Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsanti di segnalazione incendio : Interpretazione della UNI 9795

Nella UNI 9795 alla sezione 6 ( sistemi fissi di segnalazione manuale
d'incendio ) art. 6.1.2 si dice testualmente :
"In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di
segnalazione manuale tale che almeno uno possa essere raggiunto da
ogni parte della zona stesa con un percorso non maggiore di 40m.
In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due.
Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati
lungo le vie di esodo."
Secondo voi la frase "in ogni caso i punti di segnalazione manuale
devono essere almeno due" si riferisce alla singola zona o all'intero
impianto?
Il consulente alla progettazione di una nota marca di prodotti
antincendio mi ha detto che , secondo lui , si riferisce alla singola
zona ; io mi sono sempre attenuto a questa interpretazione più
restrittiva perché ho sempre progettato impianti di rivelazione in
ambito industriale , dove le zone sono ampie e la condizione "due
pulsanti per zona" era sempre soddisfatta.
Passando però a progettare impianti in locali diversi dai capannoini
industriali mi sono accorto che con tale interpretazione si perviene
ad applicazioni paradossali.
Due esempi :
1) sto progettando l'impianto di rivelazione di un panificio situato
al piano terra di un condominio ( impianto di rivelazione richiesto
dai VV.FF ) : il laboratorio+forno è costituito da 6 locali e il
negozio è un settimo locale separato dai precedenti dal vano scale del
condominio ( che non è proprietà del committente e sul cui impianto
non si può agire ) . Visto che la stessa UNI 9795 prescrive che locali
non contigui non possono appartenere alla stessa zona , il negozio
costituirebbe una zona a sé : se l'interpretazione è quella suddetta
si avrebbe la paradossale situazione per cui in un locale di 8m x 8m
devo installare due pulsanti di segnalazione manuale.
2) analogo paradosso si ritroverebbe anche per gli spazi nascosti ( ad
esempio gli spazi sopra i controsoffitti ) che , dice la norma ,
"devono appartenere a zone distinte". Che faccio vado ad installare i
pulsanti di segnalazione sopra i controsoffitti??
Attendo un Vs. parere in merito.

Ho sempre pensato che la UNI 9795 sia la norma più stupida del
pianeta :-)... Speriamo che la nuova norma non sia peggio...
Il laboratorio sarà presumo una ZONA unica per cui a quella ti
riferisci e non al singolo locale. Gli spazi nascosti si equivalgolo
ai locali solo per il numero di rilevatori ma ovviamente non per i
pulsanti.


il laboratorio è una zona unica , ok : quindi due pulsanti.
E il locale negozio? Non è contiguo al laboratorio , perché c'è di
mezzo l'androne delle scale condominiali , quindi non posso annetterlo
alla zona "laboratorio".
Comunque grazie.

 scrisse:

PAssare a impianti ad indirizzo invece che a zona?
Costa un po' di più ma non avremmo più le zone e i
relativi problemi
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 alla zona "laboratorio".
Ci metterai un altro pulsante.

 ha scritto nel messaggio 
news:1180611694.1...@g4g2000hsf.googlegroups.com...
Ho sempre pensato che la UNI 9795 sia la norma più stupida del
pianeta :-)... Speriamo che la nuova norma non sia peggio...
Son previste varianti o ri-edizioni a breve?
Ciao!
Ròsso 

 Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e1237456o...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
non mi risulta che il ricorso a impianti analogico-indirizzati
permetta di evitare la suddivisione in zone così come prevista dalla
UNI 9795 , anzi :
- la programmazione ( almeno per le centrali che montiamo noi )
prevede esplicitamente la suddivisione in zone
- la comodità dell'indirizzamento è proprio quella di permettere una
suddivisione in zone svincolata dal collegamento fisico al loop ( ad
esempio i rivelatori 1,2,3,4 possono essere collegati allo stesso loop
con posizioni contigue , ma in modo che 1,3 appartengano alla zona A e
2,4 appartengano alla zona B ).
In effetti noi ormai montiamo quasi solo impianti analogico-
indirizzati , anche per impianti così piccoli : i costi sono sempre
più paragonabili a quelli degli impianti tradizionali e non vogliamo
correre il rischio di montare componenti che fra qualche anno non
siano più manutenibili.

siano più manutenibili.
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 Son previste varianti o ri-edizioni a breve?
A breve non credo...