Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: manuale uso e manutenzione impianto

Il coordinatore per la sicurezza chiede a un elettricista il "manuale
d'uso e manutenzione dell'impianto elettrico". L'edificio e gli
impianti ovviamente sono gia finiti, e l'elettricista ha rilasciato la
dichiarazione di conformita'. Il coordinatore 494, contattato al
telefono mi ha detto che non sa che cosa sia ma glie lo ha chiesto la
societa' del leasing.
Impieghero' mezzora a scriverlo, non e' un problema, ma voi ne avete
mai sentito parlare?
Saluti.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 mai sentito parlare?
E' previsto dalla 494 il "piano delle manutenzioni", normalmente nei
capitolati si prescrive che al termine dei lavori l'impresa rilasci il
manuale d'uso e manutenzione. Questo è più frequente nei lavori pubblici,
anche se, per esempio, io lo richiedo anche nei lavori privati. IMHO, come
c'è l'obbligo del manuale d'uso e manutenzione per una macchina, è giusto
che il committente possieda alla fine dei lavori il manuale d'uso e
manutenzione degli impianti elettrici con il quale fare formazione al
personale interno e programmare le manutenzioni. Sul contenuto c'è tanta
strada da fare..............
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:3de27542...@news.virgilio.it...



Ti ringrazio.
Per ora gli scrivo un riassunto delle disposizioni 46/90, 477/91,
462/01 e gli ricordo di provare i differenziali con il tasto TEST ogni
mese, verificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza, non
riarmare gli interruttori prima di avere eliminato il corto circuito.

mesi e che esegua
Ho un dubbio. Non gli dici di provare con lo strumento l'intervento
dei differenziali alla corrente Idn, ma con il pulsante di test vero?
Ma l'indicazione del costruttore non e' di testare l'apertura
mensilmente?
Goofy - 
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 d'uso e manutenzione.
Chiamarlo manuale o indicazioni per la manutenzione, poco cambia, la
sostanza è quella.


 progettista, 99 su 100 non lo danno per risparmiare.
La gestione della manutenzione è ovviamente a carico del committente,
nessuno ha detto diversamente; il problema è che se il progettista siccome
non è pagato non da alcuna indicazione sui criteri minimi di manutenzione
dell'impianto progettato rischia di essere chiamato in causa.
In questo caso anche se non sarà condannato (non siamo sicuri, visto come
funziona la giustizia in Italia) sarà comunque chiamato in causa e dovrà
difendere le sue argomentazioni.
Purtroppo non ricordo dove l'ho letto e/o dove tengo il riferimento ma mi
sembrava di aver letto un provvedimento giudiziale di cassazione nel quale è
avvenuto più o meno quanto descritto nella mia precedente.
Appena ho un po' di tempo provo a cercarlo, poi vi faccio sapere.
p.i. Baldini Fausto

 mensilmente?
Si, scusami ma ho palesemente sbagliato.

 p.i. Baldini Fausto
Scusa se ti faccio un piccolo appunto "deontologico", ma il CNPI ha
deliberato che l'abbreviazione da utilizzare per il titolo di perito
industriale è "per. ind." e non "p.i.".



deviando dal treahd, mi intrometto con un dubbio, nei LLPP, il piano
di manutenzione, va redatto solo x i di importo superiore a 35.000€ ?
Così mi pare dalla lettura dell'art. 40 comma 9 del regolamento di
attuazione.
Stefano
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

 industriale č "per. ind." e non "p.i.".
Lo so, č solo che sono rimasto all'antica....
per. ind. Baldini Fausto

 Bene, se lo trovi fammi sapere che mi interessa.
Non ho avuto ancora tempo di rovistare nello studio, però stamattina ho
trovato casualmente
un articolo sulla redazione dei manuali d'impianto da cui traggo quanto
segue :
(...)
La Legge 109/94, conosciuta come legge Merloni, specifica per le Opere
Pubbliche, modificata dalla Legge 216/95, introduce il tema del progetto
della manutenzione all'art. 16 - Attività di progettazione, comma 5:
"Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento".
La legge Merloni, complessa e poliedrica, ancora attende un regolamento di
attuazione, oggi si conoscono delle bozze da cui già si può dedurre che
questo prevederà un "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti",
differenziato in relazione all'importanza ed alla specificità di essa, e
sarà costituito da più documenti finalizzati a consentire un corretto uso,
un'agevole manutenzione ed un controllo periodico per l'accertamento del
relativo stato di conservazione.
Da cui si deduce che per le opere pubbliche dovrebbe essere imposto di
Legge.
Per i privati rimane la Guida CEI 0-2, che essendo una guida consiglia
solamente di farlo..
Per le sentenze spero di trovare qualcosa..
Saluti
per. ind. Baldini Fausto