Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: è possibile fornitura doppia in parallelo?

Salve,
capisco che può sembrare una richiesta strana, ma avendo problemi a
realizzare una fornitura unica da 50 kW (per una ristrutturazione: problemi
di spazio per il gruppo di misura che richiede uno spazio di 140*70cm)
sarebbe possibile installare due forniture da 25 kW (ho una nicchia interna
ed una esterna sui lati dello stesso muro, dove troverebbero posto i
contatori da 25) e collegarle in parallelo per alimentare un unico impianto?
scusatemi se ho detto una bestialità...

 non sapendo come risolvere il suo problema ha 
scritto nel messaggio news:d6ki2i$9r3$1...@balena.cs.interbusiness.it...

Caro Oblomov, (ma i nomi li scegliete con le tessere dello scarabeo?)
tecnicamente stai pensando ad alimentare un impianto elettrico da due lati 
mediante due forniture indipendenti e la cosa non è difficile.
Dal punto di vista invece della fattibilità legislativa non credo sia 
consentito dall'ente fornitore.
Diverso è il caso se invece hai bisogno di una utenza stagionale (ad esempio 
un chiller per condizionamento con funzionamento solo estivo) che puoi 
alimentare da una sola delle due forniture. In questo caso potresti separare 
i due impianti e alimentare il chiller dal contatore con fornitura 
stagionale.
Più che altro mi sembra la tipica richiesta da architetto (non me ne 
vogliano i colleghi architetti ;-)...
Perchè invece non utilizzi un contenitore stradale del tipo conchiglia? 
risolveresti il problema della nicchia.
ciao
val

 scrisse:

no. un provvedimento del CIP non consente che lo stesso utente per
lo stesso immobile abbia 2 forniture di energia.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

bambi ha scritto:

cancella tutto : (
puoi sicuramente utilizzare due forniture ovviamente intestandole a due 
ragioni sociali diverse ed omettere la protezione da sovracorrenti se 
sei a meno di tre metri dal quadro generale (così ottimizzi gli spazi);
quanto alla Conchiglia, credo proprio che farebbe un figurone a casa di 
chi l'ha proposta e non nella ristrutturazione di cui si parlava.
Scusate lo sfogo  ma mi fanno letteralmente cagare quei "casermoni" con 
tanto di portelle in lamiera o peggio armadi stradali da illuminazione 
pubblica, sopratutto davanti a nuovi edifici o peggio a ristrutturazioni 
di rustici.
oto

 Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
è strano che tu dica ciò, visto che solo due settimane fa sono stato in una 
clinica privata che ha due forniture in BT trifase, con due contatori 
elettronici (nuovo tipo).
Quindi la cosa è effettivamente possibile.
Forse la fornitura è stata effettuata prima dell'entrata in vigore del 
provvedimento CIP di cui tu parli?
E vale anche per le forniture stagionali?
mi daresti un riferimento più preciso?
ciao
val

 trovarsi con una potenza complessiva disponibile pari alla somma delle
due.
infatti pensavo proprio a questo...


 
L'obbligo di progetto per impianti con potenza oltre i 6 kW si applica 
solo agli impianti civili condominiali (vani scale etc.) ( vedi Legge 
46/90 e DPR relativo);
Non è necessario collegare in parallelo le due forniture ma 
semplicemente realizzare due impianti fisicamente separati anche 
all'interno della stessa struttura.
Pare inutile considerare il vincolo di servitù in quanto la proprietà è 
unica ma con due ragioni sociali diverse.
Ciao
Oto