Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pubblica illuminazione

Salve, sto progettando l'illuminazione di una strada statale.
Dai miei calcoli, per avere una luminanza e fattori di uniformità concordi
con le norme, vengono fuori pali h=12m, interdistanza 25m per tratti di
strada larghi 10m e interdistanza 20m per tratti di strada larghi 16m.
Lampade NAV-T 250W.
Il problema è che guardando in giro vedo per tratti di strada larghi 20m (SS
a 3 corsie per senso di marcia) interdistanza anche di 35m sempre per i pali
h=12m. In tali casi si avrebbe una luminanza media accettabile (>=2 cd/mq)
ma non l'uniformità imposta dalle norme (Lmin/Lmed >=0,4 su tutta la strada
e Lmin/Lmax >=0,7 lungo la mezzeria di ciascuna corsia).
L'osservatore lo pongo a -60m dal tratto di strada per il quale effettuo il
calcolo e sulla mezzeria di una corsia. Sto sbagliando qualcosa?
Grazie,
Engel

 ha scritto nel messaggio
news:harnb.73321$e6.26...@twister2.libero.it...

Probabilmente l'apparecchio illuminante.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


L'ho pensato anch'io, ma se uso armature con ottica cut-off, come
consigliato da una nota azienda che produce armature stradali, non ho
scampo. Se prendessi ottica semi cut-off il problema dell'uniformità delle
luminanze lo eviterei e potrei avere distanze più consone... Ma che ti
risulti, è vero o no che è vietato usare per certi tipi di strade ottiche
non cut-off? La UNI 10819 credo faccia riferimento al solo rapporto di
emissione superiore...
Grazie, Engel

 emissione superiore...
1° comandamento del progettista: mai fidarsi dei rappresentati e dei
costruttori....
Non esiste l'obbligo del cut-off, esiste l'obbligo del rispetto dei valori
di abbagliamento in funzione della categoria di strade. Almeno che tu non
stia progettando una superstrada a scorrimento veloce, dubito che ti serva
il cut-off. Inoltre bisogna tenere conto anche della "guida luminosa",
ovvero della possibilità di vedere tracciata la strada dalla scia luminosa,
che un dispositivo cut-off non consente di ottenere.
Non fossilizzarti solo su un tipo di apparecchio, almeno che non sia un dato
di progetto, il mio consiglio è quello di provare varie tipologie e varie
soluzioni di ottiche.


Lampade NAV-T 250W.
hai previsto una sola fila di pali? con o senza sbraccio?
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

non ho sottomano la norma, ma considera che l'ultimo aggiornamento è del 
'97 (se non ricordo male) e forse gli impianti che hai visto sono stati 
realizzati precedentemente.
ciao
sandro

 emissione superiore...
Se l'impianto deve essere realizzato in Lombardia, la UNI 10819 non 
soddisfa i requisiti della legge regionale 17/00 relativa all'argomento. 
Sembra che ci sono problemi anche per il Lazio, la Toscana, e il Veneto. 
In particolare devi realizzare un "impianto avente un’intensità luminosa 
massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre" (questo in Lombardia).
Dai un occhiata a questo sito "
http://www.vialattea.net/cielobuio
", c'è 
anche un catalogo con i prodotti, che secondo loro sono anti IL.
Ambro

 wrote in message
lutupv09ddipg5lmo...@4ax.com...

Due file contrapposte, armature in testapalo.
Il problema è non solo il soddisfacimento dei valori di uniformità, ma anche
quello dei G e Ti.
Naturalmente ottiche semi cut-off aiutano neli valori di uniformità, ma non
certo nei parametri G e Ti.
Viceversa le ottiche cut-off.
Cerca cerca, sono riuscito a trovare un'ottica cut-off che dia, con lampada
250W s.a.p. su palo Hft=10m, disposizione unilaterale, valori accettabili,
con una interdistanza 35m...
Ciao, grazie a tutti per i contributi
Engel

sandro <n...@spam.invalid> wrote in message
MPG.1a0863bac...@powernews.libero.it...

ciao, è un po' che sto studiando il problema, e mi sono reso conto che le
armature sembrano tutte uguali ma non lo sono.
In effetti ho trovato armature che possono fare al caso mio, con parametri
accettabili e senza spreco di pali...
Ciao, grazie
Engel

 Engel
si, me ne sono reso conto anch'io
quello che fà la differenza è l'ottica dell'armatura 
se fai bene i calcoli illuminotecnici riesci a far risparmiare dei bei 
soldini all'amministrazione.
esempio: ho fatto dei calcoli per illuminare 1.5km di strada e ho 
verificato che per ottenere le condizioni previste dalle norme c'era la 
differenza a punto luce di 50W SAP tra una marca e l'altra. 
moltiplica per 50x12x365 e vedrai che alla fine qualche soldino si 
risparmia
sandro