Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti IT neutro isolato

Salve a tutti, è il mio primo post su questo NG e sono giunto qui a chiedere 
lumi sugli impianti IT con neutro fuori terra.
Devo inserire delle apparecchiature elettroniche monofase su un impianto IT 
a gruppo elettrogeno, ho a bordo di questi apparati degli scaricatori e dei 
condensatori classe Y verso terra, gli scaricatori sono da 275 V! (sia da 
fase a terra che da neutro a terra)
Devo dire che su questo tipo di impianti non ho esperienza, ma rileggendomi 
un po di teoria mi pare di capire che in caso di primo guasto la DDP sia di 
240 V fra neutro e terra e di 400 fra fase e terra, e questo posso capirlo, 
i miei bravi scaricatori mi friggono, ma la mia domanda è questa, in 
condizioni normali non di guasto, il mio centro stella a che potenziale si 
può trovare rispetto a terra??
Probabilmente la domanda è OT su questo NG ma devo decidere in fretta le 
eventuali modifiche agli apparati.
ciao
Rusty

 eventuali modifiche agli apparati.
E' difficile stabilire il potenziale del centro stella rispetto alla terra
in un impianto IT. Dipende dalle capacità dell'intero circuito. Lo puoi
misurare solo ad impianto montato ed attivo. Se l'impianto è esteso, ti
consiglio di vincolare il neutro a terra e trasformarlo in TN.
Saluti
Tullio


E poi credio cambi in base agli eventi atmosferici, un acquazzone può 
modificare il potenziale di neutro, così come una giornata secca e ventosa
Purtroppo non è possibile passare TN serve la capacità di resistere al primo 
guasto! L'impianto illumina un'evento sportivo!
In più è già stato progettato come IT quindi tutti gli apparati nei quadri 
sono all'uopo compresi gli isol-control e l'interruzzione sul neutro.
Sono 12 bigruppo da 500KW per un'estensione servita di circa 500 metri a 
gruppo.
Posso solo intervenire su parte delle elettroniche ed isolare gli 
scaricatori, che sono standard per un impianto TN e monofase!
Da profano di questo tipo di impianti faccio una domanda stupida, ma se io 
collego il neutro a terra con una o più lampadine a filamento non dovrei 
avere raggiunto lo scopo di tenere fermo il neutro rispetto alla terra ma 
conservare la capacità di resistere al primo guasto, al massimo se una fase 
va a terra si accendono le lampadine, l'unico preoblema credo che l'avrei 
con gli isol-control che in effetti non conosco nel funzionamento.
ciao
Rusty 

 
Perchè non alimenti le tue apparecchiature tramite un trasformatore?
ambro


Puoi vincolare il neutro tramite un'impedenza. E' previsto dalla norma CEI
64-8 (413.1.5.1).  La Norma indica un valore di qualche centinaio di ohm.
Con il primo guasto a terra si avrebbe una circolazione debole di corrente
ma comunque avresti una tensione di contatto più elevata che con il neutro
isolato. La tensione di contatto deve essere comunque contenuta in 50 V.
Saluti
Tullio

 ha scritto nel messaggio 
news:4892f3db$0$1076$4faf...@reader2.news.tin.it...

Le mie apparecchiature hanno a bordo un trasformatore, infatti quelloche 
andrò ad escludere sono i varistori da 275V ed i condensatori Y a monte del 
trasformatore, e sono abbastanza sicuro che non avrò problemi sul lato a 
bassa tensione, devo solo rivedere la parte di comunicazione RS485 che 
unisce piccoli gruppi di schede, anche la rs485 a bordo è dotata di 
dispositivi di protezione da scariche atmosferiche sia a stato solido che a 
gas, vorrà dire che mi limiterò all'equipotenziale della massa dei circuiti, 
cosa praticamente obbligatoria se si vuole un 485 veramente affidabile ed 
efficace, normalmente metto la massa a terra nel dispositivo "master" della 
catena, temo che mi toccherà evitarlo.
ciao
Rusty 

 isolato. La tensione di contatto deve essere comunque contenuta in 50 V.
Mi hanno detto questa mattina che l'opzione fu a suo tempo valutata e 
scartata, l'impianto č cosě, al massimo posso intervenire sui dispositivi, 
ove possibile!
(e incrociare le dita dove non č possibile)
ciao
Rusty 

 "master" della catena, temo che mi toccherà evitarlo.
ma se le apparecchiature sono separate dalla linea da un trasformatore,
perchè devi evitare di collegare a terra la massa della 485.
comunque gli scaricatori su sistemi IT puoi installarli; devi usare
scaricatori provati secondo la CEI EN 61643-11 e dimensionarli in base a:
-installato tra fase e neutro Uc>=1,1Uo
-installato tra fase e terra Uc>=1,732Uo
-installato tra neutro e terra Uc>=Uo