mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto condominiale (un pò lungo

Ciao a tutti, premetto che è da diverso tempo che non mi dedicavo più ad
installazioni civili, adesso mi è stato offerto di realizzare dei condomini
(10-15 appartamenti per scala) e mi sorge qualche dubbio:
1°) appartamenti con superficie minore di 200mq quindi va progettato solo l'
impianto ascensore e quindi tutta la parte comune, il mio dubbio riguarda il
locale contatori e le colonne montanti degli appartamenti.
2°) dovendo passare più montanti (cordina N07V-K) nella stessa tubazione
(dubito di poter posare un tubo per ogni appartamento) dovrei mettere dei
differenziali per ogni appartamento (a parte il magnetotermico subito a
valle del contatore). Avevo pensato di installare dei differenziali da
300mA. secondo voi è assicurata la selettività con il differenziale
d'appartamento da 30mA?
3°) per i singoli garage? ulteriore magnetotermico differenziale da 30mA ?
Il  dubbio al punto 2 mi è venuto guardando altri impianti (montanti
direttamente sotto il contatore) e soprattutto con il nuovo contatore Enel.
ciao, Giuseppe

3°) per i singoli garage? ulteriore magnetotermico differenziale da 30mA ?
Se ci sono più di 9 posti auto l'impianto nel singolo box è soggetto
all'obbligo di progetto secondo la 46/90. 
Goofy

 all'obbligo di progetto secondo la 46/90.
questo lo so, non ho ancora notizie sulle parti condominiali, potrebbero
essere cantine e non garage.
P.S per goofy: scusa se ti ho postato il messaggio in privato
ciao
"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio
news:93m8j0ddqgsb729e1...@4ax.com...


P.S per goofy: scusa se ti ho postato il messaggio in privato
Nessun problema (l'indirizzo c'é apposta per quello :-)
Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: telefono-rete

i cavi del telefono (trecciola rosso/bianca) e i cavi di rete (utp cat 5)
possono essere infilati nella stessa forassite in una abitazione?
cavi videocitofono, allarme e tv possono coesistere insieme a qualcosa ?
-- 
"togli i BIP dall'indirizzo per rispondermi"
Bye fabrizio

 cavi videocitofono, allarme e tv possono coesistere insieme a qualcosa ?
Prestazioni di segnale e altro a parte, ai fini della sicurezza tutto si può
mettere insieme basta che le tensioni di isolamento dei cavi siano almeno
pari alla tensione maggiore presente. Per esempio se ci passa anche un cavo
energia, l'isolamento di tutti i cavi deve essere minimo 300/450 V.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PLC siemens

Qualcuno sà come fare ad incrementare il numero di licenze sul disco di
autorizzazione di S7?
Grazie


Haaaaa continui иииии
dai che mi offri, tanto sono il solo che puт risolverti il problema
Ciao Angelo

 ha scritto nel messaggio
news:apk6eb$42i$1...@serv1.albacom.net...

Di fatti hai propio dimostrato tutta la tua intelligenza ed educazione!!!!!!
Ciao Angelo

 ha scritto nel messaggio
news:apk4qc$2dl$1...@serv1.albacom.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perché max 5 prese da 16A per ogni interruttore da In=16A?

Salve a tutti ho letto su un testo che il numero massimo di prese per ogni
interruttore da In=16A č 5. Potete dirmi se questo fatto č vero e perché?
Grazie in anticipo!

 interruttore da In=16A è 5. Potete dirmi se questo fatto è vero e perché?
Non mi risulta, e anche se fosse sarà una raccomandazione e non un obbligo
normativo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Infatti qualcosa di simile, cioè tre prese per ogni discendente, lo trovi
nella
64/50 che è appunto una guida
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

interruttore da In=16A č 5. Potete dirmi se questo fatto č vero e perché?
Generalmente e' falso. La leggenda del numero 5 penso derivi
dall'articolo 752.55.1 della CEI 64-8, che si riferisce alle prese
negli impianti dei luoghi di pubblico spettacolo.
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 46/90: caso particolare

Salve,
se io come venditore di prodotti elettronici, porto a casa del mio
cliente un articolo che ha comprato (per es. un antifurto domestico
senza fili) che non richiede alcun lavoro di modifica dell'impianto
elettrico o di allacciamento se non la semplice e sola connessione
della spina nella presa, sono tenuto ad essere abilitato ai sensi della
46/90 per effettuare questa "installazione"?
Ora, non credo che nessuno mi venga a sindacare che ho collegato una
spina ad una presa, ma da un punto di vista strettamente formale e
legale dovrei essere abilitato?
Grazie

La L. 46/90 NON si applica oltre la presa a spina, agli apparecchi
utilizzatori, ai componenti elettrici soggetti a propria norma
specifica (quadri elettrici, apparecchi illuminantti, ecc.) ed agli
equipaggiamenti elettrici delle macchine e impianti di processo.

Salve,
e grazie per la risposta... a me e' stato detto che il regolamento di
attuazione della Legge 46/90 precisa che:
"Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione"
L'antifurto "senza filo", secondo me, deve essere considerato un
impianto elettronico che comprende componenti necessarie alla
trasmissione e ricezione di segnali, ad installazione fissa, in
bassissima tensione. Quindi necessita di dichiarazione di conformità
dell'installatore se installato in un edificio ad uso civile.
L'abilitazione ci vuole o meno?
Grazie

L'abilitazione di vuole, per ora solo per redigere le DC negli edifici
civili o assimilabili, con l'entrata in vigore del TUE sarà necessario
anche per tutte le altre categorie di edifici e di impianti
(rilevazione incendi, gas, acqua, condizionamento, ascensori, ecc.).
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Elettrodomestici senza spina

Se un elettrodomestico da cucina da incasso arriva senza spina, posso 
sostituire (diciamo "far sostituire da un elettricista") anche il suo 
filo partendo dai morsetti dell'elettrodomestico stesso?
(mi sa che la risposta č no :-( )
Quindi o ci attacco una spina oppure devo avere una canalina passacavi 
che arriva subito ad una cassetta coi morsetti nel muro, e il tutto deve 
essere piů breve del filo che ho nell'elettrodomestico! Giusto?
Ma fino a quanti watt di elettrodomestico vi fidereste ad usare un 
contatto spina+presa, per una installazione permanente di lunga durata 
(20 anni o piů)?
Grazie

(20 anni o piů)?
una spina adatta all'uso e ben montata č idonea...
di cosa parliamo di una friggitrice da 15kW?
----
Stefano.R., Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 (20 anni o piů)?
1 kW
IMHO
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

(20 anni o più)?
Viva l'ottimismo, un elettrodomestico che dura più di venti anni ...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: e se mi manca la dichiarazione di conformità?

salve a tutti,
cosa può succedermi se non ho la dichiarazione di conformità relativa ad un
impianto elettrico (ho comunque i progetti, i collaudi ed un C.P.I.)?
chi vigila in materia, quali sono i riferimenti?
grazie
luca

Legge 46/90 e DPR447/1991
Giuliano
Luca ha scritto:


 impianto elettrico (ho comunque i progetti, i collaudi ed un C.P.I.)
E' incredibile: 
- non c'era un Direttore dei Lavori, per verificare che l'impresa 
rilasciasse la documentazione di legge?
- i collaudatori avevano gli occhi tappati a mortadella per non 
accorgersi che tra la documentazione mancava proprio la principale?
- come hanno fatto i VV.F. a rilasciare il C.P.I. senza aver controllato 
che ci fosse la "madre di tutte le dichiarazioni"?
Ma non è che l'impianto è ante 1990?
Saluti
-- 
Sebastiano

chi vigila in materia, quali sono i riferimenti?
Vigilare, praticamente nessuno, a richiederla invece possono
essere moltissimi, in vari tempi e in varie occasioni
(comune, SPISAL, ARPA, VVF etc etc etc etc)
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: informazioni sui PLC

avrei bisogno di informazioni  riguardanti l'uso dei plc,cd-programmi-marche
per documentazione o testi necessari
grazie



prova:
http://gabr...@plcforum.it/forums/portal.php
ciao
pietro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alternatore trifase

trasportare le tre correnti con solo tre fili invece di sei. Ciò e reso 
possibile dal fatto che ad ogni istante l'intensità di una corrente è sempre 
uguale e contraria alla somma delle altre due intensità  e quindi un filo 
che trasporti una fase serve contemporaneamente per il ritorno delle altre 
due.
cosi ho letto.qulcuno mi può spiegare?
grazie!


Nel senso che se tu in una linea trifase che alimenta un carico, ad
esempio casa tua, misura quanto vale l'intensità di corrente elettrica
su ogni fase L1, L2, L3 troveresti che (dal punto di vista teorico)
sulla fase L1 ci sono 10 A ma anche sulle L2 e L3. Ma quste tre
correnti tra di loro sono sfasate di 120° elettrici (devi tenere in
mente la trasformata di Steinmetz) e se sommi vettorialmente tre
vettori sfasati di 120° di uguale ampiezza fa esattamente zero.

vettori sfasati di 120° di uguale ampiezza fa esattamente zero.
Nella situazione descritta a tre fili, la somma vettoriale delle tre 
correnti, vale *per ogni tipo di carico*, zero per via del principio di 
Kirchhoff sulle correnti in regime sinusoidale.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: responsabilità

Sono stato chiamato a predisporre un as-built di un lavoro
appena compiuto, con l'intento di sanare la solita mancanza
di progetto.
Esiste un progettista di massima e io avevo predisposto
un preliminare (senza incarico di progetto) per mostrare
se le *lampadine* erano di gradimento al cliente.
Ma nessun vero progetto e nessun incarico di progettazione
Nel corso della dovuta verifica, riscontro che, in parte
per ignoranza dell'impresa, in parte per le mutate esigenze
in corso d'opera, numerosi cavi risultano di portata insufficente
e l'Icc nel quadro principale è passata da 10 a 25kA e
l'Icc sulle blindosbarre supera quella certificata dal 
costruttore (doppia!!!)
Orbene, non volendo perdere il cliente (scusate debbo
mangiare) e non volendo questo intervenire, 
pensavo di fare un lavoro misero, 
tipo "rilievo dello stato di fatto", evidenzire
in calcolo tutti i difetti (senza nascondere od omettere
nulla al lettore), senza esprimere commenti, 
consegnando questi in veste di perizia (con le prescrizioni
per adeguarli) all'impresa (firma per ricevuta, ovvio) 
e lasciandoli al loro destino...
Che dite, mi mettono in galera?
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.


Se non ho capito male intendi realizzare un documento di come dovrebbe
essere l'impianto, ovvero il progetto definitivo, che manca, ma non è
quello finale. In questo caso il tuo lavoro è corretto, e secondo me è
l'unica strada percorribile.
Il problema rimane per l'impresa installatrice che non può allegarlo
alla sua dichiarazione, e se lo fa dichiara il falso, avendo realizzato
un'impianto non conforme al progetto.
Ciao, Ambrogio

 Che dite, mi mettono in galera?
siamo tutti professionisti in liberta' provvisoria, e in ottima compagnia...
Ciao
Kay

 di progetto.
...
...
secondo me non dovresti nascondere niente al cliente, che anzi pretende
almeno da te un trattamento diverso. il tuo giudizio deve essere al di sopra
delle parti (di cui mi pare che non ti frega niente) e se hanno sbagliato
(gli altri) peggio per loro. spero siano assicurati.
l'as build non dovrebbe considerare l'impianto come dovrebbe essere che
invece è un vero e proprio progetto "quasi" esecutivo, ma, come dice kay,
una fotografia dell'impianto, del tipo rilievo planimetrico. quanto poi a
dare giudizi io mi limiterei a giudizi a voce (vecchio detto " le parole se
le porta 'u wind") e se proprio devi mettere nero su bianco proporrei una
modifica dei costi del rilievo che invece diventa una vera e propria
perizia, meglio se realizzata in contraddittorio con la ditta.
ciao
valter
------------------------------------------------------
                 ///
               / ^ \
             ( o-o )
--oOOO--(_)--OOOo-------------------------------------
E-mail:  valter.marcone@tin.*nospam*.it
delegato CNA Provinciale presso l'Azienda AMGAS per le verifiche Legge
10/91.
responsabile tecnico Consorzio Elettricisti e Termoidraulici (FG). Iscritto
al defunto ANC.
   .oooO
     (   )   Oooo.
----\ (----(   )--------------------------------------
      \_)    ) /
            (_/
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Come si fà a calcolare le induttanze e le impedenze?.

In pratica come faccio a sapere che rocchetto devo usare e quale sezione di
filo devo utilizzare per realizzarle?.
E quali valori devo conoscere?.
Grazie.
Daruis



E' necessario in primo luogo conoscere l'impiego a cui č destinata
l'induttanza
1) In circuiti in corrente alternata
- Induttanze limitatrici
- Induttanze di disaccoppiamento
- Induttanze per filtri di armoniche
2) In circuiti in corrente continua
- Induttanze per la limitazione del di/dt
3)) In circuiti con correnti pulsanti. (A valle di raddrizzatori)
- Induttanze per filtri a pigreca etc.
- Induttanze per la limitazione del di/dt per la protezione dei       
  tiristori.
Inoltre č necessario conoscere :
A) La corrente di impiego
B) Il tipo di servizio (Se permanente, o intermittente)
C) La tensione nominale del sistema in cui č inserita

 Una volta che ho i seguenti parmaetri:
A) La corrente di impiego
B) Il tipo di servizio (Se permanente, o intermittente)
C) La tensione nominale del sistema in cui č inserita
Come mi regolo con i calcoli?.
GRAZIE A TUTTI.
Darius
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche periodiche ed Enti notificati

Mi riferisco alle verifiche periodiche del DPR462/2001.
Alcuni dei miei clienti hanno ricevuto una proposta da un paio di questi Enti,
per sottoscrivere un contratto dove l'Ente si impegna ad eseguire le verifiche
periodiche ogni due o cinque anni.
E fino a qui mi sta anche bene.
Quello che mi da noia č che si propongono anche per fare verifiche straordinarie
in caso di modifiche agli impianti.
Oppure verifiche preventive al fine di individuare le parti da sistemare, ecc,
ecc,
Propongono anche le tariffe orarie con tanto di trasferta.
Purtroppo non dicono che le verifiche al di fuori del DPR462/2001 possono essere
fatte
anche dal professionista o dall'installatore del Cliente, con risparmio di soldi
Mentre per le verifiche obbligatorie, si puņ anche fare richiesta all'ARPA.
Molti datori di lavoro interpretano male la cosa, e ritengono che solo facendo
il contratto con
questi Enti, saranno a posto.
Cosa ne pensate? ho capito male io?
Saluti
Beduglio Giuliano


Hai capito tutto molto bene.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale spec. Elettrotecnica
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)

Propongono anche le tariffe orarie con tanto di trasferta.
però nn le potrebbero progettare, e su questo sta a noi sorvegliare...
Stefano R.
------------------------------------
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 perņ nn le potrebbero progettare, e su questo sta a noi sorvegliare...
L'Ente che fa la verifica non puņ fare progettazione ma puņ sempre
consigliare o proporre una societą di sua fiducia.
--
--
Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:uEd1a.206476$AA2.8...@news2.tin.it...

Provate a verificare i legami tra gli enti di verifica e le societą di
progettazione consigliate.
Molto probabilmente sono parecchio vicine; parentele di primo o secondo
grado.
I collegi provinciali dei periti non stanno facendo una bella figura
permettrndo certe situazioni ambigue, che alla lunga penalizzeranno solo le
persone moralmente oneste che hanno dovuto scegliere un solo campo di
intervento (progettazione o verifiche)
Saltuti
Ventus
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamento plafoniere passanti?

da un punto di vista normativo è consentito il collegamento per le
plafoniere con tubi al neoin del tipo entra da una parte con
l'alimentazione ed esci dall'altra per portarla all'altra lampada?
Oppure bisogna predisporre tutte le scatole di derivazione del caso?
grazie.

jamojamo wrote:

Si se le plafoniere sono già predisposte ovvero già cablate da costruttore
altrimenti NO.

 ha scritto:

La norma tace ma il costruttore parla: controlla nel catalogo della 
lampada specifica se il collegamento entra-esci è consentito. Spesso ho 
trovato che i costruttori indicano come sezione massima allacciabile ai 
morsetti della lampada, la sezione di 2,5 mmq, il che sta a significare 
che 2 cavi da 1,5 (uno alla lampada in questione e l'altro alla lampada 
successiva) non ci possono stare: occorrerebbe la scatola. Se invece il 
costruttore dichiara a catalogo che per quel tipo di lampada è consentito 
il collegamento passante, non ci sono problemi.
Saluti
-- 
Sebastiano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: commutatori rete-gruppo

consultando la 11-20, cercavo la possibilità di utilizzare
come commutatore manuale rete-gruppo, in un sistema funzionante
in emergenza a isola un commutatore del tipo 1-2...(palazzoli
all'incirca...)
tuttavia gli schemi proposti dalla norma ripropongono sempre
rigorosamente un doppio interruttore con l'interblocco (meccanico o
elettrico rindondante)...
qualcuno si è mai posto il problema?
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 ha scritto nel messaggio
news:pq1i3tchvc9ago7fj...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: portate cavi nei quadri elettrici

Mi occupo di quadri elettrici, ma non sono mai riusciuto a capire
esattamente come calcolare le portate dei cavi nei quadri
elettrici....perciò rivolgo al newsgroup il presente quesito.....
dove posso reperire delle informazioni precise sulle portate dei cavi
elettrici
(tipo N07V-K o N07G9-K o altri) per essere utilizzati nei cablaggi di quadri
elettrici di distribuzione per intenderci CEI 17-13/1 non i bordo macchina
CEI 44-5. ???????
Grazie a chiunque possa darmi una mano...
gianmario da milano

 wrote in message
LkJT3.20216$SV.2...@typhoon.libero.it...


scusa se chiedo ulteriori chiarimenti alla tua risposta.
per verifica della sovratemperatura intendi che devo calcolare la
sovratemperatura raggiunta dal cavo in condizioni di lavoro, oppure intendi
la verifica della sovratemperatura raggiunta all'interno del quadro
elettrico in condizioni di lavoro?
Nel caso di calcolo della sovratemperatura del quadro elettrico di solito
considero la temperatura esterna come valore di partenza a cui aggiungere la
sovratemperatura del quadro (dovuta alla dissipazione di potenza di cavi e
interruttori).
Nel caso di calcolo (verifica) della sovratemperatura dei singoli cavi
all'interno dei quadri devo considerare la temperatura di partenza quella
esterna o quella interna del quadro????
grazie
gianmario da Milano

Per il calcolo della sovratemperatura si deve fare riferimento alla norma
CEI 17-43.
Per un esempio pratico consiglio il libro di TNE Quadri elettrici.
Attenzione, la norma CEI 17-43 si applica solamente nel caso di ventilazione
naturale.
Inoltre il quadro sarà definito del tipo ANS ovvero provato parzialmente
alle prove di tipo.
Ciao Andrea
alan wrote in message ...



Se hai avuto notizie in merito puoi farmele sapere.
Grazie.
Sono iscritto da ieri a questo newsgroup.
Il mio indirizzo è
l.ag...@libero.it


Benvenuto,
spero che ci seguirai e parteciperai attivamente
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: "Antifurto Bticino Living International"

Vorrei sapere le Vostre considerazioni ed esperienze sull'impianto di
allarme della Bticino Living International
Grazie
Reparto Impianti
Marco e Luca

 allarme della Bticino Living International
So che molti non saranno d'accordo, ritengo che l'impianto di allarme debba
essere una installazione professionale, fatta da professionisti.
E' in ballo la sicurezza.
Esistono molti produttori che commecializzano materiale per impianti di
allarme, e lo fanno bene.
Molti producono direttamente i loro componenti, garantiscono i ricambi,
l'assistenza, corsi di formazione, ecc.
Poi ci sono molti elettricisti a cui qualche volta capita di completare il
lavoro per il cliente installando anche un impianto di allarme, allara vanno
dal grossista e acquistano quello che serve. Lo installano e va tutto bene.
Ma non so fino a che punto quell'impianto si possa definire professionale.
Non perchè i componenti sono scadenti, ma perchè l'installatore potrebbe non
conoscere a fondo le problematiche di un impianto di sicurezza.
Conclusione: non conosco i componenti di allarme Living, perchè ovviamente
non li installerò mai,
sicuramente non ritengo che permettano ad un qualsiasi elettricista di
eseguire un impianto professionale.
L'impianto diventa professionale se lo è l'installatore.
Spero di non aver offeso nessuno, il mio è un semplice parere, magari se ne
può discutere.
Saluti e buon rientro nel pieno del lavoro.
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ma...

Continuo a vedere quadri condominiali, anche nuovi, dove trovano
alloggio tutti i "salvavita" di tutti  i contatori di tutte  le
abitazioni.... insieme.
Ma  non c'era una norma che diceva "un quadro un solo contatore"?
sono io troppo zelante o i miei colleghi sono un po' superficiali
Grazie
Michele

mi...@pinco.it
 ha scritto:

Non ricordo la norma, ma mi sembra proprio che non sia possibile avere, 
all'interno dello stesso quadro, alimentazioni provenienti da punti di 
consegna diversi.
In certe situazioni può anche accadere, si pensi ad un quadro di 
commutazione rete-generatore, ma siamo in presenza di quadri accessibili 
solo a personale autorizzato.
Giuliano


La norma non è esplicita in tal senso, ma ti assicuro che in caso di
contenzioso o infortunio sarà molto dura dimostrare di aver fatto un
lavoro a "regola d'arte"... L'installatore prudente e preparato sà che
un lavoro del genere è una castroneria in termini di sicurezza e di
gestione, quello supeficiale ignora questo aspetto... beata
l'ignoranza... spero per loro che non gli accada mai nulla che li
faccia poi pentire di tanta superficialità...



A...  è propirio come pensavo, alcuni giorni fa ho sostituito un Mtd
di un  alloggio in un quadro multitutto: caldaia ascensore servizi,
scale, corsia box e alloggi, per poter lavorare in sicurezza avvrei
dovuto chiedere all'ENEL se mi stccava il condominio dalla cabina ;-)
E pensare che  l'elettricisata che ha realizzato questo capolavoro,
per farsi pubblicità e firmare l'opera ci ha appiccicato un bellissimo
autoadesivo con il suo logo nome cognome indirizzo tell..
Farò una mail all'amministratore visto che di solito faccio io la
manutenzione ordimaria in quel condominio
Grazie

 Grazie- Nascondi testo tra virgolette -
Dimenticavo.... Spero almenno che il quadro multitutto non sia
metallico altrimenti è palesemente NON conforme alla regola dell'arte
ed il pericolo consistente...



TOMBOLA  dimenticavo io, è in un caso anche metallico

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: TEST!

sono un frequentatore di questo nsg; vi siete accorti che dall'oggi al
domani spariscono messaggi ?
anche stasera mancano dalla lista msg che ieri sera c'erano!
ho informato della cosa it.news.aiuto e mi chiedono di tenerli informati.
lo faro', e spero che lo facciate anche voi.
non mi sento di lasciare messaggi in un posto dove vanno persi.
occhi aperti!
sandroacciai

 wrote in message 38a5d...@news.dada.it...


Hai raggione...


Giuliano ha scritto:
io non me ne sono mai accorto,
non mi pare che mi sia successo neppure quando invio parecchi
messaggi.
Per informazione, mi è capitato di ricevere i news usando anche il PC
portatile a
casa, bè sul portatile mancavano dei messaggi che invece trovavo sul PC
dell'ufficio.
I due PC sono settati assolutamente uguali.
Ovviamente se i messaggi sono vecchi il server li toglie, anche se non so
dopo quanti giorni.
Su altri NG che seguo non ho notizie di fatti simili.
Controlliamo......
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione conformità

Salve a tutti.. volevo farvi una domandina:
Posso redigere dichiarazione di conformit� ai sensi dell 37/08 per un locale 
adibito ad uso commerciale, in cui � stato fatto un impianto ex novo da una 
ditta, pur non avendo alcun legame con la ditta stessa, dopo aver comunque 
fatto un sopralluogo e rilevato la conformit� (sono ingegnere)?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:4aa7d72c$0$1094$4faf...@reader4.news.tin.it...

Negativo.
Potresti per� rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza, ma solo se 
l'impianto � stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, 
sempre che tu abbia i requisiti.
Ma, soprattutto, perch� la ditta che ha realizzato l'impianto non ha 
rilasciato la Dichiarazione di Conformit�?
I casi sono tre:
1. Non aveva i requisiti e quindi non mi fiderei di un "sopralluogo" di 
verifica per stabilire se l'impianto � fatto bene;
2. La ditta non � stata pagata e allora si rifiuta di rilasciare la Di.Co., 
anche se non potrebbe farlo;
3. L'impianto presenta delle carenze o dei "particolari" non in regola 
magari che il committente finale si rifiutava di "risolvere" per evitare 
spese maggiori, e la ditta non vuole rilasciare la Di.Co. 

 rilasciato la Dichiarazione di Conformitï¿œ?
Oppure la "ditta" ha lavorato in nero. Poi il committente si ï¿œ accorto 
di aver bisogno di quel "pezzo di carta" e sono iniziati i problemi!!!
Oppure
Facilmente il locale commerciale ha bisogno di un progetto redatto da un 
professionista. La "ditta" non puï¿œ rilasciare la conformitï¿œ senza di 
quello e nessuno vuole sobbarcarsi i costi del professionista
Capita molto frequentemente!  sigh
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti telegestione Movicom

ciao a tutti.
QUalcuno di voi ha avuto a che fare con impianti di telegestione con sw
movicom?
gradirei informazioni.
grazie
valmar

 ha scritto nel messaggio
news:m5yU8.100633$j65.2...@twister1.libero.it...


 wrote in message
AbtY8.48814$K_4.9...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:m5yU8.100633$j65.2...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Cari professionisti è finita la pacchia

CARI (COSTOSI) PROFESSIONISTI AVETE LE ORE CONTATE!
E già fra 3 giorni governeremo noi e allora per voi saranno cazzi amari.
Finalmente uscita la destra DOVRETE INIZIARE A PAGARE LE TASSE. Basta con le
facilitazioni a una categoria di inetti che sfruttano leggi iniquie. ADDIO
ALBI mangiasoldi. Si perché nel nostro programma abbiamo scritto a pag. 131
"consentire che le attività meno complesse siano svolte liberamente anche da
non iscritti agli ordini professionali". Finalmente ci sarà libera
concorrenza di prezzi. Ma lo sapete che Voi lucrosi professionisti avete
un'incidenza sul valore della produzione dei settori esportatori di circa il
6% e l'Antitrust ha rilevato che: "tanto più i settori esportatori dipendono
dai servizi professionali tanto peggiore è la loro performance." (pag. 131
programma dell'Unione: leggetelo). Non vedo l'ora. Non ho mai capito perché
noi "professionisti" degli enti pubblici dobbiamo campare con un misero
stipendio e non possiamo essere liberi di erogare privatamente i servizi che
vogliamo. Finalmente un pò di giustizia, finalmente vi bastoneremo Voi
vecchi crumiri e tutti i vostri giovani rampolli (tutti quei infingardi che
fanno i praticanti per domani diventare nuovi avvoltoi capaci solo di
piangere su quanto gli costa metter su uno studio). Ve la daremo noi la
consulenza e l'assistenza a legnate e vi tasseremo per benino con la MINIMUM
TAX, tasse sui capitali e liberalizzazione dei servizi.
PAGATE PAGATE PAGATE
GUNS&ROSE

 CARI (COSTOSI) PROFESSIONISTI AVETE LE ORE CONTATE!
Grande stronzo lavativo, vorrei farti sapere che
LA CAMPAGNA ELETTORALE E' FINALMENTE CHIUSA!
Spero vivamente che Prodi segua lo stile del mio Presidente della
Regione e vi rigiri come un calzino, cosi' la smettete di tartassare i
cittadini con la vostra ignoranza, la vostra arroganza, la vostra
prepotenza.
Ciao, ciao

 CARI (COSTOSI) PROFESSIONISTI AVETE LE ORE CONTATE!
Caro (stronzo) lavativo, ti ricordo che
LA CAMPAGNA ELETTORALE E' FINALMENTE FINITA!
Spero che Prodi segua lo stile del mio Presidente di Regione e vi
rivolti come calzini. Cosi' la smetterete di tartassare i cittadini con
la vostra ignoranza, la vostra arroganza e la vostra prepotenza...

Desideravo che questo posto fosse esente da polemiche sterili e che gli 
intellettuali da bar restassero in TV.............................
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colorazione cavi quadro BT

Mi è stato contestato l'uso di cavi di colore nero per l'alimentazione di
alcuni dispositivi che rimangono in tensione anche a quadro spento,la
richiesta di sostituzione di tali conduttori era motivata da quanto segue:
"Da normativa tutti i cavi che risultino in tensione con l'interruttore
generale aperto devono essere di colore arancione"
Vorrei sapere se ciò corrisponde a verità o se, come risulta a me, tale
colore deve venire utilizzato nel caso, ad esempio, si mettano a
disposizione dei contatti che interrompono una linea estena al quadro.
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno e saluti a tutti.
Nemo

 disposizione dei contatti che interrompono una linea estena al quadro.
Cosa vuol dire?
Saluti.
Mauro.

Aggiungerei solo che la norma CEI EN 60204-1 si applica esclusivamente agli
equipaggiamenti elettrici di macchine (e quindi ai relativi quadri di
comando) e non sui quadri elettrici di distribuzione ai quali si applica
esclusivamente la CEI EN 60439-1 dove non mi pare si accenni a niente del
genere.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Guida CEI 44-14

Ciao a tutti,
chiedevo se qualcuno di voi ha la guida in oggetto ("Guida alla 60204-1"
fascicolo CEI 5692) o sa dove
trovare qualche informazione. Mi chiedevo l'effettiva utilità di questa
guida, visto che il costo
supera quello della stessa norma 60204-1. :)
Grazie anticipatamente
Emanuele
---
Per rispondere via e-mail togliere le maiuscole dall'indirizzo.

 supera quello della stessa norma 60204-1. :)
La norma (CEI EN 60204-1) come tutte le norme è generica, bisogna studiarla,
interpretarla ecc. La guida aiuta in tutto questo, o almeno ci prova :-).
IMHO lo ritengo un riferimento utile a chi si occuopa di equipaggiamenti
elettrici delle macchine.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
8q79h6$brd$1...@nslave2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppo elettrogeno

Dove posso trovare su internet un sito che vende gruppi elettrogeni????
Potenza sui 3-4 kw in monofase
Ps: in caso di altri black-out

Non so dove ti trovi ma io conosco una ditta che li costruisce e
distribuisce. Zona centro italia.

 Ps: in caso di altri black-out
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina MT/BT

Le porte metalliche e le griglie metalliche di aerazione di una cabina
di trasformazione MT/BT sono da collegare al circuito di terra della
cabina? (considerate che su nessuna di queste parti è montato qualcosa
di elettrico)
Se la risposta è affermativa, mi potete indicare l'articolo preciso
della norma che lo richiede?
Personalmente ritengo che la connessione al circuito di terra sia non
solo inutile ma anche controproducente in quanto le parti in questione
non sono masse (rispetto alla definizione di massa ad esempio delle
64-8).
Rimango in attesa di vostre elucubrazioni.
P.S.: in un altro messaggio cercavo dei poster di carattere elettrico
tipo la magliatura della rete AAT dell'Italia, qualche foto di centrali,
trasformatori o quant'altro. So che cose così le fa ad esempio l'ENEL,
ma non so come fare a reperirle (naturalmente pagando). Se avete qualche
dritta da darmi ve ne sarei molto grato.
Ciao a tutti.

 64-8).
sono d'accordo, non sono masse ne' masse estranee (a limite per scurezza
misuri comunque la resist. d'isolamento da  terra) quindi perche collegarle?

> sono d'accordo, non sono masse ne' masse estranee (a limite per scurezza
Confermo.

bisogna fare attenzione
se il telaio è in contatto con i ferri di armatura della cabina,
allora questo è da considerarsi massa estranea e pertanto fare parte
del collegamento supplementare equipotenziale
ciao
sandro
PGP KeyId: 0xCCB14D59
PGP Fingerprint: F268 5701 C047 20D0 E5FB  2751 C652 243B CCB1 4D59
DH/DSS 2048/1024

 tipo la magliatura della rete AAT dell'Italia, qualche foto di centrali,
Credo che tali mappe non siano reperibili perchè "top secret" in quanto
possibili obbiettivi militari.....
Spero di esser stato di aiuto.
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: neutro a terra in cabine bt/mt

perchè  l'enel non da il neutro ma solo TRS  in una cabina di
trasformazione in una fabbrica (bt/mt)?
affermazione di un amico(elettrotecnico).
grazie se avete capito la domanda.
mi potete spiegare il concetto di base?

paghy ha scritto:

Forse il tuo amico intendeva RST, cioè tre fasi senza neutro.
L'ENEL consegna con un sistema a neutro isolato, o più recentemente con
bobina di compensazione.
In questo modo, e soprattutto con la bobina, limita il valore delle
correnti di guasto a terra, che con neutro isolato dipendono dalla
capacità della linea verso terra (quindi dal tipo di posa e dalla sua
estensione), mentre con la bobina di compensazione riescono, in caso di
guasto a terra di una fase, a compensare tale guasto e a fare in modo che
il centro stella del sistema non si discosti di molto da quello in
condizioni di funzionamento ottimale.
L'enel ora per questo tipo di sistema di ditribuzione forisce una corrente
di guasto a terra che può essere di 40A o 50A a seconda della tensione
nominale del sistema. La bobina viene 'accordata' con la capacità della
linea proprio per ottenere questi valori di corrente di guasto.
Nel sistema con neutro isolato le correnti di guasto sono sull'ordine
delle centinaia di ampere.
Spero di essere stato abbastanza esauriente.
Saluti
Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rete MPI Siemens

Salute a tutti!!!
Il mio quesito:
Sapreste indicarmi come trovare uno schemario di collegamento per poter
realizzare una rete MPI senza dover usare i (costosissimi) cavi della
Siemens? Credo si tratti semplicemente di realizzare una rete rs485, ma non
conosco le pinature dei connettori...
Lele
Grazie a chi vorra' dedicare un po' di tempo a leggere queste cialtronerie

Vai sul sito 
www.plcforum.it
 , troverai un forum specializzato con persone
preparate che riusciranno ad aiutarti.
ciao :-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: installazione antifurto

Salve,
un elettricista deve avere una abilitazione particolare per installare
un sistema di allarme oppure s già realizza e certifica impianti
elettrici può farlo senza ulteriori abilitazioni e credenziali?
Grazie

Big House ha scritto:

Per installare un impianto di allarme, quindi elettronico, occorre avere 
l'abilitazione per la lettera "B" della Legge 46/90: "impianti 
radiotelevisivi ed elettronici in genere"
Di solito chi ha la lettera "A" possiede anche la "B", ma non sempre.....
Giuliano

Confermo quanto detto giustamente da Giuliano, precisando però che
l'obbligo ai fini della L. 46/90 è valido solo per le unità
immobiliari civili o similari. Per tutto il resto l'impianto antifurto
lo può installare chiunque.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: EFF. una emerg. su un convertitore di Freq.

Un saluto al ng da poco nato,vorrei proporvi un quesito;
- Abbiamo in esame un macchina automatica con inserito un convertitore di
frequenza e anche un circuito di emergenza
- Facendo una emerg. per normativa debbo staccare la potenza ai carichi .
- Debbo interrompere la potenza a monte dell'azionamento, oppure
interrompere a valle dell'azionamento ?
Vi ringrazio
Zned

...


...


non venga a saperlo e si trovi la prossima volta a far partire il motore con F <> da 0.
Tra l'altro mi pare che gli inverter non gradiscano molto il
*distacco* del carico *al volo*...
Ciao!
********************* Big RED *********************
* DUAL 450MHz Celeron user since 10 december 1998 *
***************************************************
*    E-mail address: bigred AT nfmail DOT com     *
***************************************************

non venga a saperlo e si trovi la prossima volta a far partire il motore
con F <> da 0.


con F <> da 0.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazioni e chiarimenti

Un conoscente che ha un'impresa edile ha costruito una palazzini
all'estero (in particolare in Francia) e mi ha detto che la locale
società elettrica non gli permette di allacciare alla rete elettrica gli
appartamenti prima cche gli impianti realizzati non siano certificati.
Premetto che non so chi abbia realizzato gli impianti (impresa italiana
o francese), comunque qualcuno mi sa dare maggiori informazioni riguardo
alle normative europee e sull'argomento in questione. Chi può
certificare questi impianti ?
Grazie Mille in anticipo a chi saprà darmi una mano.
Andrea

 appartamenti prima cche gli impianti realizzati non siano certificati.
Anni fa sul retro delle bollette ENEL c'era scitto la stessa cosa,
poi siamo in italia ed allora........
Per quanto riguarda la normativa non mi sembra dica molto in
materia, invece il codice sia civile che penale ha una ricca
documentazione sulle responsabilità in caso di danni quindi....
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: librerie  simboli autocad

Ho la necessità di integrare delle planimetrie che mi vengono fornite in 
formato autocad  (dwf) con dei simboli elettrotecnici, cose molto 
semplici però vorrei che fossero rispondenti alle normative attuali .
Ho già autocad LT.
Che librerie mi consigliate ? Ovviamente non esisterà niente di 
scaricabile .
Grazie 			Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:428cba7e$0$17084$5fc...@news.tiscali.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scusate il disturbo!!!!

Ciao a tutti...
Qualcuno sa per caso quale è la procedura per iscriversi all'Albo????
Grazie

Quale albo??
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it


Si poteva rispondere molto meglio.

Se intendi quello de Periti, devi fare l'esame di Stato per
l'abilitazone.
Condizione necessaria sono i due anni di pratica professionale presso
uno studio di progettazione gratis o tre anni come dipendente.
Dopo di che se passi gli esami di abilitazione (2 scritti uno generale
ed uno tecnico) e l'orale puoi iscriverti e ritirare il famigerato
timbro.
Spero di esserti stato utile, ti consiglio comunque di sentire il
Collegio
della tua provincia che saprà delucidarti in modo più preciso.
Ciao
p.i. Enrico Scattolin

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Strutture ospedaliere

Cerco riferimenti/suggerimenti per consultazione sia su supporto
cartaceo che informatico in merito alla sicurezza dell'impianto
elettrico nelle strutture ospedaliere, da un punto di vista
progettuale e di verifiche.
Grazie e cordiali saluti.
Sergio A.
e-mail: 
amianti...@libero.it
	(Togliere NOSPAM)

 Mailgate.ORG is maintained online by Dario Centofanti
-- 
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

progettuale e di verifiche.
rimanendo nell'ambito delle sole norme CEI, oltre alla norma 64-4 c'è
anche la relativa guida 64-13 e la guida 64-14 sulle verifiche degli
impianti utilizzatori.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Grazie e cordiali saluti.
Bticino ha prodotto recentemente un paio di fascicoletti sui locali
medici. Non sono come le norme, maconsigliabili a chi ha un primo
approccio con l'ambiente.
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.

Un grazie "circolare" per il cortese interessamento!
In merito al suggerimento sulla B-Ticino, ho visto materiale
interessante anche all'interno della biblioteca tecnica presente sul
loro sito.
Cordiali saluti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Delucidazioni contatore

Sera a tutti vorrei un consulto si possono avere in una casa suddivisa
in 2 appartamenti aventi 2 numeri civici un solo contatore enel un
solo contatore gas e uno solo acqua?

 solo contatore gas e uno solo acqua?
Si, casa mia è così.
tutt'al più ci sono problemi nella divisione delle spese e nella potenza 
disponibile dell'elettricità che normalmente è 3 kW che basta giusto giusto 
per una casa e potrebbe essere un poco bassina per due.
ciao.
Lo 

 
Se i due appartamenti sono occupati da due famiglie diverse, potresti 
avere dei grossi problemi con gli enti distributori.
Infatti il contatore deve essere per forza intestato ad un utente solo, 
il quale fornisce energia anche all'altro utilizzatore.
E ciň non mi pare permesso!
Giuliano

 Giuliano
in pratica la casa è intestata a mio padre ed è quella in cui vivo da
+ di 20 anni poi abbiamo diviso in 2 numeri civici ma le utenze sono
rimaste le stesse ed idem gli impianti quindi ci sono un solo
allacciamento di luce acqua gas ed è così poiche siamo in "famiglia "
l'appartamento non verrà mai affittato a nessuno solo noi genitore e
figlio

 
Allora penso che non ci siano problemi
GIuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scaricatori di tensione

mi è capitato di ricevere sottomano un progetto di un quadro elettrico
alimentante un locale con potenza impegnata 30kW max 33kW. il progettista ha
previsto nell'impianto un MTD da 63A a protezione del montante in cavo fg7
da 16mmq, il cavo alimenta un quadro con un MTD da 63A  come interruttore
generale,  derivato da questo interruttore il progettista ha messo un MT da
10A a protezione degli scaricatori di tensione sul quadro. inoltre ha omesso
le caratteristiche elettriche di questi scaricatori ora......
Mi sorgono alcuni dubbi.....
1) come garantisco la selettività degli interruttori da 63A messi uno a
monte del cavo fg7 e uno a valle? posso scegliere 2 curve di intervento
diverse quando non espressamente indicato dal progettista?(questo sarebbe il
minore dei mali)
2) ha qualche senso mettere degli scaricatori a valle del generale protetti
da un interruttore da 10A? ho il dubbio che l'interruttore da 10A vanifichi
la protezione offerta dagli scaricatori. Secondo me dovrebbero (gli
scaricatori) essere montati  il più vicino possibile al punto di consegna
della BT immediatamente a valle del primo MTD dico male?
3) che caratteristiche devono avere gli scaricatori premesso che da una
stima dovrei avere la cabina di trasformazione che da calcoli fatti non
dovrebbe darmi più di 4kA di Icc (e mi sono tenuto largo con i conti).
grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno togliermi questi dubbi.
M.M.
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , domani peggiorerà!
------------------------------

 M.M.
Io metterei sia scaricatori di classe di prova I (forma d'onda 10/350 ?s ),
di tipo spinterogeno, sia di classe di prova II (forma d'onda 8/20 ?s, di
tipo  a variatori.
In particolare, all'interno del quadro generale installerei  uno scaricatore
di classe I per la protezione dalle scariche impulsive ed  uno scaricatore
di classe II su ogni linea in partenza dal quadro per la protezione dalle
sovratensioni.
Nell'installazione degli scaricatori occorre seguire le seguenti
prescrizioni:
1.      se la lunghezza della linee tra uno scaricatore di classe I ed uno
scaricatore di classe II è inferiore ai 15 metri occorrerà installare tra i
due scaricatori una bobina di disaccoppiamento;
2.      la sezione minima del conduttore verso terra non deve essere
inferiore ai 16 mm2;
3.      la distanza tra lo scaricatore ed il nodo equipotenziali a cui fanno
capo i circuiti protetti dallo stesso non deve superare 0,5 m;
4.      nella realizzazione dei collegamenti del circuito di terra dello
scaricatore occorre evitare di formare spirali;
5.      gli scaricatori di tipo spinterogeno vanno installati in quadro
idoneo ad ospitarli.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: guarnizioni quadri VS insetti

Situazione:
- impianto di trattamento cereali (mais)
- quadri elettrici tipo Lume Londra in poliestere
installati all'aperto sotto una tettoia
Dopo circa 6 mesi, scopro che tutte le guarnizioni 
dei quadri stanno diventando papa di una
specie di larvette (tipo quelle da pesca).
Qualcuno ha risolto il problema ? 
( a parte cambiando le guarnizioni
ogni tot anni)?
Esistino repellenti con cui ungere le guarnizioni
(olii siliconici ??) per renderle meno appetibili?

 wrote in message
8tjjds0ul0cosm2c9...@4ax.com...

Non ho mai incontrato il poblema.
Ma: E' possibile che "l'attacco"sia dovuto ad accumulo di polvere dei
prodotti trattati (cereali) sulle guarnizioni, o ritieni che siano proprio
le guarnizioni ad attirare gli insetti??
--
PI Biagio Marino
Palermo
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa

le guarnizioni ad attirare gli insetti??
non so, di fatto stan facendo la fine delle foglie di gelsomino sotto
le mascelle di un bruco....

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti ad onde convogliate

Sono alla ricerca di apparecchiture per la realizzazione di impianti ad
onde convogliate.
Qualcuno ha informazioni in merito?
Anche a riguardo all'affidabilità delle stesse?
Grazie e saluti.
Ivano
P.S. Conoscete altri metodi per remotare dei comandi(ad esempio il
comando di marcia arresto di un motore di aspirazione), senza posare
cavi ma utilizzando linee elettriche esistenti escludendo i sistemi ad
onde radio (problema delle portanti relative) ed i soitemi a bus
(problema della posa del doppino)?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 (problema della posa del doppino)?
Il panorama in questo campo è molto vasto e ci sono diverse filosofie o
scuole di pensiero. IMHO consiglio l'utilizzo di un sistema basato su
tecnologia BUS LonWorks che è quello che ti dà la massima flessibilità ed
impiego anche stand-alone. Nel tuo caso per esempio, se l'impianto di
aspirazione e il punto di comando sono alimentati dallo stesso trasformatore
puoi tranquillamente utilizzare una interfaccia Lon con trasmissione PLT-22.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale