mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Generale QE e alimentazioni

Ieri discutendo col progettista con cui sto lavorando attualmente ad un 
certo punto lui dice "non è neccessario che un quadro elettrico sia 
alimentato da una sola linea, potrebbe anche avere più linee di 
alimentazione collegate a più interruttori a monte" e continuava con "così 
come non è neccessario che un quadro abbia un interruttore generale..."
Ha ragione lui? Oppure ho ragione io che ricordo di aver letto da qualche 
parte che invece un quadro deve essere alimentato da una sola linea e deve 
avere un generale da poter staccare con la certezza di poter intervenire 
senza pericolo?
In ogni caso io continuerò per la mia strada... ma vorrei vederci chiaro. Se 
avete pure degli articoli di legge meglio ancora...
Grazie,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:4436a1fc$0$29736$4faf...@reader2.news.tin.it...



Confermo. 

 ha scritto nel messaggio 
news:e16ms8$1aq$1...@area.cu.mi.it...

Boh... allora ho letto male oppure l'avrò sentito dire e me la son bevuta 
anni addietro :)
Cmq salvo casi molto particolari continuerò a lavorare meglio di quanto 
richiesto dalla legge ;-)
Grazie a tutti,
Enrico. 

 senza pericolo?
ha ragione lui
in realtà il generale è una vecchia consuetudine derivata anche da una
interpretazione errata del DPR547/55 che presciveva l'obbligo di una
interruzione generale dell'alimentazione elettrica (cosa possibile con
l'interruttore a valle del contatore)
personalmente, se non ci sono grossi problemi, installerei comunque un
sezionatore generale, ai fini della manutenzione in sicurezza
ciao
sandro

Ha ragione il progettista.
Anche se limiterei questa possibilità ai solo casi dove non se ne può 
fare a meno.
Giuliano

 a meno.
Si si tranquillo... era solo un discorso venuto fuori più per parlare che 
per andare a risparmiare un sezionatore.
Ho sempre messo un generale e continuerò così, è un bel lavorare... certo 
non comprendo molto il perchè di certe norme esageratamente prosicurezza e 
la "mancanza" di altre che sarebbero secondo me molto più intelligenti ;)
Ciao,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:443abd19$1$36931$4faf...@reader3.news.tin.it...


Giusto!
Ma magari il generale è a monte della linea che alimenta il quadro.
midfolle ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:e1i7ep$emo$3...@newsreader2.mclink.it...


 Ciao Stefano
Ancora con stà "certificazione". Non esiste la certificazione...
Mannaggia! Si tratta di "dichiarazione". Un quadrista non è tenuto a
sapere cose c'è a monte o a valle. Gli viene fornito uno schema
elettrico le informazioni sulle correnti di corto presunte e basta.
Semmai è il progettista/committente/installatore del quadro che deve
preoccuparsidi tutto il resto, per cui se c'è necessità o meno di un
sezionatore generale lo specifica. Il quadrista fa il proprio lavoro,
consegna il quadro conforme alle specifiche richieste, appone la
marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili e ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione Trasformatore Cabina MT/BT

Vorrei sapere fino a che potenza del trasformatore MT/bt è possibile
realizzare la protezione del primario mediante
IMS con fusibili e quando invede è indispensabile l'interruttore con
protezioni
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:8rNM6.2896$lk6....@news2.tin.it...

Burocraticamente parlando in Italia il limite è dato dalle indicazioni
dell'ENEL DK5600 che prevede di utilizzare IMS con fusibili solo per n. 1
trasf. fino a max 400 kVA.
Tecnicamente parlando non mi risultano limiti all'uso dei fusibili.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Tecnicamente parlando non mi risultano limiti all'uso dei fusibili.
Sempre burocraticamente parlando se ho un dispositivo generale
protetto con rele' rispetto il DK5600, poi posso avere n partenze per
n trasformatori di qualunque potenza, dovrei essere in regola
proteggendo ogni partenza con i fusibili.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Buongiorno,
vorrei sapere dove posso trovare la norma CEI  EN 60204-1 data 04/1998 (
sicurezza
del macchinario).
Grazie
-------------------------------------------------------------
       ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
          EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
      Laboratoire Européen pour la Physique des Particules
          European Laboratory for Particle  Physics
                       Marco Pezzetti
            Tel. 
+41-22-7671861
 Fax. 
+41-22-7678475
-------------------------------------------------------------

 del macchinario).
Purtroppo, al contrario delle leggi, le norme tecniche CEI e UNI non sono
disponibili gratuitamente in rete ma bisogna acquistarle. Al sito
www.ceiuni.it
 è disponibile anche un servizio di web shop per l'aquisto
on-line del documento scaricabile anche subito in formato .pdf.. Se serve
solo una consultazione nelle principali città italiane ci sono dei centri
dove si possono consultarle gratuitamente.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione quadro speciale

salve,
devo realizzare un quadro elettrico di distribuzione per spettacoli mobili.
Il quadro sarebbe realizzato usando come contenitore una struttura 
appositamente realizzata, tipo quelle che usano i services, una specie 
di bauletto apribile, con spazi modulari tipo rack 19"
All'interno sono previste un certo numero di prese a spina tipo CEE sia 
monofasi che trifasi, da 16/32A
Ogni presa o gruppo prese sarebbe protetta di IMD adeguato
Il quadro avrà il suo interruttore generale.
Sarà previsto per essere installato solo dove la Icc non possa superare 
i 10 kA, ovvero protetto a monte appositamente.
Ora mi chiedo come posso fare la certificazione di questo quadro, non 
potendo ricondurmi ad un quadro di serie?
Ovviamente non posso e non voglio eseguire le prove di tenuta, ecc. che 
normalmente vengono fatte dai produttori
grazie
Saluti
Giuliano


Occupandomi di spettacolo conosco bene il prodotto... Il problema del
prototipo di riferimento è solo relativamente alla prove di corto, ma
nel tuo caso (come in quello di tutti gli electric power flight case
che ho visionato) specificando il limite della Icc non devi fare
questa prova. Segui la 17-13, calcoli per la sovratemperatura e le
prove relative.

 Segui la 17-13, calcoli per la sovratemperatura e le prove relative.
Per la sovratemperatura, come faccio a stabilire o decidere quanto mi 
dissipa la custodia?
Grazie
GIuliano


Utilizza le modalità di calcolo previste dalla CEI 17-43...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CAD Elettrotecnico

Sicuramente è OT,
ma chiedo gentilmente a voi tutti quale è secondo voi un buon CAD
per disegnare schemi elettrotecnici (per quadri elettrici di impianti a
media automazione).
Il CAD ideale dovrebbe generare morsettiera, distinta cavi esportabile in
Excel, ed essere affidabile
e ben dotato in quanto a librerie.
Mi aiutate dandomi due o tre nomi?
Io attualmente uso Elettrorapido e mi trovo molto male...
Grazie in anticipo,
Massimo

 wrote in message
AYbj6.13516$Uj1.2...@twister2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:AYbj6.13516$Uj1.2...@twister2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Installatori impianti fotovoltaici nel Lazio

Ciao,
qualcuno sa darmi il nome o indirizzi di installatori di impianti
fotovoltaici nella regione Lazio?
Grazie a tutti/
Carlo

Stessa domanda per la Regione Piemonte, grazie
Giuliano Beduglio


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cerco Valori Potenze Dissipabili da quadri Bticino

Sapete indicarmi dove è possibile trovare i valori in oggetto? Grazie
fly...@caltanet.it


Se hai i software BTicino puoi ricavarlo dal Tisystem 4.0 (costruisci una
carpenteria e clicchi sulla calcolatrice a lato in basso)
oppure chiami il numero 199145145 e chiedi di parlare con un tecnico oppure
se chiami il funzionario tecnico di zona di fai recapitare "guida al sistema
di bassa tensione" oppure vai su 
www.bticino.it
Saluti
Mapa
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto box auto.

Salve a tutti ne so veramente poco, quindi ho pensato di chiedere a voi.
Per realizzare un impianto elettrico in un condominio di 40 box auto alcuni
sotto il piano della strada altri semiinterrati cosa bisogna fare???
Grazie a tutti.
Marco Innocenzi.



Bisogna attenersi alle indicazioni di un progettista competente.
Ciao.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Il luogo è soggetto a CPI (per autorimesse superiori
a 9 posti auto - certificato prevenzione incendi) e quindi
soggetto alla progettazione dell'impianto in quanto ambiente a maggior
rischio in caso d'incendio. Fatto il progetto da parte di professionista
ed eseguiti i lavori si potrà ottenere, dichiarazioni di conformità alla
mano e esami progetti vari depositati, l'agibilità dell'autorimessa e
il CPI da rinnovarsi periodicamante.
Direi che a grandi linee le caratteristiche elettriche più evidenti
dell'impianto sono:
- GDP IP44
- pulsante di sgancio generale (per la zona di manovra e i box)
- illuminamento minimo previsto dalle norme UNI
- illuminamento minimo per le vie di esodo previsto dai VVF
- eventuali compartimentazioni REI per gli attraversamenti impiantistici
- impianto semaforico se la rampa non permette il deflusso delle vetture nei
due sensi
Va da se che ogni autorimessa va presa per le strutture che presenta e che
quindi
i punti riportati sopra sono molto generici. Spero di esserti stato utile
ciao
Enrico

 wrote in message
3C4C6805...@perind.org...


 wrote in message
3c4c0ff8....@powernews.inwind.it...


E' necessario attenersi alle direttive della norma EN 60079-10 per quanto
riguarda la classificazione dell'area, alla norma EN 60079-14 per
progettare l'impianto e alla Guida CEI 31-35 che ti da le linee guida per
l'utilizzo della norma EN 60079-10.
La mia societą di consulenza ha in
programma un corso sulla protezione elettrica antideflagrante e sugli
impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Se ti interessa connettiti
al sito 
www.eastconsulting.it
 e vai alla voce "formazione"
Cordiali
saluti e buon lavoro
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

N.C.
Anche se ci sono riuscito non volevo essere scortese.
Volevo dire che comunque devi seguire le indicazioni che ti dara' il
progettista.


 wrote in message
3c51a461....@powernews.inwind.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto in trecciola doppio isolamento ?

Un mio cliente mi ha proposto di fare l'impianto elettrico di 4 appartamenti
tutto con la trecciola doppio isolamento, dice di aver visto un appartamento
fatto cosi' e che ci sono tutte le apparecchiature fatte apposta per quel
tipo di impianto.
Io sinceramente non ho esperienza in questo genere di impianti , mi chiedo
se può essere a norma e se i conduttori non debbano essere protetti con
canala fino a una certa altezza.
C'e' qualcuno che possa darmi informazioni in proposito ?
Come si chiama la ditta che produce questi apparecchi ?
Grazie per le eventuali risposte.
--
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 Come si chiama la ditta che produce questi apparecchi ?
Ovviamente ti riferisci ai punti luce, questa tipologia di impianto è stata
riesumata per tutti gli ambienti rustici.
Questo tipo di impianto si può realizzare a patto che utilizzi componenti
conformi alle norme di riferimento, la conformità obbligatoria è la
marcatura CE del prodotto, se invece vuoi avere maggiori garanzie verifica
che abbiano qualche marchio di qualità (IMQ, VDE, ecc.).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
dpqW6.2865$Wz2....@news2.tin.it...


Grazie


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prova non leggere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Doghe di un ufficio

Salve a tutti,
ho appena fatto l'impianto elettrico di un ufficio però non so se le doghe,
che sono ad un'altezza da terra di circa 2.5 m, dovranno essere messe a
terra oppure no. Premetto che fra le doghe sono alloggiate lampade
fluorescenti 4x18W.
Ringrazio anticipatamente tutti
Roberto Parodi

 wrote in message
8uk76q$gsm$1...@nslave2.tin.it...


 Roberto Parodi
no: in quanto non sono masse condutture solo di classe seconda

 Grazie a tutti per la dritta


 wrote in message
8uk76q$gsm$1...@nslave2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fornitura elettrica oltre nominale. DA LEGGERE.

A seguito di controversie dovute a guasti dovuti da sovratensioni su
elettrodomestici presso un condominio si é riscontrato che le forniture di
energia elettrica sono 415V per il contatore condominiale trifase e oltre
240V per quelle monofasi private.
Il "fornitore" dice di rifarsi a una nuova norma/direttiva europea che
prevede uno scarto di +/- 10% sul nominale quindi i guasti non sono dovuti
da loro. Quindi vi chiedo...da quale normativa sono protetti??
Grazie.

da loro. Quindi vi chiedo...da quale normativa sono protetti??
Il contratto di fornitura.
(mi sembra che lo scarto sia -10% / +5%)
Ciao, Goofy

 wrote in message
cqcbqn$9qo$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Salto differenziale

Vorrei sapere, se qualcuno sa', perchč ci sono impianti in cui sempre alla
stessa ora di mattina 07:00 - 08:00 salta inspiegabilmente l' interruttore
differenziale, nonostante non ci siano utenze o carichi collegati.
Chiedendo un pņ in giro qualcuno mi ha detto che dipende dai picchi dell'
ENEL che si verificano nel momento in cui iniziano a lavorare le industrie.
A me non sembra una spiegazione plausibile. Proponete un rimedio, grazie.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Che a quell'ora la tensione sia ballerina e sporca è vero.
Che negli impianti citati non ci siano carichi..... mmmh frigoriferi,
televisori in standby, antifurti, caricabatterie, citofoni, capacità del
cavo di linea.....ecc. ecc.
può essere, proprio per questo esistono dei differenziali protetti contro
gli interventi intempestivi dovuti a sovratensioni.

 A me non sembra una spiegazione plausibile. Proponete un rimedio, grazie.
La rete elettrica è "sporca" e questo è un dato di fatto, non per niente
esiste una direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. Il problema
esposto può essere dovuto non solo dall'Enel ma anche da impianti collegati
alla stessa rete. Il rimedio più efficacie è la sostituzione del
differenziale con equivalente del tipo immunizzato ai disturbi.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Chiedendo un pò in giro qualcuno mi ha detto che dipende dai picchi dell'


 con le linee di distribuzione di energia alle abitazioni.
Non potrebbe essere che a quell'ora l'ENEL fa delle manovre in MT creando
delle sovratensioni?
Cmq esistono dei differenziali, anche per uso civile, immunizzati contro gli
scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie, tipo i Merlin Gerin
classe A "si".
Dovrebbero risolvere il problema.
Ciao!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: esplosione incendio e legge 46/90

L'obbligo di progetto (46/90) di una abitazione civile era puramente
dimensionale.
Perň tutti gli impianti soggetti a normativa speciale devono essere
progettati (46/90).
Ai tempi della 64.2 non venivano presi in considerazione gli impianti
termici <35 Kw e i fornelli a gas per uso domestico.
Non essendo piů in vigore la 64-2 sostituita da 31-30 (ecc.) si direbbe che
anche un fornello a gas debba essere soggetto a classificazione secondo i
dettami della norma.
A questo punto automaticamente l'impianto diventa soggetto a normativa
speciale.
L'abitazione diventa automaticamente soggetta a progetto (46/90) ????
Puň il cambio della normativa tecnica modificare gli intenti originari del
legislatore???
Mi piacerebbe sentire molti pareri sull'argomento.

 Mi piacerebbe sentire molti pareri sull'argomento.
Gli ambienti civili sono esclusi dal campo di applicazione della CEI 31-30.
-------------------------
Michele Guetta - periti industriali

 ha scritto nel messaggio
news:LSJb9.30374$ub2.4...@news1.tin.it...


 Perchè sono esclusi gli ambienti civili?
Mi spiego meglio, non sono esclusi formalmente, piu che altro non è
applicabile. Non si può pensare di installare impianti a prova di esplosione
in una cucina. Per ambiente civile intendo i locali adibiti ad uso abitativo
e non la centrale termica che è soggetta alla CEI 31-30. In pratica un conto
è installare una caldaia in lavanderia o nella cucina, un altro è
installarla in una centrale termica.
-------------------------
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:eSLb9.31057$ub2.4...@news1.tin.it...


 Nelle nuove norme elettriche non sono citati limiti.
Probabilmente, con gli esempi che verranno emessi dal CEI,  le autorimesse
non verrano più considerati luoghi con perico di esplosione, ma ambienti
oridinari, con quanto ne consegue.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:s9%b9.127460$lu5.3...@twister1.libero.it...


 Non posso portare la macchina in camera da letto.
Se il CEI, come sembra, definirà le autorimesse come ambienti ordinari, il
problema viene meno per qualsiasi numero di autoveicoli. In questo momento
si applica la 31-30, con le difficoltà del caso e, a mio parere, se dalla
classificazione si determinano delle zone con pericolo di esplosione, il
locale rientra nei limiti della redazione del progetto.
Ambro

E' la prima volta che uso questa news.
Sono molto soddisfatto.
Piů teste pensano meglio di una ... meglio di Carrescia
Grazie a Saccon , Guetta e Ambro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tiopologia di posa dei cavi: qualche domanda

Ciao a tutti
All' interno di un locale adibito ad attività commerciale (negozio di
abbigliamento) c'e' una grossa vetrina che si estende per circa 15
metri. Il negozio è arredato con strutture tubolari alle pareti (tipo
quelle che a teatro / discoteca ospitano i faretti di illuminazione).
Il quesito è questo: l' illuminazione dei faretti è fatta con cavo
FROR che parte dal quadro e passa su tubi e tubolari fissato tramite
fascette di plastica sino ad allacciarsi ai faretti stessi: in
prossimità di ogni allacciamento c'e' apposita scatola di derivazione
con tettarella.In pratica la posa è fissa senza tubazione/canale.
Ora, tale posa è a norma oppure no? In caso negativo, quale cavo/cavi
possono essere usati per una posa del genere?
E come ultima: se l' ambiente è esterno (ad esempio pista da discoteca
all' aperto) che considerazioni valgono? Ho sentito parlare dell'
H07FN per posa mobile ad uso edilizio.....
Già che ci sono rincaro la dose: caso condominio, montante agli
appartamenti da locale contatore, da limitatore Enel: ho 3appartamenti
per piano, ho un tubo corrugato per ogni piano dove passano una coppia
N07VK piu' un giallo verde sempre no7vk tutto per 3: al piano c'e'
apposita scatola di derivazione dove arriva il tubo in qestione e da
dove partono i 3 tubi per gli appti di piano, le 3 triplette di cavi
vanno da qui al quadro appartamento.
E permesso questo tipo di cavo oppure ci vuole un cavo con guaina?
Possono i cavi di diversi appti viaggiare nello stesso tubo?
Thx!
G

 Possono i cavi di diversi appti viaggiare nello stesso tubo?
La tipologia di cavo č permessa. Il fatto che perň in uno stesso tubo ci
siano linee appartenenti a forniture diverse, non riduce al minimo il
rischio di cortocircuito. Pertanto in queste condizioni sono obbligato a
installare a monte un interruttore magnetotermico per la protezione dal
cortocircuito del montante.
Per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti, la conduttura
montante non č assimilabile ad un doppio isolamento e pertanto andrebbe
protetta.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Quindi un mtd selettivo nel locale contatori e un diff puro negli
appti potrebbe essere una soluzione.
L' alternativa sarebbe rompere il muro e cambiate tubazioni e scatole
(piu' costoso senz' altro)
Pareri....?
G
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Salvavita trifase o monofase?

Ho trovato in un quadro di una piscina, un differenziale trifase montato
su una linea monofase. Mi spiego meglio: la linea monofase N e L collegata
rispettivamente al polo marcato N e L1, poi la stessa linea L e N
riportata nuovamente sugli altri morsetti del salvavita L2 L3. A valle del
salvavita due linee che alimentano una il salvamotore,il timer,la  pompa
dell'acqua,l'altra un trasformatore per le lampade a bassa tensione. Ora
dico, probabilmente avra funzionato ugualmente ma essendo ora rotto
meccanicamente voi cosa mettereste  al suo posto?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:akibnq$685$1...@news.newsland.it...


>
Scusate se mi attacco qui, ma non trovo l'originale.
Se ho ben capito, l'installatore precedente ha utilizzato un 
collegamento che si usa anche nel caso di termiche trifasi, quando il 
carico è monofase; tuttavia però, trattandosi di un differenziale, ed 
avendo collegato due bobine del relè diff. in serie tra loro, è stata 
dimezzata la corrente differenziale di intervento. Ritengo l'operazione 
assurda e scorretta.
Forse, e dico forse, l'installatore in quel momento aveva solo quel 
differenziale a disposizione, ha fatto il primo collegamento, e visto 
che non gli funzionava il tastino di prova, ha fatto questo ulteriore 
pastrocchio.
Che cosa devi mettere ora?
I casi sono due:
1. Esiste l'obbligo di progettazione: allora dovrai consultare il 
progetto e vedere cosa era prescritto per quel circuito;
2. Non esiste l'obbligo di progetto: allora dovrai effettuare la 
sostituzione, facendo in modo che col nuovo interruttore il circuito sia 
adeguatamente protetto secondo norma.
P.S. spero di aver ben compreso cosa intendevi spiegando il tipo di 
collegamento effettuato sull'interruttore.
-- 
Saluti,
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 Ciao, cozacco
La situazione è la seconda che hai enunciato, e concordo cocordo
pienamente con la tua soluzione. Grazie a tutti quelli che mi hanno
risposto 


 La situazione č la seconda che hai enunciato, e concordo cocordo


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tariffe

Vorrei sapere le tariffe per istrumentisti elettronici. In Europa/America
Resto del Mondo/Piattaforme

Resto del Mondo/Piattaforme
Non ho capito la domanda.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prova

123456

 123456
per le prove esiste
it.test

abc
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: motore ad eccitazione derivata

Come posso trasformare in motore in cc ad eccitazione derivata (che gira
sempre in un verso) in uno che gira in tutti e due i versi?
grazie...
come bisogna intervenire sui collegamenti?

 wrote in message
H0HFa.74740$pR3.1...@news1.tin.it...



probabilmente ha solo due morsetti?
pietro..
cmq se la potenza e' piccola, puo' invertire
anche l'armatura (meno 'L'!)
--------------------------------
uno stesso individuo puo' diventare una SS o un 'santo'
...dipende dalle circostanze e dalle SCELTE personali.
Noam Chomsky

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento condominio -urgente!!

Ciao
all'interno di un condominio "adeguato alla 46/90" ho un contatore
quadripolare, con a valle:
- un centralino contenente un interruttore MTD per le luci scale:
- in un altro centralino un interruttore MTD per la forza motrice ascensore
ed un altro MTD per la luce ascensore;
- in un terzo centralino l'ennesimo MTD per la caldaia.
L'amministratore mi ha chiesto un parere sullo stato di fatto dell'impianto,
ed il mio dubbio è su questa installazione.  Voi cosa ne dite, avete qualche
riferimento Normatio in merito, a mè sembra che anche se "fà schifo" può
rimanere così. Inoltre ho montanti vecchiotti posati in medesima tubazione
(con a valle però MTD) ma con montante di terra comune interrotto in
prossimità di ogni scatola, inoltre non ho setti separatori tra linee e
linee
grazie
--
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Il trattamento dei Vs. dati personali avviene per le finalità di cui
all'art. 24 del Dlgs. 196/2003. Per tale trattamento non è richiesto il
consenso.

 linee
La separazione è richiesta solo tra circuiti di energia e ausiliari.
A chi mando la parcella della consulenza? A te o all'amministratore? ;-)

 ha scritto nel messaggio
news:1142349213.9...@v46g2000cwv.googlegroups.com...


 dove trovo i riferimenti Normativi?
CEI 64-8.

 ha scritto nel messaggio
news:1142404709.5...@j33g2000cwa.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colori tubi per incasso

Sperando di non essere OT cercavo le convezioni usate nell'uso dei tubi
colorati.
Enzo Bruzzese

 Enzo Bruzzese
-- 
Posted from  [62.98.127.62] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Enzo Bruzzese
Verde: telefono
viola: dati
nero: potenza 


Mai sentito che esista una convenzione.
Qual'e' il riferimento normativo?
Alessio


 Alessio
-- 
Posted from 
ppp-119-166.26-151.libero.it
 [151.26.166.119] 



Dalle mie parti, Biella, i tubi flessibili colorati
si usano pochissimo.
Chi li usa abbina i colori secondo le proprie valutazioni,
di solito il nero per la potenza, il viola per il telefono,
ecc.
Non si usano molto perchč, costringono a fare un magazzino di tubi molto
piů voluminoso.
Saluti
Giuliano Beduglio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programmi di disegno e progettazione

Quali sono i migliori programmi per il disegno e la progettazione degli 
impianti elettrici. Ne esistono di freeware (quindi gratis) ?
Saluti da un praticante.

 ha scritto nel messaggio 
news:31t89jF...@individual.net...


 Saluti da un praticante.
cadelet Elettrographics è ottimo, molto completo, potente è funzionale.
Lo uso dalle prime versioni e ne sono molto soddisfatto.

 cadelet Elettrographics è ottimo, molto completo, potente è funzionale.
in rete c'è qualche riferimento al sw in oggetto? hai sottomano qualche
link?
Grazie
Ciao
-- 
17/12/2004 16.00.42 GUS5A

 qualche link?
www.electrographics.it
Rňsso

 
www.electrographics.it
Grazie mille
-- 
20/12/2004 11.06.17 GUS5A

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta definizione

Ciao a tutti.
Per cortesia, qualcuno può darmi la definizione precisa di "contattore"
in un impianto di climatizzazione / riscaldamento / refrigerazione?
Grazie.
Mario Soavi
===========================
Marketing Communications
Vortice Elettrosociali Spa
===========================
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

 ha scritto nel messaggio
news:87m7pa$akb$1...@nnrp1.deja.com...


 wrote in message 87m7pa$akb$1...@nnrp1.deja.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perito

Ciao a tutti.
Lavoro in un'azienda che produce strumentazione per automazione
industriale.
Per motivi personali desidererei iscrivermi all'albo dei periti.
Qualcuno saprebbe descrivermi brevemente l'iter da seguire, gli studi da
effettuare etc?
Oppure qualche link da cui evincere il tutto
Ringrazio cortesemente per l'aiuto che vorrete concedermi
Saluti e buon lavoro
--
****************MAILING ADDRESS********************
Enrico Re Cecconi
Nerviano (MI)
ITALY
WebSite         
http://recce.run.to
E-mail          mailto:
re...@nest.it
E-mail          mailto:
rec...@netscape.net
ICQ Number      29649220 (not ever available)
****************************************************

Saluti e buon lavoro
Conviene chiedere al collegio dei periti della tua città.
Sommariamente: praticantato (studio o azienda)+esame di stato.




 wrote in message 39CB3432...@nest.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: programmi per illuminotecnica

Sono un progettista di impianti elettrici ed avolte capita di progettare
impianti di illuminazione per questo gradirei avere informazioni in merito a
programmi di illuminotecnica, prevalentemente per ambienti chiusi (non aree
aperte) che siano abbastanza versatili.
Attualmente utilizzo calculux della Philips ma non ha molte funzioni, ad
esempio non č posibile considerare locali con piante non rettangolari e non
č possibile inserire ogetti tipo arredi o altro.
Grazie in anticipo a chiunque voglia rispondermi.
alan (milano)


Un ottimo programma di questo tipo è il Dialux della Zumtobel. Hai la
possibilità di utilizzare planimetrie non regolari, inserire oggetti e
verificare il risultato in rendering 3D. Prova su
http://www.zumtobelstaff.co.at
., altrimento contatta il rappresentante di
zona.
Ciao.
Per. ind. Michele Guetta.

Potresti provare il DLux Disano, che puoi richiedere al sito
http://www.disano.it/it/index.html
 o il Prolite 2000 della Gewiss al sito
http://www.gewiss.it
Entrambi però hanno come database delle plafoniere le loro rispettive.
Ciao, Vincenzo

Il programma di illuminotecnica ideale è quello che si interfacci in tutto e
per tutto con AUTOCAD.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il miglior software che esiste è il CADLUX di DISANO che associato ad
EIDOLUX da dei risultati ottimi, ma sopratutto permette la piena
interfacciabilità con AUTOCAD. (Soltanto che la DISANO se lo tiene stretto e
non lo distribuisce, ma lo usa solo per uso interno e ti danno in regalo
quella MONDEZZA di software che regalano).
Il software della ZUMTOBELL è molto bello solo che ti devi ridisegnare in
tutto e per tutto l'ambiente ...... doppio lavoro. Di bello ha che se lo
TRUCCHI puoi inserirci anche gli apparecchi appartenenti ad altre case.
PHILIPS, 3F FILIPPI (ANCHE IL 2000), ARTEMIDE E COMPAGNIA BELLA SI ATTESTANO
SU UNA FASCIA MEDIOCRE.
MOLTO BUONO E' QUELLO DELLA TARGETTI/SAMES (MA DEVI ESSERE UNO CHE CON
AUTOCAD NON HAI PROBLEMI).
IL MIGLIORE IN ASSOLUTO (TOLTO IL DISANO QUELLO NASCOSTO) E' IL NUOVO
SOFTWARE DELLA GE LIGHTING.
IO CE  L'HO MA SO CHE E' ABBASTANZA DIFFICILE TROVARLO (COME DEL RESTO LE
PLAFONIERE).
Spero di essere stato chiaro quanto basta.
Ti saluto
P.Ind. Renato Pascotto
pr....@tin.it
ele.pa...@libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Un buon libro da consigliare

Salve a tutti. Stavo cercando alcuni buoni libri sugli impianti
elettrici civili ed industriali (comunque con potenza fino a 30 kW).
Non sono nuovo sull'argomento ma per chi non č nato nel campo c'č
sempre molto da imparare.
Grazie
Gio



Secondo me quelli di Tecniche Nuove sono dei buoni libri dal taglio
pratico sia per i progettisti che per gli installatori. Visita il sito
www.tecnichenuove.com
 per i titoli.
Ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rfasatore elettrico

Salve a tutti
Devo cambiare un rifasatore visto che ha preso fuoco.
Esattamente a cosa serve un rifasatore elettrico?
Attualmente l' attività commerciale ha un contatore trifase di 20 KW,
il rifasatore che si è incendiato aveva queste caratteristiche:
QN = 25 KVAR  
IN = 36A
UN = 400V
FN = 50HZ
Secondo Voi calcolando circa 35A(contatore 20KW) per fase non è che
era dimensionato al limite visto la IN da 36A ?
Mi potete consigliare per l' accquisto del nuovo
rifasatore,caratteristiche, marca, eventuali normative????????
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:c6751a0a.0309...@posting.google.com...

Per ridurre il rischio di futuri incendi prendili "di marca" e  a  500 V.
Nei condensatori il detto "chi più spende meno spende" è quantomai
azzaccato.
ciao

 rifasatore,caratteristiche, marca, eventuali normative????????
Visto le potenze in gioco bisogna prima chiedersi se serve il rifasamento.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: programma

salve a tutti c'è nessuno che sappia indicarmi un sito x poter visionare e
magari provare un programma per disegnare impianti elettrici ciao e grazie a
tutti


www.bticino.it
se poi ti spieghi meglio ti potremmo essere piů utili
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: studio di registrazione

Salve a tutti,
sto progettando la relizzazione di una sala prove multipla per attività
artistiche con studio di registrazione annesso, quindi un'attività di
servizi. Qualcuno di voi sa quali sono le normative che attualmente regolano
questo genere di attività dal punto di vista dell'impianto elettrico? A chi
mi posso rivolgere, semmai?
Grazie mille per la vostra disponibilità! :)
Emiliano

 mi posso rivolgere, semmai?
L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte secondo L.
186/68 (in altre parole seguire le norme CEI), l'installazione deve essere
fatta da installatore abilitato ai sensi della L. 46/90 e DPR 447/91,
inoltre se con i locali della tua attività superi i 200 mq (lordi) allora
sei soggetto anche alla progettazione obbligatoria degli impianti elettrici
da parte di un professionista iscritto ad un albo professionale (per. ind. o
ing. meglio un per. ind. ;-)). Se hai lavoratori dipendenti (è sufficiente
avere un socio) sei soggetto anche al DPR 547/55 e 626/94.
Ti consiglio di rivolgerti al Collegio dei Periti Industriali della tua
provincia per avere alcuni nominativi di progettisti.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
P.S.
A titolo di curiosita che sistema useresti per la registrazione ? HD
recording Pro Logic, DAT o analogico ?

 recording Pro Logic, DAT o analogico ?
Grazie mille per le informazioni che mi dai: mi sono preziose davvero,
perchè avevo bisogno di qualcuno che mi spiegasse in maniera precisa cosa
devo fare e a chi rivolgermi. L'idea sarebbe una ditta individuale in un
locale di 170 mq, per cui penso che la 186/68 basti. Magari conoscessi altri
esperti come te anche per quello che riguarda altri tipi di obblighi
nell'apertura di un'attività simile!... Ogni tua informazione sarà davvero
gradita.
Rispondo subito alla tua curiosità :)
Per ora sto lavorando con un sistema di HD Recording basato su una scheda
Event Layla, e mi trovo benissimo (ho già registrato dei gruppi (con
batteria) senza problemi, dato che questa scheda si avvale di 8 input
contemporanei indipendenti). Se il mio progetto andrà in porto, e avrò un
riscontro economico adeguato, penso che mi orienterò sul Pro Tools.
Ad ogni modo, resto un estimatore dell'analogico di qualità, per cui non
escludo un giorno di poter abbinare al sistema anche un 16 tracce a nastro,
che si adatterebbe bene alle dinamiche della musica rock.
Ti saluto, e grazie ancora! :)
Emiliano

Dimenticavo, se ti interessa guarda il sito dei miei amici:
www.levelstudio.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Legge 626

Sono un artigiano, senza dipendenti, operante nel settore automazione ed 
impianti elettrici, sto eseguendo il rifacimento completo dell' impianto 
elettrico a bordo di una imbarcazione d'epoca sita in un cantiere nautico 
nel basso Lazio.
Il cantiere mi ha chiesto di produrre la documentazione riguardo la legge 
626, non avendo mai avuto questa richiesta mi trovo in difficoltà e vorrei 
sapere cosa devo produrre.
Grazie delle eventuali informazioni.
Alfredo Ferri


Come lavoratore autonomo senza dipendenti o assimilabili non sei
soggetto all'applicazione del D.lgs. 626/94 e nemmeno a redigere il
POS ai sensi della 494/96. Però devo seguire le indicazioni che ti
vengono fornite dall'azienda per la quale vai a operare o a conoscere
e rispettare il piano di sicurezza e coordinamento qualora eserciti in
un cantiere edile.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ditta Di Silvestro R.

WWW.ELETTRODISILVESTRO.IT
   Da settembre 2001 è online il sito della ditta
        Di Silvestro Renato & c. S.n.c.
Realizziamo impianti elettrici civili ed industriali,forniamo materiale
elettrico di ogni genere e ripariamo motori e macchinari elettrici.
Venite a visitare il nostro sito
WWW.ELETTRODISILVESTRO.IT

 ha scritto nel messaggio
news:GOQp7.3341$ft4....@news2.tin.it...

Le hanno mai detto che non si può fare pubblicità nei gruppi di discussione?
Saluti

 wrote in message
o8Yp7.72$aU1...@news1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsanti di sgancio a distanza

Buona giornata a tutti,
espongo subito il problema:
ho un rele' con bobina 220Vac che deve essere eccitata tramite un
contatto NA  posto a circa 800 mt di distanza tramite una linea in rame
da 2.5mmq rigida.
Attualmente i fili collegati alla suddetta bobina transitano
singolarmente su cavi diversi, mi spiego:
filo 1 su cavo 23x2.5mmq chiamato "A"
filo 2 su cavo 23x2.5mmq chiamato "B"
In questa configurazione tutto funziona perfettamente, ma se i due fili
che mi alimentano la bobina fanno parte dello stesso cavo per esempio il
cavo "A", anche senza chiudere il contatto, la bobina in questione per
cosi' dire "ronza".
Preciso che sia il cavo "A" che quello "B" corrono paralleli per tutti
gli 800 mt a cavi di potenza in B/T e M/T (15Kv).
Come posso fare per risolvere questo ronzio mantenendo il tipo di
alimentazione (220Vac)?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:7951b45d32754770044...@mygate.mailgate.org...


 espongo subito il problema:
La capacità dei conduttori è tale da fornire corrente alla bobina stessa.
O metti un condensatore in parallelo al relè (valore da trovare
empiricamente), anche se la soluzione è poco brillante, o cambi tecnica.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

 gli 800 mt a cavi di potenza in B/T e M/T (15Kv).
cavi BT affiancati a cavi MT ?

 cavi BT affiancati a cavi MT ?
Si, affiancarti nello scavo ma meccanicamente separati, ossia in
tubazioni
diverse.
Ciao


"Per. Ind. Mauro Bottizzo" <inf...@SAPMbottizzo.it> wrote in message
news:jAVBb.177455$
vO5.7...@twister1.libero.it

Si, il condensatore non mi piace perche' potrebbe andare in corto, 
pero' cambiare tecnica comporterebbe il modificare troppo radicalmente
un
impianto (per la cronaca e' un impianto di sgancio di emergenza di una
stazione
di osservazione radiastronomica)gia di per se abbastanza complesso viste
le utenze da mettere fuori servizio (VOR, G.E. UPS ecc..)
Saluti e grazie



Hai pensato a cambiare bobina montandone una in continua e a raddrizzare
la tensione all'arrivo, l'inconveniente che avresti sarebbe determinato
dal ritardo di chiusura dovuto alla carica del condensatore di livellamento
ma
per il resto non dovresti avere problemi
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di sicurezza

Per rompere il ghiaccio ed incominciare il nuovo anno che auguro a tutti
ricco di salute, affetti, denaro e tempo per goderseli, vi chiedo:
Secondo voi, all'interno di un edificio scolastico devo attenermi ai valori
e modalità previste dalla norma UNI EN 1838 oppure alla guida CEI 64-52. Io
ho già fatto la scelta, ma volevo sentire altri pareri in merito. Il dubbio
principale riguarda le modalità, infatti nella guida si prevedono minimo 5
lux misurato però a 1 m (derivato dalla 64-8 sez. 752).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

e modalità previste dalla norma UNI EN 1838 oppure alla guida CEI 64-52. 
UNI.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:VFf_7.6314$WQ2.2...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sanzioni al 462 esistono?

Non sono riuscito a trovare sanzioni per chi non esegue le verifiche ai
sensi del 462/01?
 Vi risulta?
saluti, MR.

 ha scritto nel messaggio 
news:46544b53$0$16044$5fc...@news.tiscali.it...


 ha scritto nel messaggio
news:46558340$0$21193$5fc...@news.tiscali.it...


  Vi risulta?
Il mancato rispetto alle prescrizioni del DPR 462/01 comportano
sanzioni penali ai sensi dell'art. 389 DPR 547/55, un UPG applica le
prescrizioni di cui al D.Lgs. 758/94. Ma in pratica, come riportato
nell'art. di TNE di aprile 2002 che ti invito a leggere, le sanzioni
risulterebbero inapplicabili in quanto non è ancora stato ben definito
il campo di applicazione del DPR 462/01.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti civili: separazione potenza-segnale?

negli impianti elettrici civili (e penso anche in quelli industriali)
bisogna tenere separati i conduttori di segnale da quelli di potenza,
tuttavia ho qualche dubbio in merito:
-tale separazione riguarda solamente le scatole di derivazione, oppure
anche all'interno dei tubi corrugati la potenza deve essere separata
dal segnale?
-è sufficiente separare il segnale dalla potenze oppure bisogna
separare anche i vari segnali fra loro: per esempio bisogna separare
tra loro anche telefono, tv, sat, cavi dati per rete
strutturata,ecc...? grazie

 ha scritto:

La separazione serve per due motivi:
1) assicurare che i cavi di segnale siano isolati nei confronti della 
tensione nominale dei cavi di energia;
2) evitare disturbi di natura elettromagnetica.
Posto questo, per l'aspetto 1):
se i cavi di segnale (citofono, telefono, tv, sat, cavi dati per rete 
strutturata,ecc...) non sono isolati per la tensione nominale del sistema 
elettrico (e in genere non lo sono), occorre separare i circuiti. Questo 
deve avvenire sia nelle scatole portafrutto o di derivazione (per esempio 
mediante setto separatore isolante), sia nelle condutture (tubazioni 
distinte, oppure setti separatori nei canali, ecc.)
per l'aspetto 2):
la cosa è più delicata e coinvolge anche i gestori esterni: per esempio 
la Telecom a volte richiede che i propri cavi siano posati in tubazioni 
distinte anche da altre linee di segnale. Ci sarebbe perciò da valutare 
gli effetti di eventuali interferenze ma su questo valgono le indicazioni 
del costruttore dei cavi in merito alla loro corretta posa.
Saluti  
-- 
Sebastiano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Distribuzione in MT

Qualcuno sa indicarmi qualche testo, software od altro per il
dimensionamento di reti di distribuzioni in media tensione all'interno di
una azienda.

 ha scritto nel messaggio
news:aa0aqf$b2$1...@pegasus.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio
news:aa0aqf$b2$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: motore asincrono

Buongiorno,
A paritą di carico sull'albero, come varia la potenza assorbita in 
funzione della tensione ?
grazie


nobody can help me ?
;)

 grazie
Guardando un grafico* (I/In su t) sulle curve di avviamento di un motore
sembra risultare che a tensione ridotta:
1) diminuisce la corrente di avviamento, ma aumenta il tempo di avviamento
2) ma poi la corrente assorbita è superiore a quella nominale.
* su "Fondamenti sicurezza elettrica" (Carrescia) - capitolo "protezione dei
motori contro le sovracorrenti"
N.B.  prendi con le molle quanto detto. Non sono un esperto (lo sarò mai?) e
potrei aver detto una fesseria (smetterò mai di dirne?)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: <no subject>





cerco un software per il disegno di impianti elettrici in 
schema unifilare ,e per la compilazione dei moduli di certificazione 46/90 con 
tipologica dei materiali, ovviamente aggiornato alle norme vigenti. Potete 
aiutarmi a trovarlo? grazie  



 ha scritto 
nel messaggio 
news:000801c065e4$fbb584e0$94870b3e@AlessandroPiccoli
...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: problem: spie di segnalazione

Un'interruttore 4P, protegge un gruppo di 27 pulsanti luminosi (9xfase,  con
stesso neutro, raggruppati in un centralino) con lampade al "neon" a 230V.
Problema: quando si accende una o più spie, per induzione, o per "simpatia",
si accendono anche altre spie che dovrebbero essere spente.
Possibile soluzione 1: ho sostituito le lampade al "neon" con lampade a
filamento. OK, problema induzione risolto, ma ... le lampade ad
incandescenza 230V sono da 3W, scaldano molto e fondono il portalampada.
Lampade
BA9 inferiori ai 3W non se ne trovano (almeno io), esistono lampade dette a
"LED" ma costano parecchio;
Possibile soluzione 2: inserire in serie alle lampade a filamento, una
resistenza da circa 4K +/- , in modo da abbassare la tensione, ma ... anche
le resistenze in commercio con una portata di circa 10W non costano poco (ad
occhio X 27 lamp. 80.000 +/-)
Avete qualche altra valida soluzione da propormi per risolvere questo
"banale" problemino ?
Grazie.
--
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROBERTO T.
R.C.A. Impianti Elettrici srl
Bologna Italy
rca.im...@libero.it
http://www.paginegialle.it/rcasrl-01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 si accendono anche altre spie che dovrebbero essere spente.
Perché la resistenza da 4K non la metti sul collegamento comune al neutro?
Così ne devi installare una sola (o 3, al massimo: una per fase) anziché 27.
--
Cinghiale

Così ne devi installare una sola (o 3, al massimo: una per fase) anziché 27.
però così la caduta (e quindi la luminosità delle spie) varia con il
numero di spie accese ed inoltre la resistenza deve dissipare molta più
potenza.
Io proverei a metter in parallelo alle lampade al neon delle resistenze di
valore ragionevole (50-200 kOhm) per "ammazzare" le tensioni indotte per
simpatia senza dissipare troppa potenza in presenza di alimentazione
"reale".
Oppure provare lo stesso sistema con dei condensatori (per elettronica)
con tensione di lavoro almeno 400V e valori di 0,1 o 0,047 microfarad.
Questi sistemi li ho utilizzati con successo nel caso di eccitazioni
spurie di relè in piccole automazioni.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Torrette a scomparsa per esterni

Sto cercando una torretta per esterno, a scomparsa, per installazione di
2/3/4 prese IEC IP67.
Ho trovato qualcosa su internet (
www.pilomat.com
), sono belle e ingegnose,
ma costano uno sproposito (> 6 M£).
Qualcuno conosce un prodotto piu' economico?
Grazie
Kay


mi pare di ricordare la Jolly Set srl di Figino Serenza (CO)
(031.781560) che faceva una torretta a scomparsa..
ma č un appunto che ho vecchio di 3-4 anni e non so quanto costi....
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.





le ho viste all'intel di 2 anni fa ed erano molto 
belle ma non ricordo la ditta!!!!!!!!!!



 ha scritto nel messaggio
news:v6l3dtcojbn4vupev...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Modulo denuncia di terra ISPESL

Su quale indirizzo internet posso trovare il modulo di denuncia di terra
dell'Ispesl, ho provato nel loro sito ma è un casino non si trova, ho
trovato su tuttonormel ma il fondo al modulo c'è il loro logo, grazie della
risposta.

 ha scritto nel messaggio
news:YS9Nd.18070$lB4.4...@twister1.libero.it...

Prova a vedere se questo può andare bene:
http://www.sicelsas.it/moduli/Comunicazione_ISPESL_DPR462.pdf

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CPI, Scariche atmosferiche e fotovoltaico

Ciao a tutti, vorrei confrontarmi con le vostre grandi menti...
sto redigendo un progetto di un impianto FV sopra un capannone (senza
cupolini) soggetto a CPI e senza LPS. (Purtroppo il mio cliente è il
venditore dei pannelli e non il committente).
Ho in mano un progetto del '96 senza LPS.
Penso che, anche se è stato chiarito che l'impianto FV, non aumentando
le dimensioni dell'edificio, non aumenta il rischio di fulminazione,
devo comunque fare il calcolo ai sensi della 81-4.
Il capannone è alto 7.5mt sito in pianura padana aggiungendoci anche
un carico d'incendio che devo reperire è probabile che mi capiterà
necessaria l'installazione del LPS?
E' corretto il fatto che sono obbligato a fare il calcolo? Vorrei dire
che visto che era senza lo lascio così..
Vi ringrazio anticipatamente
PS: forse mi sto fasciando la testa prima di averla battuta, visto che
non ho ancora il carico d'incendio per fare il calcolo..

Ehm, 81-10...
:)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione dai contatti indiretti in un sistema TNC-S

Se c'è un tratto di linea con sistema di distribuzione tnc (prima di
arrivare ai sottoquadri che diventano tns) come si deve proteggere questa
parte di linea? Forse con doppio isolamento o canaline connesse a terra?
Grazie in anticipo per le risposte.
Fabio

parte di linea? Forse con doppio isolamento o canaline connesse a terra?
Se chiedi la protezione dai contatti indiretti, o con dispositivo
che garantisce l'intervento entro il tempo previsto (il guasto
fase-massa diventa un c.c. FN) per cui puo' bastare anche un
magnetotermico, oppure conduttura in classe II
Certo che bisogna fare la misura dell'impedenza del circuito di
guasto.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz