Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Millimetri quadri nei cappellotti

Ciao gente,
nei cappellotti a vite per giunzioni elettriche vedo dichiarato un certo 
numero di millimetri quadri di sezione. Non ho capito se è la sezione 
minima o la massima del rame che ci posso mettere dentro.
Vedo che riesco ad infilarci quasi il doppio di rame rispetto a quanto 
dichiarato.
Si può fare? A intuito mi sembra più sicuro un cappellotto piccolo di 
uno grande se il rame ci passa tutto.
Grazie
PS: si dice cappellotti o cappuccetti?

 PS: si dice cappellotti o cappuccetti?
Il numero (se uno solo) indica la sezione MASSIMA dei conduttori 
installabili.
Il nome esatto č sempre MORSETTI, poi si dividono in morsetti volanti, 
componibili, etc... 

 dichiarato.
Immagino tu intenda i morsetti volanti a cappuccio. La sezione indica che si 
possono mettere 2 conduttori di quella sezione (o altre combinazioni 
indicate dal produttore).
Difficilmente potrebbe essere diverso, considerata la funzione.
Invece nel caso utilizzassi quelli di derivazione/a piů vie, la sezione č 
quella del singolo conduttore.
Se guardi il catalogo di qualche produttore, puoi averne conferma. Ad 
esempio 
http://tinyurl.com/5o84e4
 (pdf pagina catalogo www_BM_com) e 
http://tinyurl.com/6zb5lu
 (pdf www_cembre_com).
Per informazione leggi anche questo pdf (attenzione 6 MB) sulla connessione 
di N conduttori di piccola sezione/sezione diversa. E' di parte essendo di 
un produttore, ma imho č ben fatto 
http://tinyurl.com/5vucuf
 
(www_cembre_com)
PS ma c'era bisogno di scomodare alt.engineering.electrical?
-- 
Giorgio

 Immagino tu intenda...
Che idolo, gran bella risposta, grazie!
BTW fortissima questa Cembre...

 uno grande se il rame ci passa tutto.
Nel thread le hanno risposto con un link di un documento Cembre.
Da quanto c'e' scritto, mi pare ovvio concludere che per i morsetti a
serraggio diretto (quelli piu' comuni), piu' il morsetto e' piccolo in
rapporto alla sezione totale infilata, meglio e'.
Infatti, piu' e' piccolo il morsetto, minore e' lo spazio tra la vite e
le pareti della boccola. Questo spazio e' pericoloso, perche' vi si
infilano trefoli che poi non partecipano ad un'efficace passaggio della
corrente.
L'altro problema sollevato dal documento e' quello di conduttori di
diversa sezione. Nuovamente, il problema, a mio parere e' in questo
spazio tra pareti della vite di serraggio e boccola.
Per esempio, se tra alcuni cavetti da 4 mm2 c'e' un filo da 1,5 mm2, un
morsetto che possa contenere il tutto e' per forza di una certa
dimensione, tale per cui e' possibile che, se l'installatore non pone
un'accurata attenzione, il filo da 1,5 mm2, per la sua piccola sezione,
si infili quasi integralmente tra la parete della vite e della boccola,
percio' senza subire una utile compressione. Risultato, contatto
instabile, che nel tempo significa fenomeni di corrosione,
sovratemperatura, degrado anche dei cavetti vicini piu' grossi, etc.
L'utilizzo di morsetti il piu' piccoli possibili compatibili con l'area
totale dei conduttori da inserire, pero' porta con se un problema.
Quello di un difficoltoso inserimento, che se non e' fatto con cura,
significa che alcuni trefoli si piegano, invece di infilarsi dentro al
boccola. Questi trefoli fuori sede pongono due problemi:
- riducono la sezione utile al passaggio di corrente
- possono facilmente toccarsi con trefoli fuori posto di altro morsetti,
 fino al punto di creare situazioni di cortocircuito, con i casi piu'
pericolosi quelli di parziali, in cui non intervengono subiti i
magnetotermici o il differenziale (se si ha un corto su terra), ma si ha
uno scintillio che alla lunga danneggia l'isolamento di altri cavi,
surriscaldamento, fino a principio d'incendio.
R.L.Deboni