Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziale e magnetotermico come si fa a sapere il lato dove mettere fili

Nell'interruttore differenziale e in quello magnetotermico è importante 
individuare il lato dove va collegata la corrente di arrivo e di 
conseguenza il lato dove vanno collegato gli utilizzatori, oppure è 
indifferente, comunque si installa è la stessa cosa?
in base al mini schema riportato sugli interruttorri si puo' sapere 
anche in riferimento alle norme quale è il lato dove va messa la 
corrente di ingresso?
uso comune è mettere l'ingresso corrente sopra, avendo il differenziale 
e il magnetotermico di fronte e in modo che l'interruttore è ON se messo 
in alto;
pero' ora su un differenziale della siemens 5sm3 ho una figura in cui è 
l'inverso.
qualè è la soluzione corretta?
Avendo inoltre 2 differenziali è preferibile collegarli uno dietro 
l'altro in modo che se uno non funziona subentra l'altro; oppure
usare il secondo su una linea dove ho due condizionatori, anche se 
questa soluzione mi sembra un po' uno spreco visto l'utilizzo limitato
dei condizionatori.
Volevo 'rafforzare' il differenziale che già ho e che all'inizio di 
tutto l'impianto, visto che  non esiste la linea di terra (vecchia 
abitazione)e quindi un differenziale in piu' forse aumenta di poco
la sicurezza affidata ad uno solo.
grazie

 
Utilizzare due differenziali in serie non comporta nessun vantaggio.
Utilizzare differenziali con corrente differenziale inferiore (es. 10
mA al posto di 30 mA) è a favore della sicurezza, ma si potrebbero
avere scatti intempestivi in vecchi impianti.
L'impianto di terra è vivamente consigliato (almeno che nel tuo caso
non sia addirittura obbligatorio...c'è una dichiarazione di
conformità?).

 Utilizzare due differenziali in serie non comporta nessun vantaggio.
Invece comporta un vantaggio. La probabilità che entrambi siano guasti è
minore della probabilità che uno solo sia guasto.


Bene allora è sicuramente meglio montarne dieci, non si sa mai............
Nel montaggio in serie di apparecchi uguali si perde la selettività,
quindi non conviene, riguardo al senso di connessione questo non è
lasciato al caso ma è dichiarato dal costruttore, il senso dipende
dalla geometria costruttiva e se invertito riduce drasticamente il
potere di interruzione, fortunatamente oggi molti interruttori
non hanno più questo "difetto"
Saluti Angelo

 Bene allora č sicuramente meglio montarne dieci, non si sa mai............
Tenendo conto che si parla di un impianto in cui non viene distribuita la
terra direi che la soluzione di metterli in serie non č poi cosě stupida, se
la sicurezza delle persone č affidata solamente ad un apparecchio
elettromeccanico (che si puň guastare) e si crea una ridondanza delle
protezioni si possono avere solamente vantaggi in termini di sicurezza.
Non sei d'accordo?
A parte questo io cercherei comunque di realizzare un impianto di terra
adeguato.
Saluti
Fabio

 Nel montaggio in serie di apparecchi uguali si perde la selettività,
Selettività per un unico differenziale montato a monte dell'impianto?
Di quale selettività parli?

 adeguato.
Premettendo che ovviamente sono d'accordo, che intendi con "non è
distribuita la terra"?

 distribuita la terra"?
Mi sono espresso male, volevo dire che, a quanto ho capito, non esiste ne
impianto di terra ne il PE distribuito (vecchio impianto).
Ciao
Fabio


Senza impianto di terra l'intervento del differenziale non è certo. Metterne
più di uno serve a poco, potrebbero non intervenire entrambi. Se vuoi
aumentare la sicurezza, senza impianto di terra, puoi installare un
differenziale con Idn 10mA.

 sinistra a destra.
Non è più un obbligo ma una raccomandazione.
Ambro

 differenziale con Idn 10mA.
ma potrebbe poi scattare piu' facilmente per qualsiasi motivo oppure 
visto che l'impianto č senza terra i casi si verificanno molto meno?

 Senza impianto di terra l'intervento del differenziale non è certo. [cut]
Scusa, ma questa da dove salta fuori?
A meno di guasti/difetti del differenziale, il suo intervento è sempre certo
al superamento della soglia.

 ha scritto nel messaggio
news:2m7s9tF...@uni-berlin.de...

Ma li leggete i post prima di scrivere? Se togli la frase dal contesto
sembra una sciocchezza. Stiamo parlando di guasto a terra e contatti
indiretti. E' ovvio che alla soglia l'interruttore interviene, il problema è
farlo arrivare alla soglia. Altrimenti realizzare l'impianto di terra
sarebbe inutile.
Saluti
Tullio Petroccione


Scusa, però forse ti eri espresso male anche tu, non ho tagliato un pezzo di
frase, l'ho presa tutta da inizio al punto.
Comunque in qualsiasi contesto una frase come quella mi sembra poco corretta
.... questione di opinioni evidentemente
Ciao