Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adattatori vietati

Ditemi dove sbaglio.
Un'apparecchio con spina italiana da 10A, se a norma, ha un cavo di 
alimentazione dimensionato per sopportare 10A, ma nulla di piu'.
Prima ipotesi:
Le prese da 10A dovrebbero avere a monte un magnetotermico da 10A.
In caso di guasto, se attraverso il cavo dell'apparecchio passano piu' 
di 10A, scatta il magnetotermico che salva presa da 10A e suoi cavetti 
di alimentazione, spina da 10A ed il cavo di alimentazione collegato.
Seconda ipotesi:
Se infilo nella presa da 10A un'adattatore con spina da 10A e presa da 
16A, potrei collegare apparecchi con spina italiana da 16A.
Qui abbiamo due casi:
a) l'apparecchio con spina italiana da 16A consuma meno di 10A. 
Risultato, tutto funziona senza problemi
b) l'apparecchio con spina italiana da 16A consuma piu' di 10A. 
Risultato scatta il magnetotermico, non succede nulla e l'utilizzatore 
e' costretto a cercare una presa da 16A
Percio' mi pare che l'adattatore spina italiana 10A e presa italiana da 
16A o schuko da 15A non crea situazioni di pericolo (se l'impianto 
elettrico di casa e' fatto con la testa).
Terza ipotesi:
Le prese da 16A dovrebbero avere a monte un magnetotermico da 16A.
Se infilo nella presa da 16A un'adattatore con spina da 1&A e presa da 
10A, potrei collegare l'apparecchio con spina italiana da 10A alla presa 
da 16A.
In caso di guasto sull'apparecchio, il magnetotermico scatta solo al 
superamento del valore di 16A. Percio' se il tipo di guasto 
sull'apparecchio e' tale da casuare una corrente di guasto superiore a 
10A, ma inferiore a 16A, abbiamo un sovvracarico sul cavo di 
alimentazione a valle della spina di 10A con corrispondente pericolo di 
incendio.
Conclusione: gli adattatori con spina italiana da 16A (o spina schuko da 
15A) a presa italiana da 10A dovrebbero essere messi fuori legge.
Corollario: le prese bifide che accettano sia spine italiane da 16A che 
spine italiane da 10A DEVONO essere munite di magnetotermico da 10A, 
anche se la spina da 16A potrebbe corrispondere ad un carico da 16A. 
Infatti, in caso si scegliesse un magnetotermico da 16A, nel caso 
l'utilizzatore infili una spina da 10A con suo apparecchio, andiamo a 
creare una situazione di potenziale pericolo.
R.L.Deboni

 ha scritto nel messaggio 
news:5c8dflF...@mid.individual.net...

Le protezioni dell'impianto devono proteggere cavi e prese, non gli 
apparecchi che si vanno a collegare, pertanto sono ammissibili le prese 
bipasso 10/16 protette da MTD 16A e anche gli adattatori spina 16A e presa 
10/16 (anche perchè previsti per solo uso temporaneo). E' compito di chi 
costruisce l'apparecchio a spina per uso domestico preoccuparsi di 
proteggerlo (ad esempio pastiglia termostatica sul motore 
dell'aspirapolvere)
Di contro l'adattatore inverso spina 10A e presa 10/16, è pericoloso perchè 
permette di collegare apparecchi che assorbono una corrente maggiore di 
quella sopportabile dalla presa e probabilmente dalla conduttura.
E' vero, come hai scritto,  che se si collega un carico da 16A, mediante un 
adattatore, su una presa da 10A che sarà protetta da MTD 10A, interviene il 
termico (comunque dopo un certo tempo). Il problema si ha se l'apparecchio 
consuma poco più di 10A in quanto per correnti fino a 1,13In (In=corrente 
nominale interruttore) l'interruttore non interviene. Il sovraccarico quindi 
potrebbe, per assurdo, protrarsi per un tempo indefinito .
ciao
giorgio 

 potrebbe, per assurdo, protrarsi per un tempo indefinito .
Qui lei sta menzionando una tolleranza. Cioe' il magnetotermico non 
scatta a 10A ma ad un valore leggermente superiore.
A questo punto sarebbe pero' da considerare anche la tolleranza sulla 
portata dei cavi. Non mi risulta che se un cavo e' "consigliato" per 
massimo 10A si scaldi immediatamente ed alla lunga bruci come un 
fusibile" se portato a 11 A.
R.L.Deboni

 se portato a 11 A.
certamente. Però utilizzando un adattatore con spina 10A e presa 16A ed un 
carico maggiore di 10A, mi metterei in una condizione che sò gia in partenza 
essere potenzialmente pericolosa (o quantomeno sconsigliata), cosa che 
invece non succede nel caso opposto
Giorgio 

 invece non succede nel caso opposto
Ne' piu', ne' meno pericolosa, della situazione con spina da 16A e presa 
da 10A.
R.L.Deboni

 
Da un punto di vista morale questa affermazione è condivisibile, ma devi
prima fare delle considerazioni.
Quando realizzi un impianto elettrico, di qualunque tipo, anche in
bassissima tensione, hai un pericolo (P), e delle probalità che questo
pericolo può causare danni (C) di una certa dimensione (D). Il prodotto di
PxCxD determina il rischio. Il rischio può essere ridotto ma non potrà mai
essere annullato.
Non ti sei mai chiesto perchè, in funzione della tipologia degli ambienti
(ordinari, bagni, locali medici, marci,ecc), si fanno impianti diversi?
Semplicemente perchè varia la probilità che il pericolo causi un danno.
Quindi quando si realizza un impianto elettrico è necessario adottare delle
misure che ci permettono di ottenere un rischio residuo accettabile, andare
oltre diventa troppo oneroso, ottenendo come contro parte una riduzione del
rischio poco significativa.
Quello che cercano di fare le norme è ottenere il giusto compromesso tra
costi e benefici. Comunque le norme si modificano continuamente
introducendo nuove regole (a volte non condivisibili), che cercano di
migliorare questo compromesso. per esempio nell'ultima CEI 64/8 è stato
introdotto l'uso obbligatorio del differenziale da 30 mA per le prese
minori di 20 A, cosa non prevista fino a l'altro ieri, se non per ambienti
particolari come i bagni.
Tornando al tuo dilemma, mi preme sottolineare, che la tua soluzione, è si a
favore della sicurezza, ma sicuramente non priva probilità di danno. Il
fatto che un apparecchio è dotato di spina da 10 A non significa che sia
protetto da un MTD da 10A, a volte i cavi di collegamento ed i circuiti
interni sono realizzati con conduttori si sezione veramente esigua che non
possono essere protetti dal tuo dispositivo. 
Per concludere tu, che sei il costuttore dell'impianto, devi provvedere a
proteggere il tuo impianto, il costruttore dell'apparecchio deve provvedere
a proteggere il suo apparecchio. Questo, a mio parere, e la soluzione
migliore in questo momento, magari in futuro le prese saranno intelligenti,
comunicheranno con l'apparecchio a cui sono collegate ed automaticamente si
autoregoleranno per fornire la protezione adeguata.
ambro