Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: terre indipedenti !?!

Capannone industriale 4000m2; impianto di terra realizzato in fase di
costruzione edile con utilizzo dei dispersori di fatto (maglia delle
solette, ferri di armatura dei plinti,ecc.), corda nuda perimetrale
interrata.
il capannone viene frazionato e una parte più piccola viene venduta;
l'utente "piccolo" ha fornitura in BT; la parte più grande ha fornitura MT.
L'enel richiede (oltre alla compilazione di un "nuovo modulo" DK5600), la
relazione e la misura della resistenza dell'impianto di terra.
Tale misura viene effettuata alla presenza dei tecnici enel; risultato OK:
il valore è inferiore (di poco) ai limiti previsti (0.96 ohm); non è
necessario effettuare le misure di passo e contatto.
Il funzionario enel obietta che nel caso il valore di terra fosse stato
superiore, l'utente con fornitura in BT (che è collegato allo stesso
impianto di terra) avrebbe dovuto essere scollegato da tale impianto!
La cosa è finita li.
domanda 1: Anche riuscendo a dividere fisicamente gli impianti (opera
peraltro praticamente impossibile) come possono essere considerati
indipendenti?
domanda 2: nel caso non si riuscisse a diminuire il valore di terra e si
dovessero prendere provvedimenti per limitare le tensioni di passo e
contatto, come ci si dovrebbe comportare in casa del vicino? chi paga?
Grazie.
--
il marantz
ilma...@yahoo.it

Risposta 1: l'impianto di terra del capannone è unico, e resterà unico
(impossibile dividerlo); l'equipotenzialità costituita all'atto della
costruzione del capannone stesso, attraverso l'interconnessione del
dispersore intenzionale con la rete elettrosaldata della pavimentazione, con
i ferri della struttura in c.a., ed inoltre attraverso i collegamenti
equipotenziali supplementari principali con le tubazioni metalliche facenti
parte della rete idrica, della rete gas metano (se presente), ecc. (servizi,
questi ultimi, comuni a tutte le attività che di solito fanno parte di un
comprensorio industriale), fanno si che l'impianto di terra delle due
attività risulti comune - non vedo quale problema vi sia, quando nella Norma
CEI 64-8 si trova scritto che una delle migliori soluzioni per rendere
efficace il dispersore (che comunque dipende dalla natura e dalle condizioni
locali del terreno) è quella di collegare al dispersore intenzionale
(picchetti, corde in rame nudo e/o tondi posti in intimo contatto con il
terreno) nello scavo di fondazione degli edifici, le masse estranee ed i
ferri di armatura del c.a. (terra di fondazione).
Risposta 2: non paga nessuno, perché non si deve fare proprio nulla (o
quasi, salvo casi particolari); il discorso è un poco lungo ed articolato,
ma ti consiglio di legge l'ultima edizione della Norma CEI 11-1 (IX edizione
- 1999/01 - fascicolo 5025) capitolo 9 "impianti di terra" dove in alcuni
casi la normativa stessa dichiara che l'esperienza mostra che effettuare le
prove di passo e di contatto è pressoché inutile.
Saluti, Ardizzone Mirko.
P.S.: non capisco perché alcuni non dichiarano chi sono, ma si "nascondono"
sotto nomignoli e soprannomi strani.
--
Posted from 
pm2-43.ipsnet.it
 [212.112.67.237]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

L'impianto di terra deve essere unico e credo che ormai ci sia tanta di
quella normativa e giurisprudenza in merito da rendere inutile qualsiasi
spiegazione. Pertanto sarebbe molto interessante sapere la motivazione di
questa affermazione da parte dell'ENEL.
--
Bye. Mike.

 ha
scritto:

forse il tipo voleva dire che in caso di guasto a terra sulla media le
tensioni di contatto e sopratutto di passo si sarebbero trasferite anche
sugli altri impianti, ma vista la vicinanza la cosa sarebbe comunque
avvenuta anche con impianti di terra separati, quindi...
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


Credo e, ripeto credo io che si riferisse al fatto di superare il valore di
50V a terra in caso di guasto in MT.
Condivido la tua risposta, ma non saprei come comportarmi se questo
benedetto valore di terra fosse superiore e non volesse scendere.
Mauro.

MazE, hai centrato in pieno; è quello che intendeva il funz enel (pace
all'anima sua).
ciao

all'anima sua).
meno male che qualche volta ci azzecco ....
Senti, visto che qualcuno ti rompeva per il fatto della "firma" (che a
me va benissimo, vedi la mia) ti volevo solo chiedere se ha a che vedere
con amplificatori e impianti stereo :-)



più o meno!
è un vecchio soprannome legato al mio cognome ed al fatto che ero (sono)
appassionato di impianti stereo e, ovviamente, di quella marca. Ho ancora un
sintoampli quadrifonico del '75 e ne vado fiero.
ciao