Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tensione minima garantita

Salve a tutti,
nella mia abitazione (casa singola in campagna) ho la tensione
(misurata dal mio UPS) sempre sotto i 230.
Voglio dire che varia dai 220 a sotto i 200 sia di giorno che di
notte.
Una prova ad occhio l'ho fatta anche col tester e la misura pare
congruente.
L'enel mi dice che mi vengono a montare un loro strumento che misura
la tensione e nel caso io risulti in torto dovro' pagare 97eur per
l'operazione.
Qualcuno ha gia' avuto questa esperienza e se si come si e' conclusa?
Grazie
Luca

 ha scritto:

Non ne ho avuto esperienza diretta ma ci sono andato vicino. Chiariamo un 
po' di punti della questione:
- l'ENEL è tenuta a fornire una tensione nominale, il che vuol dire che 
sul valore che dichiara si possono avere variazioni del 10% in più o in 
meno;
- allo stato attuale l'ENEL si "attacca" ai 220 V e non ai 230 e il 
motivo è in parte evidente: con la tensione di 220 è tenuta a non 
scendere sotto i 200 V (220 - 10%) mentre dichiarando 230 sarebbe tenuta 
a fornire una tensione non inferiore a 207 V (230 -10%). Di fatto nelle 
bollette compare ancora 220 V anche se da qualche lustro tutti 
(progettisti e installatori) facciamo riferimento ai 230 V (400 V 
concatenati, per ENEL ancora i vecchi 380 V).
Detto questo il problema è come stabilire se ENEL ti sta fornendo 
tensione al di fuori (al di sotto) dei suoi valori dichiarati e, in 
specifico, sotto i 200 V. Se così fosse avresti buon diritto di 
richiedere risarcimento per eventuali danni e comunque per richiamare 
l'ENEL al rispetto dei valori contrattuali.
L'ENEL, solita congrega di furbetti, dice che "in relazione alla sua 
richiesta, verrà inviato..." ecc. ecc.
Dunque arriverà l'operaio ENEL con il suo bravo voltmetro, misurerà 
(guarda caso) 201 V e dichiarerà che la fornitura è a posto, "semmai è il 
suo impianto da rivedere, se vuole può rivolgersi ad uno dei nostri 
negozi ENEL-SI" (altra truffa). Come uscirne?
Un mio amico mi consigliò questo: fai installare un voltmetro 
registratore (registra il livelli di tensione, comprese le 
microinterruzioni e i buchi di tensione) da un tecnico, e rileva i dati. 
Se risultano effettivamente valori al di sotto dei parametri che abbiamo 
detto, il tecnico farà una perizia che farà asseverare dal tribunale (una 
perizia giurata) e con quella in mano vai a fare una bella chiaccherata 
col responsabile ENEL di zona. Saranno meno sbrigativi e molto più cauti. 
O magari la tensione risalirà miracolosamente a valori accettabili.
Evidentemente tutta questa operazione costa (la parcella del tecnico) ma 
almeno ti consente di poter aspirare a un giusto risarcimento in caso di 
danni.
Saluti 
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

il 7 May 2004 05:51:04 -0700, 
luca_p...@msn.com
 (Luca) scrisse:

L'enel contrattualmente mi pare debba garantire 220+-10%.
Il valore lo devi misurare sotto il contatore,
si sicuro della misura che fai, provala in varie ore del giorno,
in modo sia replicabile dai tecnici 
altrimenti (giustamente) ti addebitano il costo dell'intervento
inutile.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

Grazie per la tua esauriente risposta.
Speravo di trovare qualcuno che s'era fatto montare il voltmetro 
registratore direttamente dall'Enel (cioè i famosi 97eur) e sapere come 
sono andate le varie avventure.
A questo punto credo mi sia più conveniente in ogni caso farmelo montare 
dall'Enel sperando che lo strumento sia tarato correttamente e non sia 
solo la solita scatola nera (dove posso verificare di persona che non è 
uno dei soliti trucchi).
Anche in questo caso ovviamente ho la perizia giurata dell'operatore 
enel che però fà sia da fornitore di servizio che da ente verificatore.
Un'altra domanda stupida. Io da quel poco che mi ricordo di 
elettrotecnica (sarei perito ma non ho mai professato) la misurazione 
del consumo a contatore viene calcolata in base alla corrente assorbita 
(la quale genera un campo magnetico, quello che che mi fà girare il 
dischetto), giusto?
Essendo la potenza proporzionale anche alla tensione e purtroppo per me 
calcolata sul 220 io, in teoria stò pagando più della potenza 
effettivamente consumata?
Grazie ancora,
cordiali saluti
Picello Luca



il movimento del dischetto è generato sia dalla tensione che dalla corrente
(e logicamente centra anche il cosfi) quindi è presumibile che tu stia
pagando l'effettivo utilizzo.
Massimo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004