Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: bagno

In un appartamento l'idraulico vuole installare un termosifone del tipo
scaldasalviette sopra la vasca idromassaggio ad 1,60 m da terra. Detto
termosifone funziona con una resistenza inserita al suo interno munita di
presa a spina da 10A quindi l'idraulico vuole una presa da 10A in prossimità
del termosifone oppure una uscita con cavo.
Cosa devo fare?


Se non erro, dovresti poterlo fare purchè il tutto sia oltre i 2,25 m da
terra. In ogni caso verifica meglio. Norma CEI 64-8 parte 7.
Mauro.

Mauro.

Da quello che ho capito la presa per lo scaldasalviette o lo scaldasalviette
vuole installarlo sopra la vasca a 1,65 m di altezza.
Dal perimetro della vasca fino a 2,25 m di altezza (rispetto al pavimento)
si definisce "zona 1" (CEI 64/8 parte 701 art. 701.32) dove è vietata
l'installazione di dispositivi di protezione e comando (art. 701.53) almeno
che non siano alimentati SELV e tensione non superiore a 12V in c.a. o 30V
in c.c. e con la sorgente di sicurezza al di fuori della zona 0, 1 e 2.
Per gli altri componenti elettrici è ammesso solo lo scaldaacqua (art.
701.55)
Ricapitolando:
a) o il tuo installatore ti fornisce un scaldasalviette a 12V c.a. o 30V cc.
(credo che non ne esistano in commercio) e tu gli predisponi la relativa
alimentazione SELV,
b) oppure lo fai installare in zona 2 senza presa(entro 60 cm dalla vasca)
se lo scaldasalviette è in classe 2
c) o se in classe 1 l'unica possibiità che ti rimane è la zona 3 ovvero
oltre i 60 cm dal perimetro della vasca.
Bye. Mike.

>Se non erro, dovresti poterlo fare purchč il tutto sia oltre i 2,25 m da


 wrote in message 7v2dne$b2r$1...@nslave1.tin.it...

Quindi in conclusione detto scaldasalviette non deve essere installato in
quella posizione.
Ringrazio tutti.
Cordiali saluti,         Giuseppe Russi.

 Cosa devo fare?
purtroppo vado di fretta e non ho le norme sottomano.
comunque direi che dove si vuole mettere lo scaldasalviette dovrebbe essere
la zona in cui non si possono installare apparecchi elettrici se non il
boiler.
Sicuramante non con una presa a spina.
Appena posso ti darò altre delucidazioni
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 ergo è possibile, alimentando lo stesso con una presa "alta"
Si potrei installare una presa fuori della zona 1 quindi ad altezza >2,25 m
ma poi lo scaldasalviette può essere toccato dalla persona che sta facendo
il bagno.
 Si può fare?
Volevo anche precisare che si tratta di una vasca idromassaggio.
Saluti,                 Giuseppe Russi


Certamente lo scaldasalviette "dovrebbe" essere installato in zona 1 sopra
la vasca idromassaggio, il collegamento alla rete elettrica "dovrebbe"
essere eseguito senza presa a spina. Quindi in conclusione vorrei sapere
perchè in zona 1 è possibile installare solo ed esclusivamente il boyler
senza presa a spina e non anche altri appaerecchi tipo lo scaldasalviette
elettrico? Penso che i problemi che potrebbe causare il boyler siano gli
stessi di quelli che potrebbe causare lo scaldasalviette o qualsiasi altra
apparecchiatura elettrica collegata a regola d'arte.
Saluti,       Giuseppe Russi.

 apparecchiatura elettrica collegata a regola d'arte.
Provo a rispondere:
forse perchč nella zona uno sarebbe meglio non installare mai niente, ma
visto che esistono milioni di case con il boiler al di sopra della vasca da
bagno, sarebbe stato impossibile farli togliere, quindi anche impossibile
eseguire eventuali adeguamenti alle Norme CEI.
Inoltre trattandosi di uno scalda acqua penso che la posizione migliore,
idraulicamente parlando, non poteva che essere quella.
Quindi, secondo me, č una concessione molto particolare, altrimenti si
inizierebbe ad istallare di tutto, per esempio stufette riscaldanti,
impianti stereo, ecc. ecc.
Ovviamente la mia č una ipotesi, magari ci sono spegazioni piů
"scientifiche"



La 64/8 parte 7 dice espressamente che solo lo scaldaacqua si può installare
nella zona 1, cioè nella proiezione del piatto doccia sotto la quota di
2,25m (art.701.55)
(aspetto consigli sulla destinazione degli edifici, vedi messaggio)
Fabio

 "scientifiche"
E' proprio quello a cui avevo pensato anch'io però se installare un
qualssisi apperecchio elettrico sopra la vasca è pericoloso, secondo me,
nelle nuove installazioni  dovrebbe essere vietata anche l'installazione del
boyler.
Cordiali saluti,                    Giuseppe Russi.

Altro problema: in un bagno all'interno della doccia c'è installata un'
aplique 230V 60W per illuminare l'interno della doccia la quale e costituita
da tre pareti in muratura. L'apparecchio di illuminazione è stato installato
ad una quota<2,25m. Ora il proprietario dell'appartamento mi chiede di
sostituire la lampada con un qualcosa di più luminoso. Io pensavo di
installare un apparecchio in classe 2 e di alzarlo sopra i 2,25m ma il
proprietario non ne vuole sapere di rompere le piastrelle.

 Mauro.
 hei, vi prego, mettiamoli un pò più in alto sti aggeggi, le mie mani arrivano
a 2,40 m quando mi lavo le ascelle.
ciao
silvio

 Fabio
  e "PER ME" qui c'è un erroraccio delle CEI, non possono tener "ancora" valida
questa norma.
teniamo presente che se uno prende la "scossa" immerso nell'acqua la morte è
pressoché istantanea
meglio tenerli alla larga questi apparecchi compreso il boiler, si ! perchè una
volta le tubazioni idrauliche erano sempre metalliche e si faceva
l'equipotenziale tra tubi e vasca, quindi boiler e vasca erano sullo stesso
potenziale.
ora la maggior parte degli impianti idraulici anno tubi in plastica che isolano
i boiler dalla vasca, se è a massa e lo si tocca.......
capita spesso la perdita di acqua dal boiler, goccia dopo goccia  riempie il
coperchio fino a toccare un polo, in quel momento abbiamo l'acqua in tensione
senza che scatti alcunché, magari trafilando inesorabilmente dal coperchio
immersi nell'acqua non si può dare affidamento "solo" a messa terra e
differenziali, soluzione unica.....la distanza.
lo scaldasalviette, io lo chiamo irsol (non so perché) , si brucia o va a massa
di frequente, specialmente se la caldaia è centralizzata, ogni anno per lavori
svuotano l'impianto di riscaldamento, la signora accende lo scaldasalviette e
dopo un pò....pafff., devo solo sperare che non era ancora entrata nella vasca,
magari appoggiandosi, tenendosi in equilibrio, allo scaldasalviette.
ciao
silvio
ho fatto troppo terrorismo?

 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
  ciao
silvio

> ho fatto troppo terrorismo?
assolutamente direi di no, è la realtà.
se si vogliono considerare veramente tutti i pericoli.
Ovviamente si sentirà dire che non è mai successo niente, si è sempre fatto
così, quindi.......


 proprietario non ne vuole sapere di rompere le piastrelle.
Prova a suggerire al proprietario di fare la doccia con una torcia elettrica
portatile.
:-))
:-)
ciao

proprietario non ne vuole sapere di rompere le piastrelle.
allora digli semplicemente di cambiare lampadina.
una elettronica da 60W ha la luminosita' almeno di una a filamento da 250W.
Se non gli basta mettici un'armatura stradale al sodio ad alta pressione :)
sim


Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.