Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tubazione esterna

salve gruppo,
ho un problema su un lavoro che ho eseguito..
Spiego il problema:
ho fatto la posa di una tubazione rigida in pvc per portare alimentazione in 
un negozio.
All'interno della tubazione ho infilato un cavo fg7 del 4 x 35 .
Mi � stata contestata la posa perch� in tratti della tubazione ho utilizato 
la classica guaina da esterno (per intederci quella bianca) chi a contestato 
la cosa dice che: utilizando quella guaina io dovevo stare a 2,50 di 
altezza, dato che qualcuno potrebbe perforarla con qualsiasi oggetto: un 
coltello, un punteruolo un trapano ( ma no sarebbe lo stesso per la tubo in 
pvc?)
Premesso che il lavoro � stato eseguito in un condominio vecchio con 
passaggi obbligati e la posa in una cantina dove l'altezza
e di 2mt ed ho eseguito la posa proprio al limite tra soffitto e parete, per 
poi uscire e transitare in un cortile interno fino ad entrare nel negozio.
La scelta di utilizzare tratti in guaina nella cantina � stata obbligata dal 
districarsi dei passaggi non  lineari.
 (per la posa ho anche tenuto conto su ordine dell'amministrazione di 
seguire i passaggi utilizzati dagli atri negozianti)
la mia domande sono le seguenti:
la cei 64-8 nella parte inerente alla posa tiene conto di atti vandalici?
Faccio questa domanda perh� visto gli atrezzi che ha menzionato per 
perforare la guaina, mi sembra prorpio che uno deve andare a posta per fare 
un danno del genere.
Quale la norma che dice che io devo stare mt 2,50 se utilizzo la guaina? E 
se esite e valida anche se all'interno ce un cavo fg7 che per le sue 
propriet� potrebbe essere fissato anche senza tubazione?
Chi ha fatto la contestazione si e presentato come un costruttore (quindi la 
cosa la dice lunga) per� dato che non voglio avere problemi con il cliente 
che � una brava persona mi voglio tutelare.
Saluti
E grazie

 la cei 64-8 nella parte inerente alla posa tiene conto di atti vandalici?
La cei 64-8 prevede:
522.6.1 Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo tale da
rendere minimi i danni provocati da sollecitazioni meccaniche, per es. da
urti o schiacciamenti, durante la posa, l?uso e la manutenzione.
522.6.2 Quando negli impianti fissi possano aversi urti di media o di
elevata intensitï¿œ, la protezione puï¿œ essere assicurata mediante uno dei
seguenti metodi:
?   scelta di condutture aventi caratteristiche meccaniche adeguate;
?   scelta di un luogo adatto;
?   uso, anche solo locale, di protezioni meccaniche supplementari;
oppure mediante una combinazione dei precedenti metodi.
522.8 Altre sollecitazioni meccaniche
522.8.1 Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo da
evitare, durante la messa in opera, l?uso o la manutenzione, danneggiamenti
alle guaine, agli isolamenti dei cavi ed alle loro terminazioni.
Le prescrizioni sono generiche, ovvero ï¿œ necessario valutare le ragionevoli
sollecitazioni che il cavo puï¿œ sopportare. Mi sembra ragionevole tenere in
considerazione gli atti vandalici per cavi posti in luoghi pubblici,
cortili, vie, ecc, nel tuo caso mi sembra di capire che il cavo ï¿œ posto
all'interno di locali privati, quindi non credo proprio che sia necessario
considerare questo tipo di danno.
Comunque se ï¿œ necessario proteggere il cavo da atti vandalici, 2,5 m, a mio
parere, sono pochi.
ambro

 cosa la dice lunga) 
Come si consiglia sempre, chiedere al costruttore di citare la Norma.
Se il costruttore insiste presenta un preventivo per i costi 
supplementari.......
GIuliano

 ha scritto nel messaggio 
news:h29nfu$v0n$1...@newsreader2.mclink.it...
