Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: EEx D e distanze tra cassette...!

Buongiorno, chiedo indicazioni sulla necessità
di inserire giunti di bloccaggio tra 2 cassette
EEx D.
Forse mi devo spiegare meglio....!
Ho 2 cassette con relative morsettiere interne,
entrambe le cassette EEx D.
La prima cassetta riceve Conduit da terra e partono 
conduit verso la 2°.
La distanza tra le cassette è di circa 25 metri, volevo
chiarezza sulla necessità di inserire giunti sia in ingresso
cassette che uscita data la distanza....!
Eventualmente un riferimento sulla distanza massima tra
la cassetta e uno strumento esterno per evitare il doppio
giunto (Cassetta-Strumento).!
Non so se sono stato chiaro...!
Grazie.
Alessandro.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Non so se sono stato chiaro...!
Chiarissimo.....I raccordi di bloccaggio devono essere installati:
a) all'ingresso o in uscita da un luogo pericoloso;
b) entro 45 cm da tutte le costruzioni con modo di protezione "d"
(ovviamente dove c'è il rischio di archi e scintille o sovratemperature, per
es: cassette di derivazione, prese, apparecchi illuminanti, interrutori,
ecc.; non sicuramente le scatole di infilaggio dove di fatto non c'è una
giunzione);
c) per tubazioni di lunghezza superiori a 5 m e bene interporre altri giunti
di bloccaggio a distanze regolari (non più di 5m);
Il raccordo di bloccaggio deve essere installato il più vicino possibile
alla costruzione elettrica "d"; ovviamente bisogna inserire la miscela di
bloccaggio.
Fare un impianto con costruzioni "d" senza giunti di bloccaggio o senza
miscela di bloccaggio è come non fare nulla.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:b9e0lr$188u8$1...@news02.it.net...

Si in effetti ho letto la CEI 31-33 ed è abbastanza chiara, ho infatti
trovato le tue osservazioni "a" e "b" a riguardo, ma relativamente alla
"c" non ho trovato nulla.....!
Nel mio caso si tratta come giustamente hai capito di scatole di giunzione
pertanto come mi hai confermato tu non sono ammesse lunghezze superiori
ai 450mm come cita la norma, ma c'è di più.... relativamente a tubazioni
rigide di diametro superiore ai 50mm mi pare di capire che non è ammessa
distanza.
Vale a dire che Conduit >=2" devono avere il giunto di bloccaggio
nell'imbocco della Cassetta......e non più a max 450mm......???
Io ho interpretato così, è corretto.....!
Altra cosa i raccordi Flex armati, nel caso di strumentazione "d" senza
giunto
devono essere marchiati "d" e lung.<450mm, mentre se io interpongo tra
Strumento e Cassetta il Doppio-Giunto non è necessario sia marchiato "d", in
questo
caso la lunghezza dei 450mm non rientra nell'applicazione della
norma.......???
Chiedo lumi per l'interpretazione che ho dato alla norma sopracitata.....!!!
Quindi i famosi 5m che accennavi sono una buona norma di realizzazione non
scritta
oppure un'obbligo normativo.....???
Come sempre grazie mille per il rapido confronto.
Alessandro Baraldi.


nella 64-2 i *5* metri erano richiesti nel caso di gas del gruppo IIC
(idrogeno e pochi altri)
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

 oppure un'obbligo normativo.....???
Era previsto nella 64-2 per i gas del gruppo IIc. Mi pare cmq una buona
raccomandazione visto che la sicurezza di questi sistemi č basata proprio
sul contenere le eventuali esplosioni all'interno delle custodie.


 Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz
Verificato, nel mio caso il gruppo è I in quanto Metano.
Grazie....!
Alessandro.

 ha scritto nel messaggio
news:b9fmjq$1da5e$1...@news02.it.net...

Non ho trovato riscontro sulla 31-xx, ma non significa non ci sia.......!
In ogni caso essendo Metano la cosa č solo una Buona precauzione
che in ogni caso non val la pena trascurare.........!!!
Grazie di nuovo.
Alessandro.