Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici e CED

Chiedo scusa per l'off-topic, non mi sembra di trovare un newsgroup piu'
appropriato, spero che ospitiate questa richiesta...
Dunque, mi trovo di fronte ad un problema nell'impianto elettrico di una
piccola, ma non troppo piccola, sala macchine.  A monte di ogni presa
(una per armadio rack) c'e' un interruttore differenziale +
magnetotermico.
Purtroppo mi sono reso conto che gli alimentatori dei servers tendono a
disperdere una discreta corrente verso terra (probabilmente per
induzione negli alimentatori switching) e con 10-15 servers la
dispersione e' tale da superare i 30 mA del differenziale con
conseguente scatto. Sostituiti i differenziali con altri differenziali
da 300 mA il problema si e' ridotto, ma non si e' risolto. Disturbi
sulla rete elettrica o fatti piu' o meno ignoti e casuali causano lo
scatto degli interruttori con i conseguenti disservizi.
La domanda e' questa: posso fare a meno dei differenziali ?
In che condizioni (opportuna resistenza di terra, etc..) ?
Cosa succederebbe nel caso di un cortocircuito verso terra ?
Esiste una best-practice in questo tipo di impianti ?
Grazie!
Ciao!
-- 
 Daniele Orlandi
 Planet Srl

 Secondo me dovresti usare un trasformatore di isolamento per ogni presa e cosi' puoi eliminare i differenziali
 
     ciao Francesco
-- 
Posted from  [62.98.197.182] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Hai mai pensato prima ad un bel UPS ?
Comunque ci sono soluzioni alternative all'uso del differenziale, per
esempio un trasformatore di isolamento.
Dimenticavo, i differenziali installati sono del tipo A ?
Su problematiche analoghe utilizzando differenziali di aziende affidabili
(per es. Schneider Electric) di tipo A ho risolto il problema.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 problema.
Vorrei pero' riuscire a capire come fanno molti colocator a usare
(apparentemente) solo magnetotermici, nel senso che all'ultimo livello
della distribuzione ci sono solo MT, uno per armadio.
Se si potessero evitare i differenziali mantenendo un buon livello di
sicurezza per persone e impianto sarei piu' contento.
Il problema e' che non trovo un consulente con la giusta dose di
esperienza che mi sappia dire come va fatto un impianto del genere.


 esperienza che mi sappia dire come va fatto un impianto del genere.
Ti consiglio di visitare il sito della sylectron, ove mettono a disposizione
diverse guide molto esaustive sul comportamento degli UPS in caso di
guasto.... se non sbaglio hanno anche un servizio tecnico (tramite numero
verde...)
Ora ho io una domanda: come vi comportate per l'esecuzione dell'impianto di
terra?? seguite le prescrizioni delle 64-8/7??? (finora le ho sempre trovate
disattese....)
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 esperienza che mi sappia dire come va fatto un impianto del genere.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 > sicurezza per persone e impianto sarei piu' contento.
Se nel tuo caso a valle dell'UPS hanno installato dei differenziali, allora
vuol dire che non capiscono una mazza, con rispetto parlando. Infatti
inizialmente pensavo che ti riferissi ad un sistema alimentato direttamente
(cosa già strana) per questo consigliavo l'uso di un UPS.


 allora vuol dire che non capiscono una mazza, con rispetto parlando.
Questo e' certo, ma per loro stessa ammissione, in fondo sono
elettricisti che hanno sempre fatto impianti molto standard.
E' per questo che mi sono incaricato di istruirmi sulla situazione cosi'
da poter dare delle direttive su come rifare l'impianto :)
In ogni caso, grazie molte per la vostra disponibilita'!


> Dato che normalmente questa è una situazione limitata nel tempo non è


 da poter dare delle direttive su come rifare l'impianto :)
Ti rinnovo l'invito alla visita della Chloride Silectron dato che permettono
di scaricare alcuni manuali informativi sul comportamento degli UPS in caso
di guasto verso terra e/o 
c.to
 
c.to
-----
