Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento di messa a terra

Salve a tutti.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi.
Mi occupo di produzioni video ( riprese in esterni e regia mobile ). Volevo
sapere come realizzare un collegamento di messa a terra per l'impianto
elettrico, partendo da un mezzo mobile ( Van ). L'intero impianto serve ad
alimentare le apparecchiature presenti sul mezzo e le varie postazioni in "
piazza ".
Grazie.
--
_________________
ESSELLE production
  Salvatore Labadia
 
www.esselle.net
 
ess...@esselle.net

 piazza ".
Purtroppo non è una cosa così semplice da spiegare, mancano un pò di dati.
Per esempio:
1 - il van e l'impianto in piazza come viene alimentato ?
a) da un gruppo elettrogeno
b) da contatore enel
c) altro
Se è alimentato da gruppo elettrogeno, il neutro come è messo a terra ?
2 - potenze in gioco ?
Ti consiglio di rivolgerti ad un elettricista. Cmq, semplificando al
massimo, se nelle vicinanze c'è un impianto di illuminazione pubblica puoi
utilizzare lo stesso impianto di terra come dispersore, collegare un cavo
H07V-K G/V da 6 mmq ad un collettore di terra dal quale poi ripartire con
tutti i conduttori di protezione del van e della piazza. Tutto l'impianto
elettrico deve essere protetto da un interruttore differenziale coordinato
con il valore della resistenza di terra (da misurare). Se non c'è un
impianto di terra esistente, devi piantare qualche picchetto.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

 Michele Guetta - Perito Industriale
Nella maggior parte dei casi l'alimentazione, viene presa da contatore enel
o dall'illuminazione pubblica ( comunque enel ).
Il fatto è che non sono io ad occuparmi di questo, ma c'è il service
audio-luci che predispone il tutto; prelevando le classiche tre fasi e
neutro senza messa a terra.
Proporzionalmente ( almeno credo ) alle tre fasi vengono caricati: City
color, piantane con Par, impianto audio ed effetti, montacarichi  etc. La
potenza in gioco va dai 50 agli 80 Kw.
Io quando arrivo nella location, mi collego all'impianto predisposto che ti
ho descritto. Il nostro carico nella peggiore delle ipotesi può raggiungere
1,5 Kw su 220 v.
Prelevo l'alimentazione dal quadro elettrico del service e raggiungo il van
dove c'è il mio quadro elettrico con interruttore differenziale 0,03 e
magnetotermico 25A; poi partono diverse diramazioni per le postazioni camere
etc.
A questo punto subentra il problema del collegamento a terra.
Il van in quanto massa metallica, anche se isolato da terra ( ha i
pneumatici ma chiunque e noi stessi potremmo toccarlo) va collegato a terra
?
Se si, come, indipendentemente dall'impianto che troviamo sul posto ?
Dovremmo avere con noi un certificato di conformità per l'impianto, per così
dire volante, che ci riguarda ?
Il tutto è realizzato comunque con prese e spine del tipo a norme CEE ( non
conosco il termine tecnico ).
Forse chiedo troppo, comunque grazie per qualsiasi consiglio e/o giudizio.
_________________
ESSELLE production
  Salvatore La
 
www.esselle.net
 
ess...@esselle.net

 dire volante, che ci riguarda ?
No. Il tuo impianto non rientra nel campo di applicazione della L. 46/90 e
pertanto sei escluso. Siccome sò (facendone parte) che molte commissioni di
vigilanza di pubblico spettacolo sono contente solo se trovano un pezzo di
carta con scritto "dichiarazione di conformità", per questi burocrati è
sufficiente una dichiarazione su carta semplice nella quale dichiari che
l'impianto elettrico del tuo van non rientra nel campo di applicazione della
L. 46/90 ma che in ogni caso è conforme alla regola dell'arte secondo la L.
186/68 e rispetta la norma CEI 64-8, inoltre tutti i componenti sono
conformi alla direttiva BT e EMC essendo marcati CE.
Utlimo consiglio, testa periodicamente il differenziale visto che la
sicurezza è tutta lì.
Buon lavoro.
--


Grazie di tutto, sei stato preziosissimo.
Ultima domanda se il service, non è serio, e quindi non ha la messa a terra;
come mi predispongo ?
Buon lavoro anche a te.


 come mi predispongo ?
Ti realizzi il tuo impianto di terra (illuminazione pubblica o picchetti) e
lo colleghi al collettore di terra del tuo quadro.


--
