Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SERBATOIO GASOLIO

Dovendo realizzare la messa a terra di un serbatoio di gasolio (per
autotrazione), nella seguente situazione:
- serbatorio esterno con vasca di raccolta e pompa integrata, fornito da una
ditta a nolo;
- dimensioni del serbatorio 2 x 1,6 x 2 circa;
- installato su due traverse in cls prefabbricato (su del terreno)
mi sorge il segunte dubbio:
1) metto a terra il motore della pistola di erogazione (con un PE) e me ne
frego del serbatorio;
2) metto a terra il motere c.s.d.  e metto a terra la carcassa ed il
sebatorio con un EQ da 16 mm, (massa estranea??)
3) metto a terra il motore c.s.d. e metto a terra la carcassa con due
picchetti ed anello di terra con corda nuda (come un collega mi ha
consigliato)? motivandolo............ boh??? protezione scariche
atmosferiche???? protezione dai fulmini dei VV.F???
non avendo trovato riscontro normativo preciso chiedo AIUTO a chiunque abbia
un riferimento normativo da "girarmi"
ringrazio e saluto tutti coloro che vogliano rispondermi........
Pierluigi Ferri

 un riferimento normativo da "girarmi"
La norma è sempre quella CEI 64-8. Il DPR 547/55 per la protezione dalle
scariche atmosferiche delle grandi masse metalliche lo lascerei stare
(sicuramente risulterebbe autoprotetto con la 81-1).
Nei lavori da me progettati e verificati ho adottato la soluzione 1. Fino ad
ora non ho avuto contestazioni da parte di nessuno, li sto aspettando al
varco.........
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta.
P.S.
Per i seguaci dell'impianto di terra e del DPR 547/55: ogni opinione
espressa e strettamente personale e non è tesa a ledere l'immagine di chi da
anni si prodiga a collegare a terra ogni cosa metallica o assimilabile per
il fine nobile di proteggere tutta la popolazione dai fulmini e dalle scosse
elettriche.

Ringraziando per la risposta, colgo l'occasione per mettere a disposizione
di tutti quanto mi ha inviato, in risposta del quesito la redazione di TNE,
ove compaiono anche i riferimenti normativi del caso
---------------------------
la messa a terra del serbatoio (si suppone metallico) di gasolio all’aperto,
non interrato, è richiesta dalla circolare 29/7/91 del Ministero dell’
Interno, art. 2.3 b 2), pag. 252 del Codice Elettrico.
Motivo della messa a terra sconosciuto, modalità della messa a terra non
precisate.
Dal punto di vista tecnico non ci sono ragioni per mettere a terra il
serbatoio del gasolio, il quale è infiammabile solo al di sopra     di 80 °C
non può essere quindi innescato da cariche elettrostatiche, mentre un
fulmine  farebbe una fatica  improba  e dovrebbe essere molto fortunato
(lui).
A questo punto la messa a terra deve svolgere un ruolo burocratico, che è
bene perseguire con il minimo sforzo. Poiché la pompa di  erogazione va
comunque  messa a terra, con  un conduttore si può collegare il serbatoio al
punto di terra più vicino. Si può utilizzare una sezione di 6 mm2 in modo
che il conduttore sia molto visibile possibile e poco contestabile. Se non è
molto lungo, si può anche utilizzare la sezione di 35 mm2 la quale dovrebbe
mettere d’accordo tutti, anche se non serve a niente.
---------------------------
sperando di avere risolto il problema anche a qualche altro collega, saluti
a tutti
Per. Ind. Pierluigi Ferri