Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: INFO:BIO-SWITCH

mi hanno chiesto un offerta per un impianto di appartamento con sistema
bio switch, alla mia domanda, che cos'è? mi è stato risposto che quando
si va a letto l'ultima luce che spegni toglie tensione alla camera
compreso linee passanti per muri perimetrali, pavimento e locali
adiacenti.
si può progettare con dei comuni relè e contattori oppure c'è un vero e
proprio sistema? ho bisogno di più informazioni possibili
grazie a tutti anticipatamente
ciao  Silvio V

 ciao  Silvio V
Ciao
Bruno Aprile

ciao  Silvio V
Ciao
Sono nelle tue stesse condizioni anche a me e stato richiesto questo
bio-switch e alla mia richiesta di maggiori info mi è stato spiegato il
funzionamento e mi è stato detto che costa circa 180.000.Comunque se puoi
aspettare nei prossimi giorni mi sarà comunicato chi lo produce e dove lo si
può comprare. Certo che se ne incontrano di gente particolare questa vuole
oltre il bio switch anche tutto l' impianto schermato (tubi metallici? cavi
schermati?)bohhhhhh!

Sul fatto che il concetto sia tutto errato ci sarebbe da discutere,
mentre č forse vero che il pericolo sia sopravvalutato.
In ogni caso ci sono sempre piů architetti che prevedono il
disgiuntore di corrente (cosě si chiama) e diverse ditte che lo
producono (quasi tutte estere).
La bioarchitettura non "alimenta" soltanto "manie" ma cerca di
risolvere problematiche con soluzioni ecologiche e nel rispetto
ambientale. E poi che ne sappiamo veramente degli effetti dei campi
elettrici e magnetici?
Stefano
ste...@tin.it

 proprio sistema? ho bisogno di piů informazioni possibili


in modo insalubre la stanza da letto.
Vorrei precisare che il disgiuntore elimina il campo elettrico presente
nelle immediate vicinanza dei cavi elettrici, quando non sono sotto carico,
mentre quando scorre corrente e' presente anche il campo magnetico.
Evidentemente poiche scollega l'impianto quando non e' usato elimina
l'inconveniente del campo elettrico.
Ora ho un appuntamento urgente, e vi lascio, potete trovare molto materiale
su queste cose al
SANA di Bologna (e dovrei esserci anch'io, contattatemi per e-mail se
interessati) che si terra' il prossimo Settembre.
Daro' una risposta sui cavi schermati al piu' presto.
saluti
sim


Eviterei di perderci in considerazioni poco tecniche sulla validità o meno
del sistema... :-)
io ne ho  installati alcuni forniti da NATURALIA-BAU di Merano, tel. 0473
440313, sono rivenditori di prodotti biotecnologici per edilizia.
Il prodotto in questione è il disgiuntore di rete BIOLOGO NEFA 1x16
Funziona bene e non ho avuto problemi.
Il cliente ha  pagato e quindi direi che i campi magnetici erano positivi
:-)))))
Scusate l'humor estivo.
ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 
ste...@tin.it
Aggiungo solo l' ultima cosa e poi farň da spettatore, comunque interessato.
Io sono rimasto fermo alle dispute fra alcuni studiosi del fenomeno e i tecnici dell'
Enel quando questi ultimi dovettero  affrontare gli innumerevoli ostacoli per
ottenere permessi per la costruzione degli elettrodotti. Il problema riguardava
infatti la salute degli abitanti degli stabili situati sotto di essi.
Ancora oggi si sentono pareri discordi anche se prevale maggiormente l' opinione che
il campo elettrico sotto un elettrodotto da 380/220/135KV č dannoso alle persone che
vi abitano sotto o nelle immediate vicinanze.
Allo stato attuale pertanto mi rifiuto di pensare che il problema possa essere
sentito a livello domestico.
Posso capire se andiamo su valori di tensione appunto nell' ordine dei KV. E poi
penso a come farei a dormire d' estate senza ventilatore :-))
Se il problema č sopravvalutato lo č sicuramente perchč qualcuno deve vendere
prodotti nuovi ( dove non c' č concorrenza si vende ai prezzi che si vuole e si vende
sicuramente ). Prima perň bisogna studiare il sistema di rendere appetibili se non
indispensabili i nuovi e sconosciuti prodotti.
Scusate se mi lascio prendere sempre dal mio spirito critico.......ma sono fatto cosě
:-)
Saluti
Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile


AH! AH! AH!
Sei incappato nell'Architetto New Age di turno?
L'apparecchio che ti e' stato chiesto, in italiano si chiama "disgiuntore" e
funziona cosi':
quando il circuito da esso derivato non ha carichi inseriti (la rilevazione
viene fatta con una debole tensione continua applicata al circuito), il
dispositivo seziona il circuito medesimo; quando viene inserito un carico il
circuito viene ricollegato alla rete.
Semplice ma... a che cosa serve?
Secondo le piu' recenti ed innovative ricerche in campo
"bio-architettonico", la presenza di campi elettromagnetici nei locali ove
si riposa e' nociva alla salute; pertanto in camera da letto sono vietate le
radiosveglie, le lucette notturne e tutto cio' che e' elettrico.
I bio-architetti hanno giustamente rilevato che le stesse linee elettriche
all'interno degli edifici sono origine di campi elettromagnetici (elettrico
=> elettromagnetico... qualcosa in comune devono avere), quindi
vanno sezionate dalla rete quando si riposa (il verbo "sezionare" e' mio).
Domanda: in assenza di corrente, con due conduttori vicini (e praticamente
twistati) tra i quali sussiste una DDP alternata e dei quali uno e'
praticamente a 0 volt nonche' collegato a terra, il Campo Elettrico dov'e'?
Saluti a tutti e Buone Vacanze (anche ai bio-Architetti, ne hanno
bisogno)!!!
Ing. Roberto FURLAN
P.S.
ho scritto questa risposta prima di accorgermi del thread che seguiva,
comunque vedo che sono in buona compagnia!

 proprio sistema? ho bisogno di più informazioni possibili
Mi sembra che tutti hanno risposto che ci vuole un disgiuntore
elettrico...
francamente non mi sono e non mi hannno mai posto il problema...
e non mi sono mai informato..
ma non si potrebbe fare con un semplice rele' monostabile ed un rele' di
potenza??
la spesa e' modica (40k +/-) ed il funzionamento e' identico...
rele' monostabile tipo quelli che danno il consenso agli impianti di
filodiffusione...
Ciao  :o)
-- 
Ridi e il Mondo ridera' con te.
Piangi e avrai bisogno di un fazzoletto.
---
Sostituisci "xxxxx" con "pscss" per rispondere via mail



Silvio V wrote:

mi hanno chiesto un offerta per un impianto di appartamento
con sistema

bio switch, alla mia domanda, che cos'è? mi è stato risposto
che quando

si va a letto l'ultima luce che spegni toglie tensione alla camera

compreso linee passanti per muri perimetrali, pavimento e locali

adiacenti.

si può progettare con dei comuni relè e contattori oppure
c'è un vero e

proprio sistema? ho bisogno di più informazioni possibili

grazie a tutti anticipatamente

ciao  Silvio V


Bio Sensor

HOLZER Sas (BZ)

fax 0473/620135

tel. 0473/621717

(vari modelli, 3 anni di garanzia, un po' costosi però)

Schalk NFA 60

ECO-ART Srl (CN) (Att.ne Luca Lingua)

fax 0171/402300

tel. 0171/402770

(direi il più economico del gruppo)

Biologa NEFA 16

NATURALIA BAU (BZ) (Att.ne Helga Pircher)

fax 0473/440315

tel. 0473/440313

(garanzia 5 anni, più economico del BioSensor)

Per capire meglio come funzionano i disgiuntori basta che tu richieda
un fascicolo tecnico ad uno dei tre produttori che ti ho indicato, se non
fammi sapere che ti posto qualcosa.

Le considerazioni economiche che ho fatto si limitano ai prezzi di
listino, non vengono considerati eventuali sconti e/o offerte.

Un'ultima considerazione... tutti e tre i nominativi che ti ho dato
hanno in catalogo altri prodotti per realizzare un "impianto elettrico
biocompatibile al 100% ", dal multifilo intrecciato e schermato per ridurre
al minimo la dispersione dei campi, ai coperchi per le scatole schermati,
passando per la vernice schermante, senza fare commenti in merito dico
solo che, come in tutte le cose, è il buon senso che alla fine fa
prendere le decisioni (al progettista, all'installatore e al committente).

 

Per maggiori informazioni sulla pericolosità dei campi elettromagnetici
consiglio la lettura di "Elettrosmog" dell'istituto di ricerca KATALYSE
edito da Soc. Ed. Andromeda (BO) che si distingue per tecnicità
e precisione in un mare di libri pseudoscientifici che hanno più
a che vedere con la filosofia che con la "scienza"

 

Alessandro

 



--

"Per noi, viandanti, eternamente in cerca della via più solitaria,

       il giorno non inizia dove finisce
un altro giorno;

   e nessuna aurora ci trova dove il tramonto ci ha lasciato.

           
Mentre la terra dorme, noi navighiamo."





Filippo Murabito wrote:

 Certo che se ne incontrano di gente particolare
questa vuole

oltre il bio switch anche tutto l' impianto schermato (tubi metallici?
cavi

schermati?)bohhhhhh!

Ma lo vogliono anche dopo che gli hai detto quanto arrivano a spendere
per un impianto del genere?? (^_^)

Ciao



 è stato scritto:






Filippo Murabito wrote: 


 Certo che se ne incontrano di gente particolare questa vuole 

oltre il bio switch anche tutto l' impianto schermato (tubi metallici? cavi 

schermati?)bohhhhhh!


Ma lo vogliono anche dopo che gli hai detto quanto arrivano a spendere per un impianto del genere?? (^_^) 





Si', ed e' questo il bello!!!



Dice il saggio: E' piu' facile metterlo in c... alla gente piuttosto che in testa.



Saluti!



Ing. Roberto FURLAN



P.S.:

I polli vanno spennati prima di essere cucinati.





>I polli vanno spennati prima di essere cucinati.
Appunto


    Un'ultima considerazione... tutti e tre i nominativi che ti ho dato
hanno in catalogo altri prodotti per realizzare un "impianto elettrico
biocompatibile al 100% ", dal multifilo intrecciato e schermato per ridurre
al minimo la dispersione dei campi, ai coperchi per le scatole schermati,
passando per la vernice schermante, senza fare commenti in merito dico solo
che, come in tutte le cose, è il buon senso che alla fine fa prendere le
decisioni (al progettista, all'installatore e al committente).
    Una considerazione:
    ho installato per un mio cliente i disgiuntori, i cavi schermati, ecc.
    la casa è tutta costruita con il sistema biotecnologico.
    E Poi....
    lavorano per 8 ore al giorno al computer, usano il forno a microonde,
stanno attaccati al cellulare costantemente, mangiano cibi precotti e
surgelati.
    ???? :-)))


 
  wrote in message 
37A83F3E...@softhome.net
...







 
Magari dopo aver fumato qualcosa
."


:-))))





penso a come farei a dormire d' estate senza ventilatore :-))
E' un problema tuo.
saluti
sim

praticamente a 0 volt nonche' collegato a terra, il Campo Elettrico dov'e'?
Scusa ma sei un ing. civile?
saluti a tutti
sim

 sim
Ciao


 wrote in message
37A34B62...@tiscalinet.it...


anche come eseguire l'impianto elettrico .
Sigh
( 
E la sua parcella cresce al crescere dell'importo dell'impianto. :-(
Se io installo mostrine in radica di noce da 40.000 lire cd, lui guadagna di più, senza fare niente, :-((
ciao


puň richiedere la rivista in questione a NUOVA ELETTRONICA .
Francamente, seppure abbonato a Nuova Elettronica da MOLTI anni (oltre 20) e
stimandoli per la parte elettronica, non ritengo molto affidabile dal punto di
vista medico-scientifico il loro parere, specie quando pubblicano un progetto di
un misuratore di campi elettromagnetici e vogliono vendere il kit.
Strano che ancora non abbiano pensato al bio-switch.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email

 wrote in message
37cacc66...@news.cs.interbusiness.it...

Non voglio difendere nuova elettronica ma credo che i pareri medico
scentifici
non siano loro e neppure li abbiano chiesti al medico del paese.
Per quanto riguarda il kit costa circa 100.000 lire e almeno ti puň aiutare
a capire che il l'uso del famoso disgiuntore in casa č una cavolata .
Ciao , Renato Campana.

Ciao a tutti , Renato Campana .
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

Ciao , Renato Campana.
ok, ok.
E' che seguendo la rivista da molti anni ho notato che negli ultimi tempi si
sono orientati molto sul settore elettromedicale ed il tono dei loro articoli in
proposito francamente non mi ispira molta fiducia (pur non essendo anch'io un
esperto).
Piuttosto sulla rivista AEI sono usciti recentemente un paio di articoli
interessanti sui campi elettromagnetici ed i loro effetti , sia per le frequenze
industriali che per le alte frequenze.
Inoltre un 'trafiletto' (?) di un paio di pagine sulla rivista 'Le Scienze'
circa lo stato delle conoscenze attuali.


A proposito dell'interessante dibattito sull'effettiva pericolosità delle
onde
elettromagnetiche, consiglio a tutti la consultazione del seguente sito
Internet:
http://www.ulysse.net/verde1/verde/microwaves.htm
In questo sito si trovano, tra l'altro, numerosi link con i più importanti e
qualificati
Istituti di ricerca internazionali che studiano il problema da diverso
tempo, senza
falsi allarmismi o interessi "di parte".
Un cordiale saluto.
Silvio

Casualmente spulciando il catalogo Siemens Sistema N (apparecchi modulari per
barra din) ho trovato :
"Interruttore di riduzione della tensione di rete" sigla 5TT3 171.
Praticamente è un bio-switch: ha un relè da 16A, quando l'assorbimento scende
sotto una soglia regolabile tra 2 e 20 VA commuta sul circuito una tensione di
controllo di 3 V.
L'inverso quando sono inseriti di nuovo i carichi.
E' prevista una resistenza PTC ausiliaria per quei carichi elettronici che
potrebbero non essere in grado di assorbire potenza sufficiente a 3V per far
scattare il coso.
Dicono che riconosce carichi resistivi, induttivi e capacitivi, suppongo quindi
che la tensione di 3V sia alternata.
Costa di listino 222.000 lire. Occupa 1 modulo din.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
"alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio!"

 "alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio!"
Qualcuno potrebbe darmi una spiegazione matematicamente corretta di quanto
affermato in quest'ultima riga?
Roberto FURLAN

Roberto FURLAN
La spiegazione piu' semplice e' che non esiste l'anno 0, o meglio (obbrobrio)
'zeresimo'. Il primo anno era (ovviamente) l'anno 1, quindi ci vorra' anche il
2000 per farne, appunto, 2000.
Ho diversi link in proposito e anche una lettera di un lettore di "Le Scienze"
che spiega come il numero assegnato (da noi) agli anni sia un aggettivo numerale
ordinale, che quindi non esiste relativamente allo zero.
O anche, cito: "Dobbiamo esclusivamente o riconoscere corretto o rigettare il
concetto per il quale lo sviluppo di un'unità di misura non può considerarsi
concluso se tutti i suoi sottomultipli non ne siano stati compiutamente
interessati. Il II millennio non potrà mai dirsi ultimato se non sia stato
superato il 60° secondo del 60° minuto della 24' ora del 366° giorno del
bimillesimo anno; o usando i numeri (esprìmenti quantità):
non prima che siano trascorsi 1999 anni + 365 giorni + 23 ore + 59 minuti + 60
secondi!"
Ciao e scusate l'off-topic


Roberto FURLAN
La spiegazione piu' semplice e' che non esiste l'anno 0, o meglio (obbrobrio)
'zeresimo'. Il primo anno era (ovviamente) l'anno 1, quindi ci vorra' anche il
2000 per farne, appunto, 2000.
Ho diversi link in proposito e anche una lettera di un lettore di "Le Scienze"
che spiega come il numero assegnato (da noi) agli anni sia un aggettivo numerale
ordinale, che quindi non esiste relativamente allo zero.
O anche, cito: "Dobbiamo esclusivamente o riconoscere corretto o rigettare il
concetto per il quale lo sviluppo di un'unità di misura non può considerarsi
concluso se tutti i suoi sottomultipli non ne siano stati compiutamente
interessati. Il II millennio non potrà mai dirsi ultimato se non sia stato
superato il 60° secondo del 60° minuto della 24' ora del 366° giorno del
bimillesimo anno; o usando i numeri (esprìmenti quantità):
non prima che siano trascorsi 1999 anni + 365 giorni + 23 ore + 59 minuti + 60
secondi!"
Ciao
