Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sparisce il modello B

qualcuno sa dirmi cosa è cambiato con la nuova legge?è vero che basta la
dichiarazione di conformità?come comportarmi con il resto ?

DPR 462/2001 (testo in vigore dal: 23-1-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA visti ...
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti
prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1.
In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli
impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di
esplosione.
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la
dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata
allo stesso.
Art. 3.
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e
trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa
con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali
adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodicità e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle
attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al
datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per
territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata
allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle
attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 7. Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per
territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C
allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001.

DPR 462/2001 (testo in vigore dal: 23-1-2002)
In pratica si manda una lettera all'Ispesl con scritto: 
ho installato un nuovo impianto nella mia azienda, allego la
dichiarazione di conformita'.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:3c40491b...@powernews.inwind.it...


p.s. perņ lo sto leggendo ora davanti al PC...
A parte il discorso sulle sanzioni, l'obbligo di controllo periodico
c'e' ancora: ogni cinque anni per gli ambienti normali, di due per
quelli ma.r.c.i. o con pericolo di esplosione.
Non ho chiaro chi saranno i soggetti autorizzati ad eseguire i
controlli.


L'obbligo c'è  ma non più tramite il DPR 547/55 c'è attraverso questo
decreto..  e se non ci sono sanzioni alla violazione dell'obbligo.. la cosa
diventa ridicola. (però dipende dai punti di vista ;-) )
Quello dei soggetti è un enigma per ora.. almeno finchè il ministero non
chiarirà la cosa.
Altro aspetto è che le asl non possono più presentarsi in azienda per la
verifica.. lo possono fare solo se c'è la richiesta del datore di lavoro...
L'unico caso è l'omologazione degli impianti con pericolo di esplosione ed
incendio.
insomma.. lettura interessante.  continuo a (ri)leggere
Domanda. Per i luoghi marci.. lo decide il progettista quando lo sono come
definito dalla CEI 64/8 V2?

 controlli.
E soprattutto non sono chiari i tempi di risposta dei controllori.
Ovvero, succederà che il datore di lavoro richiede i controlli,
magari compilando il solito modulino burocratico (magari sarà rosa).
E nessuno andrà a vedere il suo impianto...
Spero di no..
Saluti
Giuliano Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:a28g06$70t$1...@newsreader1.mclink.it...

Mi pare che da questo punto di vista le cose non cambieranno, nessuno
controllava prima e nessuno controllerà adesso...............
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 --
Certo che se tra i soggetti abilitati dell'art. 4 fossero inseriti anche il
liberi professionisti molto probilmente le cose potrebbero cambiare, o mi
sbaglio?
Ambro

 sbaglio?
E' proprio quello che la legge non vuole. La legge vuole che più liberi
professionisti si uniscano in società, si organizzino in modo da rispettare
le specifiche imposte per le società di certificazione, la loro
organizzazione e competenza venga valutata dagli enti preposti e solo dopo
ciò saranno autorizzati a verificare.
Saluti
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:Lvj18.4971$Qu1.1...@news2.tin.it...
