Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SELV e PELV: dubbi

Ciao a tutti
Dal libro "Manuale degli impianti elettrici" ed. UTET, dove si parla
di SELV e PELV, a pag. M-47, alla voce "Separazione dei circuiti" si
legge:
---------------
Le parti attive del circuito SELV o PELV devono essere separate
da quelle di altri circuiti con accorgimenti pari a quelli previsti
fra il primario ed il secondario di un trasformatore di sicurezza
(isolamento doppio o rinforzato oppure schermo collegato a
terra).
La separazione tra i conduttori del sistema SELV o PELV ed i
conduttori di qualsiasi altro circuito deve essere realizzata
ricorrendo ad uno dei seguenti metodi:
- mediante conduttori separati materialmente;
- con i conduttori del circuito SELV o PELV muniti, oltre che del
loro isolamento principale, di una guaina isolante;
- con i conduttori dei circuiti a tensione diversa separati da uno
schermo o da una guaina metallici messi a terra;
- con i circuiti a tensione diversa contenuti in uno stesso cavo
multipolare o in uno stesso raggruppamento di cavi, a condizione
che i conduttori dei circuiti SELV o PELV siano isolati,
nell'insieme od individualmente, per la massima tensione presente.
---------------
Personalmente ho un qualche dubbio. Nel secondo punto non e'
specificato il grado di isolamento minimo per i circuiti SELV-PELV;
deve essere compatibile con le tensioni presenti nei circuiti
SELV-PELV (max 50V, quindi classe 01), oppure con la massima tensione
presente nella conduttura (ipotizzando che gli altri circuiti siano a
230/400, quindi classe 05)?
Il quarto punto l'ho interpretato cosi':
p.es
., con un unico cavo FROR 300/500 10G1,5, e' possibile alimentare
un motore a 400V con 3 conduttori + PE, ed i rimanenti 6 conduttori
utilizzarli per circuiti SELV-PELV. E' corretto? A "sentimento" direi
di no (o, per lo meno, personalmente non farei mai un collegamento
simile).
Sempre il quarto punto, parla di "stesso raggruppamento di cavi"
(senza specificare con guaina), ne deduco che, 
p.es
., nelle canaline
di cablaggio dei quadri elettrici, possono coesistere conduttori di
circuiti SELV-PELV assieme a conduttori di altri circuiti (
p.es
 F.M.),
purche' siano isolati per la massima tensione presente (tipicamente
230/400, quindi classe 05).
Ma tutto questo, non e' in contraddizione con l'introduzione del
paragrafo? 
Riporto per chiarezza:
Le parti attive del circuito SELV o PELV devono essere separate
da quelle di altri circuiti con accorgimenti pari a quelli previsti
fra il primario ed il secondario di un trasformatore di sicurezza
(isolamento doppio o rinforzato oppure schermo collegato a
terra).
Mi risulta che i cavi ad isolamento doppio o rinforzato non esistono,
ma sono considerati tali i cavi multipolari o unipolari con guaina,
con grado di isolamento di un gradino superiore alla  tensione del
circuito a cui fanno capo.
Se qualcuno riuscisse a delucidarmi in materia, sarei molto contento
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)

Se qualcuno riuscisse a delucidarmi in materia, sarei molto contento
Molto probabilmente ora hai le idee ancora piů confuse.
Ciao
Ambro

Molto probabilmente ora hai le idee ancora più confuse.
Tutt'altro, ho le idee molto piu' chiare.
Grazie 1000 per le spiegazioni.
