Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: UNI 9795 impianti rilevazione incendi : controsoffitti

al punto 5.1.3 la norma elenca l'elenco delle aree non direttamente
sorvegliabili, tra queste ci sono le caatteristiche dei
controsoffitti.
alla fine conclude l'elenco delle aree non sorvegliabili con:
" compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione"
ma che significa... che se sotto il controsoffitto ci sono i
rilevatori (in tutto il compartimento antincendio) non serve
sorvegliare sopra il controsoffitto indipendentemente dalle sue
caratterisciche..?
grazie dei pareri
SR
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

 caratterisciche..?
Non ho capito bene la tua domanda, cmq provo a risponderti. Al punto 5.1.3
se all'interno di un controsoffitto non ho sostanze infiammabili, rifiuti,
materiali combustibili e cavi elettrici ad eccezione di quelli della zona in
questione (linee transitanti), non ho l'obbligo di sorvegliarlo.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

questione (linee transitanti), non ho l'obbligo di sorvegliarlo.
hai ragione... ho letto 10 volte il paragrafo e alla fine sono rimasto
bloccato su un a capo (occhiali!!! dove eravate :-(
cmq.. la frase "siano totalmente rivestiti di materiale
incombustibile" come la interpreti... controsoffitto in classe 0?


 incombustibile" come la interpreti... controsoffitto in classe 0?
Guarda caso stò affrontando anche io un problema analogo..... IMHO ritengo
che la classe 0 sia riferita all'eventuale materiale presente all'interno
del controsoffitto più che al controsoffitto stesso.


del controsoffitto più che al controsoffitto stesso.
io invece propendo per l'idea di un controsoffitto incombustibile,
cartongesso, pannelli in materiale incombustibile pressato (diverso
dal polistirolo)
Oppure la parte interna del controsoffitto sia incombustibile come ad
esempio nel caso di pannelli in polistirolo con sopra uno strato di
lana di vetro per isolamento termico.
Tuttavia qualcuno lo interpreta come una richiesta di controsoffitto
REI.
Che ne pensi del numero di dispositivi da installare nel
controsoffitto? Leggendo l'ultimo capoverso del 5.4.4.1, propendo per
un numero di dispositivo pari a quelli installati sotto il
controsoffitto (penso ad ambienti di altezza ordinaria).


 controsoffitto (penso ad ambienti di altezza ordinaria).
All'interno del controsoffitto di altezza inferiore a 1 m il coefficente
maggiorativo sarebbe 2.
--


maggiorativo sarebbe 2.
non mi pare... 2 vale solo x i locali dove il flusso dell'aria è
notevolmente superiore a quello necessario al comfort delle persone,
infatti il prospetto 9 si applica ai locali definiti in 5.4.4.2
Stefano


 infatti il prospetto 9 si applica ai locali definiti in 5.4.4.2
Purtroppo la norma non è molto chiara (che novità!), ma leggendo
attentamente il punto 5.4.4.4  secondo capoverso "... In detti spazi, sa la
loro altezza......" si riferisce agli spazi nascosti in generale
(controsoffitti e pavimenti sopraelevati) e non solo a quelli di cui al
punto 5.4.4.2. Infatti per questi ambienti il coefficente maggiorativo da
applicare è il prospetto 8 in funzione dei ricambi d'aria. A riprova di
questo il prospetto 9 specifica se c'è l'impianto di condizionamento o meno
(cosa scontata nel prospetto 8).


(cosa scontata nel prospetto 8).
Il prospetto 8 è riferito agli ambienti con grande circolazione
d'aria, il 9 alle intercapedini... di locali con grande circolazione
d'aria nei casi in cui le intercapedini siano a loro volta
condizionate o no.
Ma l'ultimo capoverso di 5.4.4.4 "per gli spazi nascosti sopra i
controsoffitti....dei locali in 5.4.4.1 (locali con condizionamento
con circolcazione d'aria per il solo benessere delle persone), si
applicano le disposizioni valide per i locali non dotati di impianti
di condizionamento o ventilazione (cioè esclude quelle contenute in
5.4.4 e i prospetti 8  e 9).
Che ne pensi?


 Che ne pensi?
L'interpreto anch'io cosě.


L'interpreto anch'io cosě.
oh.... grazie.. mi serviva un parere di conforto,
certo che l'hanno proprio fatta criptica sta norma :-(
