Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: E se volessi non prendermi una polmonite? (della scelta di un magnetotermico)

 Giovanni
E' anche un banale calcolo, ma non si deve trascurare la tipologia di
installazione... Come dissipa il calore del limitatore Enel? E' dentro un
armadio, in comune con altre 30 utenze, non vi è aerazione ecc. ecc..)
Sicuramente la installazione di una apparecchiatura selettiva con il
limitatore la sconsiglio... (entrano in campo molti, troppi fattori...) con
il rischio di "autolimitarsi" la fornitura.
Sarebbe da considerare
1) un aumento contrattuale a 4,5 kW
2) la installazione di uno strumento verificatore sull'impianto, con
momentanea disalimentazione dei carichi non prioritari...
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

: Ahhhhh!!! Troppo complicato! Mi piacciono le cose semplici... da
: quanto lo debbo mettere 'sto magnetotermico? Quello attualmente DENTRO
: l'appartamento è un Siemens C25 30 mA.
:
Come ha giustamente detto il collega Ferri, non è di facile soluzione il
problema.
Il limitatore che mette l'enel è tarato a 16 A e dintorni; tu in casa puoi
mettere:
1) 16 A, ma essendo i due uguali non saprai mai quale scatta prima.
2) 13 A, ma oltre a limitarti da solo la potenza massima, che passa da circa
3200 W a circa 2500 W, avrai ancora un margine d'incertezza dato da una non
imrpobabile sovrapposizione delle curve d'intervento dei due interruttori.
Ribadisco i consigli di Ferri.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

Per i sovraccarichi, visto che l'ENEL fornisce un interruttore
magnetotermico 17A e credo curva B, la soluzione è installare un salvamotore
con corrente massima 16-20A.
E' da provare per regolarlo per bene, oppure usare una pinza amperometrica.
Per i cortocircuiti
si può  installare in serie al salvamotore un interruttore magnetotermico
16A curva B.
Non ho mai provato una soluzione del genere, ma dovrebbe funzionare.


l'appartamento è un Siemens C25 30 mA.
Una volta vidi un dispositivo da quadro che avvisava con un cicalino
del sovraccarico in corso.
Per esempio lo si tara a 14A: si accende la TV, la luce... non appena
l'assorbimento arriva a 14A quello comincia a suonare. A quel punto o
ci si ferma o si accende pure la lavastoviglie e scatta il "generale"!
Non vorrei dire bestialità, ma mi pare che si chiamasse "Grillo" e ce
n'era pure una versione da installare al posto di una presa o dentro
una cassetta di derivazione... roba di un paio di Intel fa...
Saluti
Francesco


L'ho fatto tre anni fa a casa mia... e funziona perfettamente...
e chiaro che il lavoro deve essere fatto da un tecnico "qualificato"!
in ultimo mi sembra che tra i modulari della ABB serie S500K ci sono i 2P
TMD con termica regolabile...
ciao Luca
PS
il mio MSS l'ho dovuto regolare a circa 15A (rms tensione 236V)

 ripristinare il magnetotermico.
Ascolta, aspetti che l'Enel cambi il tuo contatore (qualche mese ancora)
avrai allora un mgt 63 A curva D.
Per il cortocircuito potrai mettere un mgt che scatti prima del contatore e
poi potrai mettere un apparecchietto che motorizzandolo te lo ripristina
automaticamente (se il guasto è falso) per il sovraccarico invece potrai
utilizzare un gestore di carichi ad onde convogliate che ti stacca i carichi
a seconda delle priorità che tu gli darai.
Tutto questo ha un costo (io metterei solo il gestore carichi) ma ti risolve
il problema.
Saluti
Mapa

CMQ prova a fare una analisi con l'ufficio commerciale dell'Enel;
probabilmente se sei un "divoratore" di kWh il contratto da 4,5 kW, anziché
gli striminziti 3 kW non saranno un onere cosě grande.... (solo i primi kWh
hanno una tariffa agevolata).
--


 Giovanni
Ciao
Mapa

 Giovanni
La soluzione del salvamotore è un "un trucco", ma ha delle
controindicazioni...
il salvamotore è un interruttore magnetotermico con curva d'intervento
magnetica tarata per non aprire con le correnti d'iserzione della macchina.
Ora la corrente di corto circuito minima che potresti avere in casa
soprattutto se limitata da impedenza (guasto non franco) potrebbe essere
vista dal salvamotore come un sovraccarico e quindi con intervento non
istantaneo...rischio incendio!
Dovreti quindi mettere in serie a questo un magnetotermico con intervento di
c.to
 
c.to
 + rapido...o un fusibile...(economico)
tutto questo funziona... ma è un po' un "accrocco" al contrario la gestione
carichi, sopratutto in visione di un utilizzo come economizzatore è più
elegante...
anche se + costosa...
in conclusione io a casa mia alcuni anni fa (quando la gestione carichi ad
onde convogliate era fantascienza...) ho messo la soluzione del salvamotore,
ma come progettista non chiederei mai ad un elettricista di installare la
stessa soluzione ...
in ultimo è molto probabile che nei prox mesi passerò alla soluzione
"gestione carichi" :-))
ciao Luca

 Giovanni