mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autorimessa

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione, mi si pone il problema
di classificare un autorimessa intettata di un palazzo (con h.<35mt) con più
di nove posti aunto in box singolarmete chiusi, ho saputo che ultimamanete
ci sono state delle modifiche nella normativa che colpevolemte non ho
seguito!, potreste, gentilmente, aiutarmi nel classificarla come tipologia
di ambiente!
Tanti saluti

 ha scritto nel messaggio
news:Zr%G9.29498$qF1.1...@news2.tin.it...

La classificazione del luogo è un dato di progetto di ingresso. In teoria è
il committente (o chi per esso) che dovrebbe fornirla per ogni luogo. In
pratica bisogna arrangiarsi..........
L'autorimessa sarà sicuramente soggetta a prevenzione incendi, così come il
palazzo superando l'altezza di 24 m di gronda. Secondo la recente guida CEI
31-35 V1, l'autorimessa è classificabile solo come ambiente a maggior
rischio in caso d'incendio e non luogo con pericolo di esplosione se sono
rispettate delle condizioni (di fatto le stesse richieste dai VV.F.).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:asi5fv$1c5gu$1...@news02.it.net...

 Ti ringrazio per la risposta, ho verificato che l'altezzza del palazzo è
inferiore a 24 mt però, come correttamente affermi, è soggetto a C.P.I.,
quindi lo si può classificare a maggior rischio, ma in base a quale allegato
della norma 64-8 A,B,C?
Scusa la banalità ma è la prima volta che ho a che fare con una autorimessa.
Ancora grazie.

 Scusa la banalità ma è la prima volta che ho a che fare con una
autorimessa.
Per quanto concerne l'autorimessa il riferimento è l'allegato C (norma CEI
64-8/7), per il palazzo nel suo insieme l'allegato A. Se applichi le
prescrizioni previste per l'allegato C soddisfi le condizioni anche per
l'allegato A.


Scusa la banalità ma è la prima volta che ho a che fare con una autorimessa.
Gli allegati sono solo indicativi, comunque C, per la presenza di
materiale combustibile visto che non dovrebbero esserci difficolta' di
sfollamento.
Comunque cambia poco.
Vedi anche 31-35 variante di agosto, citata in altra discussione.
Ciao
Goofy - 
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di terra "strano"

Ciao a tutti, nel dover realizzare in un villaggio-albergo esistente (vari 
edifici separati composti da 3-4 camere ciascuno) una nuova distribuzione 
dell'impianto elettrico (propria cabina di trasformazione), si era pensato 
ad un sistema TN-C-S, in quanto l'impianto interno delle camere è provvisto 
di conduttore PE, però fino ai vari corpi si risparmierebbe un cavo a 
partire dal QE generale (si parla di circa 5 mila metri di cavo da 16 mmq). 
Però così facendo sarebbero vietati gli interruttori differenziali a 
protezione delle linee principali o sbaglio? Inoltre essendo un ambiente 
MARCIO tale situazione dovrebbe essere vietata se non ricordo male...
Se invece avessi un impianto di terra "separato" per ogni corpo (distanti 
fra loro diverse decine di metri), con singole linee dal QE generale 
protette da prorpio interruttore magnetotermico differenziale, risolverei il 
problema, avendo una sorta di impianto TT, però con conduttore PE solo 
all'interno delle camere? Non so se sono stato chiaro, grazie per eventuali 
risposte. CiaO 

IMHO non ha alcun senso fare un impianto TN-C per poi trasformarlo in
TN-S. Primo, perché il sistema TN-C è vietato nei luoghi a maggior
rischio in caso d'icendio, per cui se il quadro di ricevimento è
all'interno della zona alberghiera non va bene. Secondo, perché
dovresti avere tutta un'area equipotenziale.
Per cui consiglio di utilizzare una semplice distribuzione TT, dove
ogni edificio ha il proprio impianto di terra.
Nel sistema TT non sono necessari i differenziali in partenza se a
valle non ho masse. Per esempio cavi interrati (quindi del tipo FG7 o
analoghi) e quadri di ricevimento a doppio isolamento, oppure anche
metalici ma con interruttore MTD.
Anche nel sistema TN-C non erano necessari i differenziali, bastava
coordinarsi con l'impedenza dell'anello di guasto, anche se per lunghe
distanze e se il PE non viene distribuito, le impedenze sono elevate e
non si riesce a coordinarsi con le magnetiche.

 non si riesce a coordinarsi con le magnetiche.
Grazie della risposta precisa ed esauriente.
Mi comporterņ sicuramente come da te suggerito, facendo realizzare un 
sistema tipo TT .
CiaO, FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Doppia veste di impiegato tecnico e libero professionista

Desidererei conoscere, a quali incombenze e imposizioni fiscali vado
incontro qualora decidessi di progettare impianti saltuariamente.
Ho già il benestare del Direttore Generale dell'azienda per cui lavoro.
Grazie, un saluto a tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:ahr620$hjn$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatori elettronici trifasi ENEL

 
    Nella mia zona l'ENEL ha iniziato a sostituire i contatori vecchi con quelli
nuovi di tipo elettronico. Pare che cambino anche quelli trifasi, di bassa
potenza. Qualcuno mi sa dire se la corrente di spunto ammessa da questi
contatori elettronici trifasi è inferiore o superiore a quella dei vecchi?
Mi spiego meglio: per un contatore trifase da 3 kW la corrente ammessa
dell'interruttore magnetotermico limitatore era di 6 A; la corrente di
spunto poteva arrivare a circa 60 A prima che scattasse il relè magnetico. E
in quelli nuovi?
Grazie per le risposte, Giovanni.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Approfitto di questa discussione, visto che ci saranno anche i contatori trifase
elettronici, per avere una vostra opinione.
Sembra (a me è successo), che per ottenere il distacco dell'energia elettrica
per un contatore monofase di abitazione o dell'azienda (è il mio caso), sia
sufficiente una semplice telefonata "anonima" indicando il numero utente e la
PIVA ( informazioni facilmente reperibili)
Telefonicamente e nel giro di poche ore, avvine la cessazione del contratto con
distacco a distanza del limitatore. Sono rimasto al buio per due giorni.
Tutta questa "efficienza" può ricadere sull'utente se un male intenzionato vuole
creare dei danni.
Inoltre, confermato da un addetto del call center Enel, è possibile con lo
stesso sistema ottenere un aumento di potenza, con relativo addebito in bolletta
per l'utente, magari ignaro.
Vi sembra normale?. Sapete di casi analoghi?
saluti
Giuliano

> Vi sembra normale?. Sapete di casi analoghi?
quando ho fatto la riduzione di potenza da 6 a 4,5KW l'enel mi ha mandato 
prima il contratto da firmare e poi mi ha fatto la riduzione di potenza 

 ha scritto nel messaggio
news:cmaaqq$qv4$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rivelatori di Gas

Vi risulta che ci sia qualche obbligo legislativo per l'installazione del
rivelatori di gas in un normalissima cucina di un'abitazione? (dal punto di
vista normativo non ce ne sono)
ne sapete qlc?
grazie in anticipo
A

 vista normativo non ce ne sono)
Non esiste alcun obbligo legislativo e normativo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 vista normativo non ce ne sono)
Non mi risulta.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: terre telecom

ciao a tutti,
cosa ne pensate del fatto che la telecom vuole attaccarsi per l'impianto di
terra delle sue cassette di protezione
all'impianto del cliente?
Il cliente andrà contro a degli svantaggi?
potrebbe dare dei problemi agli elettrodomestici?
ad esempio se un fulmine colpisce la linea telecom e questa si scaricasse
attraverso la terra
potrebbe esserci la possibilità che nell' impianto del cliente arrivino
picchi di tensione che brucino gli elettrodomestici?
se succede qualcosa di chi è la responsabilità?
grazie a tutti
fabio

 ha scritto nel messaggio
news:v4fkb.46519$vO5.1...@twister1.libero.it...

Io invece di chiedermi che fine farebberi i tuoi elettrodomestici
mi chiederei che fine farebbe la cabina Telecom, e chi fornisce
a Telecom la dichiarazione di conformità, che sappiamo bene non
sempre esiste....!In fondo i differenziali li hanno inventati per questo.
A questo punto Telecom potrebbe fare rivalsa....????
Ciao.
Alessandro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione quadro bordomacchina

Ciao,
ho realizzato il quadro elettrico di comando di una nuova macchina per
movimentazione carichi, avrei bisogno ora di capire oltre allo schema
funzionale completo se devo fornire al committente ulteriore documentazione
es. certificazioni del quadro bordomacchina.
La marchiatura CE la farą completamente il proprietario.
Grazie!

 Grazie!
Il quadro elettrico è un componente a se stante e deve essere conforme
alle direttive BT ed EMC. Per cui deve essere marcato CE da parte del
costruttore ed aver addempiuto a quanto previsto dalle direttive
(valutazione dei rischi, documentazione tecnica, ecc.). Il costruttore
della macchina invece marcherà CE la macchina di cui il quadro
elettrico è un componente.

 ha scritto nel messaggio
news:1166720817....@42g2000cwt.googlegroups.com...


 Grazie ancora!
http://www.tne.it/html/interactive/modulistica/pdf/direttiva_bassa_tensione_e_compatibilita_elettromagnatica.pdf

Mike ha scritto:

Direi che il certificato si riferisca alla macchina completa e 
funzionante non solo al quadro anche perchè ricordo che i quadri bordo 
macchina non vengono presi in cosiderazione da nessuna norma CEI ma 
fanno parte del progetto complessivo della macchina a completamento del 
progetto e quindi sottoposto a segreto industriale su volere del 
costruttore e la dichiarazione di TNe ne è testimone, basti leggere le 
diciture e/o .
Se fossì come detto prima dovremmo AVERE CIRCA UN CENTINAIO DI 
DICHIARIAZIONI DI CONFORMITà SE COMPRIMANO UN'AUTOMOBILE 	 invece ne 
abbiamo una sola eppure i componenti sono moltissimo,
L direttiva macchine è chiara, un certificato per ogni macchina e se la 
macchina ha di bisogno di un quadro elettrico lo stesso è compreso nella 
dichiarazione della macchina di chi la vende!!!!

 dichiarazione della macchina di chi la vende!!!!
Le norme per i quadri bordo macchina e relativi equipaggiamenti
elettrici esistono, sono la CEI EN 60204-1 da integrare con la CEI EN
60439-1 quando il quadro non parte integrante della macchina ma è
composto da un involucro o carpenteria che può essere realizzato dalla
stessa persona che realizza l'equipaggiamento elettrico come da un
quadrista esterno.
E proprio su questo aspetto verteva il quesito. Sono daccordo su fatto
che per ogni macchina ci vuole solo una ed una sola marcatura CE di cui
è responsabile i costruttore, ma a sua volta il costruttore quando
commissiona un quadro elettrico di bordo macchina ad un quadrista,
quest'ultimo che lo immette nel mercato deve consegnarlo completo di
marcatura CE ai fini delle direttivi applicabili (BT e EMC). Il
costruttore non farà altro che archiviare la documentazione relativa
nel proprio fascicolo tecnico della macchina assieme alla dichiarazione
di chi ha realizzato l'equipaggiamento elettrico (se diverso dal
costruttore).

Mike ha scritto:

Sorry avevo letto male la domanda!!!! chiedo venia :0)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: taratura misuratori di energia elettrica (precisione contatori ENEL)

Dopo un contenzioso con il distributore di energia elettrica (ENEL spa) ho 
seguito la scorsa puntata di report sulla rai 3.
http://www.report.rai.it/2liv.asp?s=224
Una notizia mi ha particolarmente colpito: i contatori enel sono illegali 
perchč non omologati secondo la legge dello stato sulle conversione di pesi 
e misure e non verificati dall'ufficio metrico dopo l'installazione (per non 
parlare di verifiche e tarature periodiche).
Chi sa come avviare una procedura di verifica "ufficiale" per un contenzioso 
con l'enel?
Chi puņ farla? (professionista abilitato, ente pubblico o privato, ufficio 
competente...)
Quale strumento utilizzare?
Quali i costi presunti?
Grazie a tutti
val

Ho visto anch'io il programma. E' vero che i contatori Enel sono fuori
legge in quanto non rispettano in pieno il regolamento dell'ufficio
metrico, però il problema è che c'è un vuoto legislativo e nessuno
sà che pesci pigliare (tanto per cambiare). Nel caso si interpelli un
magistrato, questo a sua volta chiama l'ufficio metrico e di
conseguenza vengono posti sotto sequestro i contatori, come è
accaduto, perché ritenuti fuori legge in basse ad una legge antiquata
ma ancora in vigore che non comprendeva il contatore della luce
(perché all'epoca non esisteva) così come quello del telefono, ecc.
Contempla invece per es. il contatore del gas.
L'Enel afferma che in base alle direttive comunitarie non è obbligata
all'omologazione ed al controllo da parte dell'ufficio metrico, ma è
facoltativo. Funzionari dell'ufficio metrico insistono che invece è
obbligatorio. La questione può essere risolta solo in parlamento.

 Quali i costi presunti?
dipende dal tempo di registrazione e da chi fa la consulenza
per una settimana puoi considerare 2000 Eur
ciao
Oto

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: campo da calcio

Salve a tutti,
mi e' stato chiesto di progettare l'impianto di illuminazione per un campo
da calcio,
il campo e' di prorpieta' di una parrocchia, per il progetto mi hanno gia'
detto che non becchero' una lira, per fare le opere di muratura si
ricorrera' a muratori in pensione.
Mi domandavo una cosa.
Se io firmo il progetto dell'impianto elettrico mi assumo qualche
responsabilità anche per quanto riguarda i pali della luce?
Cioe' se questi muratori facessere male il lavoro e poi con un po' di vento
il palo mi cade su una macchina ci vado di mezzo io ?
Ci sono prescrizioni particolari riguardo questi pali ?
--
Saluti
Massimo P

 ha scritto nel messaggio
news:sPe88.31144$nI1.9...@twister1.libero.it...

La responsabilità è per quanto progettato di tua competenza. Nel calcolo dei
plinti di fondazione e del tipo di palo la responsabilità è di chi fà i
calcoli. Normalmente il costruttore dei pali con la fornitura del palo
allega i calcoli effettuati secondo la norma UNI EN 40.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info su marchiatura CE e certif. in genere

salve a tutti,
Una domandina generica sulle marchiature CE.
Di cosa avrei bisogno per assemblare e vendere apparecchiature elettriche
composte da elementi già marchiati CE.
Sono stato un po' confusionario...Cercherò di spiegarmi meglio.
Per esempio...
Io sono un designer che non capisce molto di elettronica e vuole rivendere
tostapani personalizzati.  :-)
Che vuole cioè acquistare la parte eletronica del tostapane da terze parti
e costruire un involucro particolare che lo renda più gradevole.
Ce bisogno della marchiatura CE anche se la parte elettronica è già
provvista di tale marchio? Servono altre certificazioni sull'apparecchio?
Che normative dovrei studiare?
Grazie 1000 in anticipo.
Saluti, Ste.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Che normative dovrei studiare?
Troppe...
Concludo dicendo che la marcatura CE è solamente una assunzione di
responsabilità del costruttore. Non significa assolutamente che se il
prodotto è marcato CE è sicuro. Ma solo che il prodotto è marcato CE
e quindi si "presume" sia sicuro, lo garantisce il costruttore. Da qui
puoi capire che ci sono costruttori "pirati" e costruttori "seri"
entrambi marcano CE il loro prodotto e lo immettono nel mercato.

 entrambi marcano CE il loro prodotto e lo immettono nel mercato.
Grazie 1000. Molto esaustivo.
Ciao


 certi che il prodotto possa essere immesso sul mercato?
E' consigliabile, almeno che tu non voglia metterti a studiare tutta la
materia, in ogni caso è sempre bene aver un consulente di riferimento.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazione

Esistono morsettiere per montaggio su barra DIN a doppio isolamento (classe 
II)?
Grazie
Stefano 

"Stefano" <iento...@sonotuttilucchi.luc> ha scritto nel messaggio 
news:4774e4e7$0$17949$4faf...@reader1.news.tin.it...

penso che per definizione non puo' esistere un morsetto per barra din a 
doppio isolamento, e non ha masse.
esistono morsetti oltre il grado IP20 (minimo per omettere il bloccoporta o 
similare)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: esercizio

salve a tutti è questo il NG giusto per chiedere un consiglio sulla 
risoluzione di un problema di elettrotecnica? in caso contrario,me lo 
potreste indicare? grazie 

 potreste indicare? grazie
Se č un "problema" di tipo scolastico troverai piů risposte nel NG
it.istruzione.universita.ingegneria 

 potreste indicare? grazie
Bè prova su it.hobby.elettronica...li è un covo di ingegneri :)
coals

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Macchine Fotocopiatrici???????

Innanzitutto un caro saluto a chi aprira questa questions,
Mi trovo a realizzare un centro fotocopie, con al suo interno 5 macchine di
una certa capacità, ed io sò che per le macchine fotocopiatrici è necessaria
l'installazione di prese con protezione magnetotermica locale.
Ma quale è il limite e il perchè sostanziale della necessità del
magnetotermico??
Vi ringrazio e Vi saluto.

 ha scritto nel messaggio
news:95c63j$6jg$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Non è prescritto da nessuna norma la singola protezione della presa con
interruttore magnetotermico eccetto che per i luoghi di pubblico spettacolo.
Quindi puo installare una presa per ogni fotocopiatrice e proteggerle tutte
con un int. MT unico. Il problema riguarda solo la contemporaneità dei
carichi, esempio pratico:
se ogni fotocopiatrice assorbe 10 A a 230V (circa 2 kW) vuol dire che se
tutte le fotocopiatrici vanno contemporaneamente la corrente assorbita
totale è di 50A (circa 10 kW). Quindi dovrei usare per la linea dorsale un
cavo da 16 mmq e proteggerlo con un int. MT da 2x63A. In questo modo però
non proteggo la singola presa e quindi sono obbligato a montare un int. MT
da 2x16A per ogni presa (o anche un fusibile).
Se invece sono sicuro che và solo una fotocopiatrice alla volta, metto
direttamente una linea dorsale da 2,5 mmq e un int. MT da 2x16 e proteggo
tutte le prese. Oppure potrei distribuire in trifase su tre linee dorsali da
2,5 mmq e un int. MT da 4x16. E cosi via al'infinito.....
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 ha scritto nel messaggio
news:95c63j$6jg$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: promiscuita' enel e telecom

In una casa di recente costruzione c'e' stato uno spiacevole
battibecco fra l'installatore incaricato dalla Telecom e
l'elettricista che ha fatto l'impianto.
In pratica nel pozzetto esterno ispezionabile arrivavano sia la
canalina del cavo Enel  sia la canalina del cavo Sip. Faccio notare
che il pozzetto e' solo un posto di passaggio, in cui i cavi _non_
subiscono interruzioni,  sbucano da una parte e si infilano in altre
canaline verso la casa, restando integri. 
L'installatore Telecom  ha rifiutato l'intervento due volte adducendo
"promiscuita' con Enel" e solo la terza ha fatto l'allacciamento, dopo
che la canalina  telecom entrante e quella uscente dal pozzetto sono
state raccordate con un pezzo di tubo corrugato giuntato con lo
scotch.
Vorrei sapere se la normativa impone obbligatoriamente due pozzetti
separati e che tipo di protezione supplementare puo' assicurare un
pezzo di tubo attaccato con nastro adesivo.
grazie
B.

 pezzo di tubo attaccato con nastro adesivo.
Se non erro, la normativa permette la coesistenza di cavi di impianti
diversi nella stessa scatola (o pozzetto come in questo caso) solo se tutti
i cavi sono isolati per la tensione più alta. Ed il pezzo di tubo corrugato
assicura proprio questa protezione (anche se in maniera posticcia).
--
Cinghiale


E' Vero in teoria l'assicurazione non copre in caso di contato con tensioni
superiori a 50V(25V verso terra)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Anti incendio

Ciao a Tutti
Ho un quesito da porvi.
a causa di alcune norme anti incendio, nel condominio in cui abito dovremo
sostituire le porte di accesso ai garage interrati, fin qui niente di
strano, ma i VVFF vogliono un interruttore appena dentro il  passo carraio
da cui si possa togliere tensione a tutti i box (collegati ognuno al
contatore dell'abitazione), e relativi accessi.
pensavo a dei relè monostabili NC con un interruttore che toglie tensione
alle bobine.
devo mettere  relè con bobina 12 o 24V  o posso usare relè a 230V?
l'interruttore deve essere racchiuso in un contenitore particolare?
ci sarebbe l'obbligo del progetto, visto che si modifica l'impianto delle
parti comuni o è solo un ampliamento?
devono essere i VVFF a dare indicazioni sull'esecuzione dell'impianto?
altre informazioni aggiuntive sono ben gradite.
Grazie e buona Pasqua a tutti.
--
Antonio

 altre informazioni aggiuntive sono ben gradite.
Rivolgiti ad un professionista abilitato per la progettazione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IEC 60439-1

Good morning for all,
I need the standard IEC60439-1. Does anyone can post it or put in a page to
download .
Thanks in advanced

...

https://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/all/72C35D14CBBC59B9C1256C48005A64E0?OpenDocument
though you will need a credit card.
Posting or e-mailing it to you would be illegal and an infringement of
copyright law.

 ha scritto nel messaggio
news:aqdcak$viu$1...@news.oninet.pt...

You can buy this document on the Web at 
www.ceiuni.it
Bye,
p.i. Baldini Fausto
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: taratura fusibili su SPD

Salve, vorrei sapere come faccio a calcolare l'amperaggio dei miei fusibili 
a protezione dei scaricatori.
Grazie � urgente 

 Grazie ï¿œ urgente
Dipende da diverse cose:
- marca SPD;
- circuiti a monte e a valle;
- corrente nominale interruttori a monte.
La cosa migliore e rifarsi alle guide della specifica marca di SPD; se 
ï¿œ una marca seria il rispettivo ufficio tecnico saprï¿œ darti le 
indicazioni adeguate.
Ciao
GP
-- 
G.P.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cercasi sito

Ciao a tutti,
sto cercando un sito fai da te che tratta di elettrotecnica e di elettricità
in generale.
C'è qualcuno disposto ad aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
gygy





Il sito che fa per te è 
elettrica.cjb.net
. E' 
ancora in evoluzione. Se hai qualche consiglio manda un'e-mail. Carmelo 
Russo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione di emergenza

Ciao a tutti.
Vorrei sapere quale è la norma o la legge di riferimento per stabilire la
necessità o meno di un impianto di illuminazione di emergenza e le relative
caratteristiche.
Nello specifico devo realizzare l'impianto in un negozio di superficie
totale inferiore ai 200 mq, collocato in un outlet di circa 70 negozi.
Il negozio prevede un'area vendita, un magazzino, un ufficio e un locale
bagno (per il personale).
Le aree esterne dell'outlet sono provviste di illuminazione di emergenza.
Grazie a tutti.
Marco.

caratteristiche.
Non c'è. Va' fatta la valutazione del rischio.
Aiuta la 626 e la UNI 1038 (num giusto? 1083??)
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 Aiuta la 626 e la UNI 1038 (num giusto? 1083??)
Cerchiamo di non far diventare l'analisi dei rischi il "prezzemolo per ogni 
minestra".
L'illuminazione di emergenza, che comprende l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione 
sussidiaria, č normata fin dal DPR 547 del 1955 e qualche cosa esisteva 
anche prima.
Nel tempo sono state emanate molte altre leggi e norme che regolano l'installazione 
dell'illuminazione di emergenza, quindi il quadro č sufficientemente chiaro 
senza scomodare l'analisi dei rischi.
Elenco le principali fonti:
Circolare Ministeriale 15/02/1951, n. 16
DPR 27/04/1955, n. 547
Circolare Ministeriale 3/07/1967, n. 75
Legge 1980, n. 406
DPR 8/06/1982, N. 524
Legge 7/12/1984, n. 818
DM 8/03/1985
DM 1/02/1986
DM 16/05/1987, n. 246
DM 11/01/1988
DM 14/06/1989
DM 26/08/1992
DM 09/04/94
DL 19/09/1994, n. 626
UNI 9316, 04/1989
UNI EN81, 1/07/1987
UNI 7543 parte 2 e parte 5
CEI EN 60598/2/22
CEI 64/8 parte 2, cap. 21, cap. 31, cap. 35
CEI 64/8 parte 5, cap. 56
CEI 64/8 parte 7
CEI 64/50 fascicolo 1282 G
Sicuramente mi sara' sfuggito qualche cosa, quindi buona ricerca, di 
materiale ce n'e' molto.
Per l'impiego specifico di Kapo consiglio, come prima lettura, la guida CEI 
64/50 nella quale sono richiamate anche le altre norme di riferimento.
Cordialita'
Liberty Kid
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-4

qualcuno è al corrente di un progetto di variante per le CEI 64-4????
saluti a tutti, e buon anno


si, esiste il progetto C.769 in inchiesta pubblica (terminata???)
puoi richiederlo al CEI (25.000 lire per 20 pagine).
Mi pare che nella riedizione della 64-8 del 2001
dovrebbe appunto esservi inglobato.
Ne ho dato una lettura superficiale, ma non mi pare cambi molto
tranne la riclassificazione degli ambulatori (1 e 2 anzichè A e B)
e altre piccole cose.
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

...



No. 
Stefano, STR (in vacanza, ospite di un altro PC)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Chiarimento CEI 64-8 e luoghi pubblico spettacolo

Il paragrafo 752.3.4 della 64-8 4a edizione che recita:
"L'impianto elettrico nei luoghi di pubblico spettacolo deve essere
collegato ad un quadro generale disposto in un ambiente non accessibile
al pubblico nel quale vanno montate le apparecchiature di manovra, di
protezione e di misura di tutte le linee ad esso collegate."
significa che sussiste l'obbligo di disporre di voltmetri ed amperometri
sulla linea di alimentazione o addirittura, per tutte le linee in
ingresso ed in uscita dal quadro generale di un locale adibito a luogo
di pubblico spettacolo?
In attesa Vs. cortese risposta colgo l'occasione per porgerVi distinti
saluti.

 wrote in message 38D099...@tin.it...

Assolutamente NO!
Significa solamente che l'impianto elettrico di un locale adibito a luogo di
pubblico spettacolo deve far capo ad un quadro generale e tale quadro deve
essere posto in una zona non accessibile al pubblico. Cosa ci metti dentro
al quadro al normatore non interessa ;-).
Spero sia di aiuto. Ciao Michele.

No!
Significa solo che tutte le linee uscenti dal quadro devono essere
comandate, ed eventualmente monitorate se necessario, dal quadro stesso.
L'articolo citato non prescrive le dotazioni delle linee, ma l'obbligo di
installare tali dotazioni "nel quadro generale" (al di fuori dalla portata,
in locale controllato etc...)
Del resto quale sarebbe l'utilità o la maggiore sicurezza nel conoscere
tutte le correnti uscenti??? (Fra l'altro gli utenti non le guardano mai, ed
i tecnici hanno le pinze amperometriche).
Le correnti sono controllate e limitate dagli interruttori, e quelli si sono
obbligatori per ogni linea uscente.
--
PI Biagio Marino
Palermo
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norme CEI ed ISO

Sono un perito elettrotecnico che lavora in una ditta alla deriva.
Non è certo mia intenzione salvarla (non penso di averne le capacita e neppure
l'autorità), pero' vorrei informarmi relativamente alle normative in vigore, in
particolar modo in campo elettrotecnico.
Esiste un sito dove sia possibile reperire i testi delle norme CEI ed ISO??
Grazzie mille, Massimo!
-- 
Posted from 
h213-4-86.pd.genie.it
 [213.213.4.86] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Esiste un sito dove sia possibile reperire i testi delle norme CEI ed ISO??
sicuramente nel sito del cei 
http://www.ceiuni.it
 nella sezione webshop.
Ovviamente a pagamento :-((
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Oscilloscopio

Ciao a tutti stavo cercando un oscilloscopio usato. C'è qualcuno che può
aiutarmi? Gazie. Auguri

 aiutarmi? Gazie. Auguri
Di che zona sei? Se sei a Nord Ovest dai un'occhiata
qui: 
http://www.spin-it.com/
Vendono prodotti rigenerati di buona qualità.
Ciao
m.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misurazione di terra

Come funziona il misuratore di terra quello coi tre picchetti da piantare?
Mi domando come possa dare una misura affidabile... cioè, i tre picchetti
possono essere piantati a distanze non esattamente "ideali", oppure dove
pianto un picchetto magari il terreno ha caratteristiche molto diverse dal
punto in cui è piantato il dispersore da misurare, sotto ad uno dei
picchetti può trovarsi della roccia... o altro ancora.
E' una domanda forse banale... a dire la verità nella ditta per cui lavoro
le misurazioni di terra son sempre state un optional e quindi quello
strumento l'ho usato solo una volta o due :)
E poi apparte questo, non è più conveniente utilizzare uno strumento tipo il
"macrotest" della HT che misura la terra utilizzando praticamente la terra
di cabina come "riferimento"? In tal modo ho la resistenza di tutto l'anello
di guasto no?... Ci sono casi in cui è preferibile usare l'uno o l'altro
strumento?
Grazie x le risposte,
Enrico.

 strumento?
Se non ho male interpretato, mi pare di aver già risposto.
Saluti e scusa per la lunghezza.
Sebastiano
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

nel manuale),
Solo nei sistemi TT, non nei TN. (E nei TT credo normalmente nessuno
si metta a piantar picchetti)
 
Goofy

 si metta a piantar picchetti)
De gustibus non est disputandum.
Saluti 


fattibile. 
Non serve l'autorizzazione del manuale dello strumento .
 
Ciao.
Goofy

 Non serve l'autorizzazione del manuale dello strumento 
Se il manuale dello strumento indica che, per poter fornire una misura 
efficace, devono essere rispettate determinate distanze (come è indicato in 
quello che ho usato io), ho due possibilità:
a) seguire le indicazioni 
b) non seguirle e fare la misura seguendo quello che ritengo più corretto.
Nel caso a) il costruttore dello strumento (ben tarato, mantenuto e 
periodicamente revisionato) mi assicura l'effettuazione di misure corrette e 
riportabili come tali;
nel caso b) il costruttore, ovviamente, non mi garantisce un bel nulla.
E' un principio, credo generale, secondo cui ogni apparecchiatura, compresi gli 
strumenti di misura, deve essere utilizzata secondo le indicazioni del 
costruttore.
"Non serve l'autorizzazione del manuale dello strumento", però... 


costruttore.
Il responsabile della misura comunque non e' il costruttore dello
strumento ma sono io che ho tutti i diritti di applicare le leggi
della fisica ed usare lo strumento come credo opportuno.
Goofy

 della fisica ed usare lo strumento come credo opportuno.
siamo d'accordo, solo che bisognerebbe vedere/verificare/chiedere se lo 
strumento è in grado di dare ugualmente una misura corretta: penso che se il 
costruttore ha dato nel manuale una indicazione sulle modalità di esecuzione 
della misura, non lo abbia fatto a caso ma seguendo anche lui le "leggi della 
fisica" oltre che quelle della regola dell'arte in fatto di misure.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiarazione di conformità

Buongiorno a tutti, ho un piccolo dubbio circa l'invio della dichiarazione
di conformità all'ISPSL e ASL/ARPA per la denuncia dell'impianto di terra:
una azienda artigiana senza dipendenti deve adempiere comunque a questo
dovere? Se non dovesse essere obbligata a farlo, nel caso di una successiva
assunzione di un dipendente come si deve comportare?
Ciao.

 ha scritto nel messaggio
news:aam7ml$on8$1...@newsreader.mailgate.org...

Anche senza dipendenti è sufficiente che ci siano due soci che operano
all'interno dell'azienda per avere l'obbligo della denuncia dell'impianto di
terra.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sigle interr MT

qualcuno sa dove posso trovare i significati delle sigle degli interruttori 
MT quali 50 51 50N 51N 67 ecc..
grazie
alan 

Lib. News wrote:

Hai OpenOffice.org?
Ho la tabella in calc se vuoi te la mando.
Ambro

ambro in data 15/07/2006 scrisse:

Puoi mandare anche a me? L'indirizzo nel from è valido.
Grazie
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:44b91d50$0$32154$4faf...@reader1.news.tin.it...


 
Grazie?
Non ho capito, ti mando il file di calc? 
L'indirizzo in from e' giusto?
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Powerboss

Questi apparecchi: 
http://www.somars.com/powerboss_the_product.htm
qualcuno di voi li ha mai provati ? Ne ho installato uno e stò facendo 
delle misure, mi picerebbe scambiare opinioni con altri che li hanno già 
provati.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:313210F...@uni-berlin.de...

Così a botta calda mi sà di fregatura stile il tubo Tucker, cmq via i
pregiudizi approfondirò la cosa....
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale


l'apparecchio è sotto proprio ora, un motore da 37 kW su una pressa, un 
ciclo che sentendo loro sarebbe l'ideale, l'80% del tempo a 4 kW e una 
punta a 30 kW di poche decine di secondi ogni circa 2 minuti.
L'apparecchi in effetti riduce la tensione fino a 340V nei momenti di 
poco carico, ho già i rilievi fatti con il motore diretto, entro sera 
avrò quelli fatti con l'apparecchio inserito.
Sono molto scettico anch'io. Comunque i rilievi di potenza (media ogni 
5') daranno il verdetto ;)

 5') daranno il verdetto ;)
Bene facci sapere.... Curiositą: perche integri la potenza ogni 5 minuti e
non ogni 15 come da standard?


 
allora, i risultati dell prove sono deludenti, si risparmia il 4% scarso.
Faccio 5' per poter escludere record fallati a causa di fermi macchina 
(ogni tanto, quando la pressa apre, l'operatore apre il cancello per 
pulire lo stampo, questo agginge circa 2 minuti in cui la pompa va a 
vuoto) quindi i record che si scostano oltre il 10-15 % dagli altri li 
escludo dal calcolo.
Ho fatto delle misure anche con un inverter al posto del variatore 
poverboss, ho programmato degli ingressi digitali sull'inverter in modo 
da modulare la velocità della pompa in funzione delle richieste di 
pressione della macchina, in questo modo a pressa chiusa e ferma (fase 
di vulcanizazzione del materiale) posso ridurre la velocità del motore a 
7 Hz.
Il rismarmio energetico sul motore è di circa il 40% !!
Il caso in esame si presta ottimamente a questa applicazione, il tempo 
di vulcanizazzione (in cui il motore gira quasi a vuoto) è lungo 
rispetto al ciclo completo, in caso di macchine con cicli veloci 
sicuramente il risparmio è minore.

 sicuramente il risparmio è minore.
Interessante. Complimenti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: densità annuale dei fulmini

Salve, scusate la mia ignoranza in materia, mi servirebbe la densità
annuale dei fulmini a terra per kmq del comune di Gagliano
Castelferrato (Enna); sapreste indicarmi dove lo possso trovare visto
ke nn ho le norme CEI.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:56ad1850.04110...@posting.google.com...

GIGAMAIL by X-Privat: 
http://www.x-privat.org/gigamail.php

 ha scritto nel messaggio 
news:56ad1850.04110...@posting.google.com...

Dalla norma CEI 81-3 seconda edizione:
Gagliano Castelferato (EN) 1,5
Cordialita'
Liberty Kid 

...

Grazie x l'aiuto.
Saluti, Salvo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione scariche atmosferriche con ZEUSPLUS

Qualcuno utilizza il SW di Tuttonormel per la verifica ed il 
dimensionamento dei parafulmini?
E' possibile che nel caso di una struttura ospedaliera (ricovero per 
anziani) isolata in collina in zona con NT=4, servita da linee aeree di 
energia e telefono, con dimensioni assimilabili a 10x10x10 m mi imponga 
un LPS esterno di II liv? E che anche se (per assurdo) riduco le 
dimensioni a 3x3x3 m continua ad impormi un impianto di IV liv?
Posso confrontarmi con qualcuno?
Grazie
Franco

Franco ha scritto:

Su una struttura ospedaliera è possibile dati i rischi presenti. Tutto
dipende come hai impostato i dati di progetto e quali rischi sati
considerando. In ogni caso l'LPS è una modalità, ce ne possono essere
altre in funzione dei danni che devi limitare.

Grazie Mike per avermi risposto. Il rischio che sto considerando è il 
rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e quello di tipo 4 (perdite 
economiche). Ho previsto l'applicazione anche di tutte le altre modalità 
di protezione (antincendio manuale e automatico, sistema di SPD, 
cablaggio, tensione di tenuta, schermatura, tipo di suolo, tensione di 
contatto e di passo)ma se non si installa l'LPS esterno non si riesce a 
ridurre il rischio al di sotto della soglia accettabile. Anche per un 
fabbricato di dimensioni 3x3x3 m. Non lo trovi anche tu un pò ridicolo? 
Capisco che la particolare destinazione d'uso aumenta il rischio, ma 
esisterà pure una soglia dimensionale al di sotto della quale il rischio 
di fulminazione del fabbricato si riduce a valori accettabili!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norma CEI 64-8, parte 4, seconda edizione

Mi pare fosse quella in vigore anche nei primi mesi del 1990.
L'art. 413.1.2.1 Esisteva già?
Prevede obbligatoriamente il collegamento di tubi entranti di acqua e gas,
armature principali e condotti aria e riscaldamento come prescrivono le
edizioni più recenti?
Grazie a chi potrà verificare e farmi sapere.
Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"

 ha scritto nel messaggio
news:Am195.35207$2s6.4...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ponteggi a norme

Domanda:
Quali sono le regole per mettere a terra stando nelle normative un ponteggio
che circonda un edificio in costruzione
alto 10 metri a base quadrata con un lato lungo 16 metri?
Essendo il ponteggio in ferro verniciato teoricamente cosa dovrei fare unire
con un cavo di terra ogni singolo listello dopo
aver tolto la vernice nel punto di attacco dell'occhiello?
Ed ad ogni modo la sezione del conduttore di terra quale dovrebbe essere?
AIUTO !
Se avete la cortesia di rispondermi vi ringrazio.

risposta:
non va messo a terra, nè per la protezione dalle scariche atmosferiche ai
sensi CEI 81-1 e 81-4 nè è una massa estranea presumo
gianfranco vitali
Fabrizio Zambrini ha scritto nel messaggio ...


gianfranco vitali
e come te la cavi con quelli delle ASL e SPISAL che chiedono il
rispetto dell'art 39 DPR 547?
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

 sensi CEI 81-1 e 81-4 nè è una massa estranea presumo
Domanda:
Ma allora perchè le altre ditte mettono a terra i loro ponteggi?
Tu parli di scariche atmosferiche e masse estranee, ma in questo caso di
solito la messa a terra di una struttura simile è intesa per la salvaguardia
degli operai che ci lavoreranno.
O no?

O no?
La messa a terra dei poteggi derivata dal DPR 547.
Andava fatto sempre.
ISPSEL e USL imponevano, ed è antrato nella cultura.
Secondo la logica del è piu' facile accontentarli che fargli cambiare
idea si è messo tutto a terra.
Pare che il vizio sia stato ereditato dai coordinatori per la
sicurezza....


 Essendo il ponteggio in ferro verniciato teoricamente cosa dovrei fare


>sensi CEI 81-1 e 81-4 al limite è sufficiente allegare al mod A la
relazione di autoprotezione con ASL in genere nessun problema spesso molto
competenti
gianfranco vitali

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico

Dovendo cambiare l'impianto elettrico di una abitazione devo fare qualche
richiesta?
Cia vuole qualche certificato di conformità?
Grazie.

30kW, o fai il dentista con ambulatorio in casa, e in pochi altri
casi è obbligatorio che il progetto te lo faccia un professionista
abilitato, meglio se anche competente.
Non serve nessuna autorizzazione o domanda per iniziare i lavori, solo
gli euri per pagare l'elettricista (e forse il progettista)
Ciao. 
g...@xciaoweb.it
 - per rispondere leva la x
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Potenza disponibile?

Roma, distribuzione ACEA a 127V monofase/220V trifase.
Fornitura trifase, dal contatore partono tre cavi che entrano
nell'interruttore generale ACEA.
Di qui parte l'impianto dell'ufficio con DUE cavi.
In pratica sfruttiamo solo due fasi su tre.
Sapendo che la potenza contrattuale č di 10 kW, quanta ne abbiamo
effettivamente disponibile?
Grazie.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Grazie.
10000W/ (220V*1.73)= 26A x fase a cosfi 1
26A*220V = 5.700W pressapoco 
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 26A*220V = 5.700W pressapoco
Grazie.
Toglimi un ultimo dubbio, per cortesia:
il contatore non ha un limitatore incorporato. Subito a valle c'è questo 
interruttore (3P+N, suppongo) piombato dall'ACEA, che è da 32A.
Stabilito questo, perché un interruttore da 32A dovrebbe aprire a 26A?
-- 
Cinghiale 

Stabilito questo, perché un interruttore da 32A dovrebbe aprire a 26A?
Stefano ti ha calcolato la corrente che corrisponde a 10 kw a
cosfi 1.
per il calcolo della potenza prelevabile fra due fasi va
benissimo cosi', mentre per la scelta dell'interruttore si deve
considerare anche un 10% in più per il cosfi e un altro 10% di
tolleranza. se aggiungi questi valori arrivi a 31A.
visto che in commercio non esiste un interrutttore da 26 o da
31A, hanno installato il piu' idoneo
ciao
Massimo
cas2553@iperboleX .
bo.it
Per scrivermi rimuovere la X dall'indirizzo
Massima del giorno:
Quattro ruote motrici significa impantanarsi in luoghi più inaccessibili

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Falegnameri e ATEX

Chiedo scusa se ritorno su argomenti già trattati, ma i dubbi non 
finiscono mai....Mi sto occupando della classificazione ATEX di una 
falegnameria esistente. Non so come comportarmi con l’impianto di 
aspirazione centralizzato delle polveri. So bene che si tratta di una 
macchina e quindi non facente parte dell’impianto elettrico, ma dato che 
è praticamente l’unico luogo contenente zona 22, mi chiedo se è lecito 
trascurarlo nella classificazione. Inoltre si tratta di un’attrezzatura 
(precedente al 30.06.03) e pertanto deve soddisfare i requisiti 
dell’all. XV-ter titolo VIII-bis del DLgs 233/03. Il costruttore 
dell’impianto, da me interpellato, mi pare ignori il problema.
Qualcuno può darmi una dritt?
Franco



Devi classificare le zone, compresi i tubi di aspirazione ed i silos
di stoccaggio della segatura.
Poi dovrai fare un'analisi dei rischi correlati all'esplosione e
valutare i rischi potenziali con le relative prevenzioni dell'innesco
e le soluzioni pèer la protezione contro gli effetti dell'esplosione.
In quest'ultima analisi ti permetterà di raggiungere quel "livello di
sicurezza equivalente" indicato dal DPR 233/03.
Qapla!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento MT

Ciao a tutti e scusate il crosso post ma è veramente urgente,
dove posso trovare lo schema di collegamento di untrasformtaore MT/bt da
500kVA al suo interruttore di MT per tutto quanto concerne la parte degli
ausiliari, cioè vari sganci della centralina del trafo, bobine di minima per
discorso DK5600 etc etc.
Grazie!!!
--
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Il trattamento dei Vs. dati personali avviene per le finalità di cui
all'art. 24 del Dlgs. 196/2003. Per tale trattamento non è richiesto il
consenso.

discorso DK5600 etc etc.
Sullo schemario di qualche produttore?
A parte gli scherzi, a mio avviso potresti prevedere
a) Corde in media tensione da 95mmq per il collegamento tra punto di
consegna e cella MT.
b) Una cella con interruttore automatico in SF6 con TA da 40A e relè
tarabile come un Thytronic SIF5600 o equivalente certificato da ENEL.
c) Corde di media tensione da 35mmq. per il collegamento del
trasformatore.
Quanto agli ausiliari della cella MT dipente quasi tutti dal
produttore della cella, dal tipo di interruttore in media tensione e
dal relè per DK5600 che scegli.
Ah, dimenticavo, ho calcolato tutto per 20kV.
Qapla!

 ha scritto nel messaggio
news:lgrsi2phv02to7q86...@4ax.com...


 etc etc.....
hai tutto e non sai disegnare un banalissimo schema uifilare, !?
bah ! cambia mestiere

 ha scritto nel messaggio
news:pOOXg.2108$Fk1....@twister2.libero.it...


 oppure non postare!! ; )
sono solo stanco di gente che sporca della carta improvvisandosi di essere
un elettrotecnico

etc etc.....
Prendi lo schema della centralina di controllo temperature del trafo,
unisci con un conduttore i contatti di allarme alla bobina di sgancio
dell'interruttore...
In genere il produttore dell'interruttore può fornirti lo schema
unifilare dei circuiti interni all'interruttore e la morsettiera a cui
portare i conduttori dei vari impianti esterni (contatti di
sovratemperatura, pulsanti di sgancio ecc.ecc.).
Non posso entrare di più in merito perche' la documentazione varia
moltissimo da costrutture a costruttore.
Qapla!

Grazie, ho realizzato lo schema della centralina del trafo e su quella non
ho problemi, per qunto riguarda la parte dell'interruttore MT ho qualche
dubbio, ma visionando lo schema dell'interruttore sembrerebbe quasi che devo
esclusivamente portare alimentazione (passante tramite UPS) agli ausiliari e
sfrutttare un contatto in chiusura per eventuali sganci, giusto?
<Korha Mike> ha scritto nel messaggio
news:bkm6j21fa73mb1igh...@4ax.com...


sfrutttare un contatto in chiusura per eventuali sganci, giusto?
Direi di si....
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: taparelle elettriche

Devo effettuare il collegamento di 10 tapparelle elettriche con motore a
220v (con un filo diretto e 2 ritorni apre e chiude) mediante  comando a
doppio pulsante.
Fino a qua nessun problema
La mia domanda č qual'č la soluzione piů rapida ed economica per realizzare
un comando centralizzato di tutte e 10 le tapparelle.
fino ad oggi io per un massimo di 4 ho utilizzato i relč,so che esistono in
commercio delle centralline perň non ne conosco le caratteristiche; mi
sapete indicare delle marche
Grazie

 wrote in message
8kd0tc$t88$1...@nslave2.tin.it...


 un comando centralizzato di tutte e 10 le tapparelle.
Ho risolto nel mio caso con un BUS EIB ed unità I/O della ABB.
Il cliente, che si è posto meno il problema economico, ne è soddisfatto.
P.S. Per 10 punti tapparella la spesa comincia a diventare ragionevole.
Ciao, Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"


Spesso mi sono trovato nelle tue stesse condizioni;
se i motori sono pochi (da 1 a 6, c.a) secondo me conviene ancora il sistema
tradizionale a relè, per più motori ci sono diversi sistemi tra cui i mini
PLC come il Logo Siemens, Easy Klockner ecc. . Ultimamente chi forniva le
finestre da motorizzare aveva anche una centralina elettronica (a dire il
vero sembrava fatta in casa) che oltre a centralizzare l'apertura e la
chiusura, si azionava automaticamente anche in caso di pioggia (con
opportuni sensori), ma in questo caso si trattava di finestroni;
la marca ? mi sembra fossero della Velux ma non ci scommetterei;
il prezzo? non lo so, non gli ho acquistati io.
Ciao
--
----------
Robby T.
robby...@libero.it

 commercio delle centralline perň non ne conosco le caratteristiche; mi
