Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrali termiche a gas

Chi ha già letto TNE n.9 settembre 2001, ed altri più perspicaci di me,
avranno sicuramente osservato che con la definitiva entrata in vigore della
norma CEI 31-30, i locali per i quali sussiste pericolo di esplosione per la
presenza di gas, non sono solo più le C.T. con potenza impiegata superiore a
35 kW, bensì tutti, a prescindere dalla potenza installata.
Carrescia M. afferma nel suo articolo che il locale non presenta pericolo di
esplosione se l'estensione della zona pericolosa è trascurabile.
Questa lettura ha suscitato in me almeno un dubbio, infatti mi sto chiedendo
se ora dobbiamo procedere alla valutazione delle zone di estensione per una
qualsiasi caldaietta murale in tutte le abitazioni civili, infatti, senza
tale valutazione, è impossibile determinare se la zona di estensione sia
trascurabile o meno; mi sto quindi chiedendo si debba iniziare a progettare
un qualsiasi appartamento od abitazione che ha una caldaia murale o simili.
Attendo vostri pareri in merito.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:%xls7.6514$_42.2...@news.infostrada.it...

Se leggi bene il Carescia si riferisce esclusivamente ai locali Centrale
Termica, ovvero locali dedicati espressamente a questo uso e non potrebbe
essere diversamente. In questi locali la parte impiantistica termica può
assumere varie configurazioni date dall'insieme di più apparecchiature e
quindi sorgenti di emissioni diverse per le quali diventa necessario
verificare l'estensione delle zone pericolose. In una caldaia murale,
viceversa, la parte impiantistica è limitata e compatta.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Per. Ind. Mauro Bottizzo.
Secondo me ci sono tre possibilita' legali:
1) classifichi gli ambienti, risultano senza rischio di esplosione,
non e' obbligatorio il progetto, ti fai pagare la classificazione;
2) classifichi gli ambienti, risultano a rischio di esplosione, e'
obbligatorio il progetto, ti fai pagare la classificazione e il
progetto;
3) il committente classifica da solo gli ambienti (mi sembra che
chiunque possa farlo, non mi risulta che sia necessaria l'iscrizione a
nessun albo professionale)e se ne prende la responsabilita'; si
rivolge a un elettricista che decide se credere alla classificazione o
rifiutare l'incarico.
Attendo anch'io altri pareri.
Saluti a tutti.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 rifiutare l'incarico.
Onestamente vedo molto meglio le tue soluzioni 1 e 2, piuttosto che
affermare l'inutilità della classificazione per la troppa semplicità
dell'impianto. Mi sono giunte più notizie di incidenti su piccoli impianti
domestici che non sui grandi industriali.
Certo tutto questo stravolge molto la situazione attuale.


 Attendo anch'io altri pareri.
Sono d'accordo sulle tre possibilità, però vorrei sapere come comportarsi in
caso
di presenza certa di locale a rischio di esplosione (centrale termica
condominiale
maggiore di 150 kw a gas, per esempio)
Per la Norma CEI 31.30 chi mi deve dare tutte le indicazioni per la
determinazione
delle zone pericolose?
Ovvero, anche ammesso di poter utilizzare il software di Carrescia "Centrali
Termiche"
chi è che mi fornisce tutti i dati?
Saluti
Giuliano Beduglio

 chi è che mi fornisce tutti i dati?
Il "terzo responsabile" o il manutentore dell'impianto o il responsabile
dell'impianto (proprietario, amm. condominiale) o ci si assume la
responsabilità dei dati assunti per la classificazione.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:3bb367f0...@news.inwind.it...


Nel contesto generale non posso che essere d'accordo sui 3 punti
sopraesposti.
Questo problema sarà forse risolto (in Italia il condizionale è d'obbligo)
con il recepimento della Direttiva Europea per la protezione dai pericoli di
esplosione, tramite l'obbligo per il datore di lavoro della elaborazione del
documento di "protezione dalle esplosioni". Nel quale in pratica sarà
obbligatorio classificare tutti gli ambienti, indipendentemente dai
quantitativi e dalle lavorazioni (per assurdo basta avere una bottiglia
d'alcool), e verranno date le prescrizioni per il tipo di apparecchiature da
utilizzare e qui sta la novità, non solo dal punto di vista elettrico.
Questo finalmente potrà essere il dato di progetto per il progettista.
Attualmente la classificazione è un qualcosa di competenza degli elettrici
(solo perchè coinvolti direttamente) un domani qualsiasi persona può
eseguire la classificazione, è certo che gli elettrici avendo esperienza,
una norma (CEI EN 31-30) e una Guida (CEI EN 31-35) hanno maggiore
competenza. Speriamo che non sia la solita occasione di business per i
soliti consulenti (la 626/94 insegna) o del datore di lavoro che incarica
questi personaggi poco seri perchè basta che sia fatta la "carta".


 ha scritto nel messaggio
news:%xls7.6514$_42.2...@news.infostrada.it...

Le direttive CE di cui si parla rigurdano i luoghi di lavoro, come
chiaramente spiegato nell'articolo. Il limite dei 35kW non era imposto dalle
norme CEI ma dal DM 12/4/96.
Saluti