Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto studio dentistico

Sono proprietario di un locale che è stato adibito ad uso dentistico per 5 
anni, dal 1999 al 2004. La dotteressa che lo occupava ha fatto rifare 
l'impianto elettrico in toto da zero con molte canaline esterne e ha fatto 
piantare una puntazza di messa a terra in giardino. Ora, visto che la 
dottoressa è andata via, sono andato ad ispezionare i locali. Prima di tutto 
ho notato che il cavo proveniente dalla puntazza NON è collegato ad 
alcunché, ma è avvolto in una matassina e appoggiato a terra. Non solo, con 
mio grande stupore ho visto che 5 termosifoni hanno un filo di terra che 
collega il tubo di entrata a quello di uscita. Perché hanno fatto ciò? Che 
cavolo c'entrano i termosifoni? Mi è venuto il dubbio che abbiano collegato 
le terre ai termosifoni anziché alla puntazza, devo aprire le canaline per 
vedere bene, in ogni caso sono sicuro che per 3 termosifoni su 5 c'è solo un 
cavo che collega i due tubi del termo mentre per gli altri due NON escludo 
che vi sia una sorta di scatola di derivazione tra il filo che arriva dal 
tubo di entrata del termo e quello che va al tubo di uscita.
-- 
Stefano 

Allora, il fatto che la puntazza non fosse collegata all'impianto di
terra interno del locale medico è un problema superato non essendoci
più l'ambulatorio. Viceversa, se accertato da organo di polizia
giudiziaria era una violazione del codice penale.
Il collegamento del termosifone aveva senso se collegato al nodo
equipotenziale che obbligatoriamente un ambulatorio medico deve avere.
Se invece, da come ho capito è un semplice by-pass non serviva
assolutamente a nulla.


OK per il discorso del termosifone..
Ma per la puntazza questo significa che tutto l'impianto del locale adesso 
NON ha la messa a terra, visto il cavo di terra non va alla puntazza ma si 
ferma in un punto che devo ancora trovare.
-- 
Stefano 

 che vi sia una sorta di scatola
Se sono fuori dall'area paziente non necessita il collegamento
equipotenziale (es se sono nell'ufficio o in corridoio)


 ferma in un punto che devo ancora trovare.
Esatto! Se la puntazza è l'unico dispersore e non è collegato, sei
senza impianto di terra...

 ha scritto nel messaggio 
news:1131649640....@g14g2000cwa.googlegroups.com...
Esatto! Se la puntazza è l'unico dispersore e non è collegato, sei
senza impianto di terra...
Mi chiedo che genere di verifiche esegua la asl... scommetto che arrivano li 
con un loop tester e guardano il valore da qualche presa qua e la magari :)
Tempo fa in un albergo vidi il rapporto di verifica biennale dell'impianto 
di terra e recitava più o meno così: "l'impianto di dispersione risulta 
conforme ed avente un valore di terra di 15 ohm, i conduttori di protezione 
ed equipotenziali risultano connessi e di sezione adeguata" :) Che tutto 
l'impianto fosse, per farla POCO TRAGICA, una bomba ad orologeria nessuno lo 
ha mai accertato. Garantisco che chi entrava là dentro rischiava gravissimi 
rischi di folgorazione o di bruciare vivo... :-DDD
Roba da pazzi...
Enrico. 

 Enrico.
Approfitto della tua competenza e gentilezza per una consulenza sullo stesso 
impianto ma considerato in forma "allargata"!
Palazzina di 4 appartamenti (2 per piano) + 3 negozi al piano terra
Il primo dei 3 negozi è lo studio dentistico più sopra considerato che ha 
quindi un proprio impianto elettrico con un proprio nodo equipotenziale e un 
proprio dispersore di terra (puntazza).
Il secondo negozio è uno studio odontotecnico che a sua volta ha un 
ulteriore dispersore di terra cui è collegato tutto l'impianto del negozio 
stesso (e solo quello).
Il terzo negozio non ha un proprio dispersore di terra ed è un ufficio
Dai 2 appartamenti posti al secondo piano escono due cavi di terra (uno per 
lato) che scendono attraverso la scala e arrivano alle 2 scatole di 
derivazione del primo piano. Qui si giuntano con i due cavi di terra che 
escono dai 2 appartamenti del piano e scendono al piano terra. Qui le tracce 
non sono più simmetriche, in seguito alla modifica dell'impianto dello 
studio dentistico, per cui da un lato il cavo prosegue e scende al piano 
cantina dove ci sono i contatori Enel, dall'altro lato si giunta con il cavo 
di terra che esce dall'ufficio e scende successivamente anch'esso al piano 
cantina. Nel vano contatori (una vera e propria stanza) arrivano altri 4 
cavi di terra, uno da una taverna che si trova sotto lo studio dentistico, 
l'altro dalle cantine che si trovano sotto all'ufficio e gli altri due da 
altrettanti impianti di illuminazione esterna (plafoniere stagne). Va poi 
detto che all'interno del vano cantine c'è un locale caldaia (regolarmente 
isolato con porte tagliafuoco ecc.) dove si trova un ulteriore dispersore di 
terra cui la caldaia e tutto l'impianto elettrico del relativo locale è 
collegata. A questo dispersore sono collegati anche TUTTI i cavi di terra 
sopra menzionati che arrivano al quadro Enel.
Domande e considerazioni:
1) Non c'è nodo equipotenziale. Non servirebbe?
2) Non vedo la terra della linea servizi (luce scale ecc) che hanno un 
apposito contatore (trifase per via della caldaia);
3) Non vedo la terra del montante di terra del palazzo
Agli esperti la parola!
Grazie
-- 
Stefano 

Direi che c'è un bel caos. Ricordo che l'impianto di terra DEVE essere
unico e comune per tutto il fabbricato. Quindi ogni attività o
appartamento deve avere il suo conduttore di protezione che si collega
al collettore generale delle parti comuni che poi a sua volta tramite
il conduttore di terra si collega al dispersore esterno. Trattandosi di
parti comuni l'onere di adeguamento spetta a tutti i condomini e la
responsabilità in caso di infortunio può cadere sull'amministratore
condominiale.


Il proprietario è unico per tutto il fabbricato, non c'è amministratore!
-- 
Stefano 

 Il proprietario è unico per tutto il fabbricato, non c'è amministratore!
Bene, in tal caso è il proprietario il responsabile.