Lasceresti con un sol
filo da cui si dipartono le discese ponendo la lungh a valle pari a 65
oppure cambieresti nell'ipotesi che hai fatto sopra??
Grazie ancora

 Goofy
Altra cosa strana che ho notato... nel primo tratto di blindo mi vien fuori
una corrente di impiego enorme... molto maggiore di quella che avevo
teorizzato aggiustando i Kc e i Ku... sembra quasi come se non ne tenesse
conto...

oppure cambieresti nell'ipotesi che hai fatto sopra??
Sì farei così come hai detto. Poi  guarderei il risultato e solo se
non mi va bene (caduta di tensione troppo alta) inizio a pensare ad
altre soluzioni.
Goofy