Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vendita e riparazione autovetture

Come spesso capita, ricevo la richiesta di progettazione a fine lavori, cioè 
quando l'impianto è già stato realizzato. L'impianto inquestione è un locale 
commericiale per l'esposizione e vendita di  autovetture e relativa officina 
di riparazione.Dopo un sopralluogo  mi accorgo che manca l'illuminazione di 
sicurezza sulle uscite di sicurezza, pulsante di sgancio di emergenza.
Per l'illuminazione di sicurezza gli ho chiesto di posizionare  altre 
lampade di emergenza, ma vi è l'obbligo del plsante di sgancio all'interno? 
e la rivelazioen fumi è obbligatoria perchè ovviamente non è stata 
assolutamente considerata.
grazie per l'aiuto
Paolo 

 ha scritto nel messaggio 
news:45facf74$0$4790$4faf...@reader4.news.tin.it...

In attività produttive di questo tipo è necessario classificare i vari 
ambienti ed individuare
quali siano quelli a rischio specifico e soggetti a prevenzione incendi, nel 
caso in questione
potremmo avere:
- capacità di parcamento per salone o officina superiore a 9 autoveicoli;
- depositi per ricambi e materiali infiammabili;
- camere di verniciatura, ecc.
qualora si rientri nel campo di applicazione della normativa prevenzione 
incendi
dovranno essere applicate le relative prescrizioni nella realizzazione degli 
impianti
elettrici, tra cui è prevista l'installazione del pulsante per il 
sezionamento d'emergenza,
e l'impianto di allarme rivelazone incendi.
Questo a grandi linee è quanto si può dire, per saperne di più è necessario
entrare nel dettaglio dell'attività produttiva in oggetto.
Saluti
G. S.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:45fef310$0$4792$4faf...@reader4.news.tin.it...


G. Sanna wrote:
:: L'elenco delle attività così dette "a maggior rischio d'incendio"
:: le trovi nella normativa prevenzione incendi,
:: per esempio art. 4 legge 26/07/1965 n.966
L'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei VVF è allegato al 
DM n. 98 del 16/02/1982
:: in ogni caso se si renderà necessario istruire una pratica prevenzion
:: incendi,
:: questo lo dovrà fare un tecnico iscritto all'apposito elenco del
:: ministero che rilascia relativo numero di matricola individuale, un
:: pò come si fà per gli albi professionali.
Non direi proprio. Le pratiche di prevenzione incendi possono essere 
presentate da un qualsiasi tecnico, geometra, ingegnere, perito anche senza 
essere iscritto negli elenchi del ministero dell'interno. L'iscrizione serve 
solo per analisi non tabellare della resistenza al fuoco di una struttura e 
se non ricordo male per i rinnovi dei CPI.
::
:: In sostanza, una volta appurato che si è in presenza di una attività
:: a maggior rischio d'incendio, dovranno essere applicate le
:: prescrizioni previste per questi ambienti sia per gli impianti
:: elettrici che per altri impianti
:: ed in particolare dal punto di vista costruttivo dei materiali  e
:: dimensionale
:: essendo la materia piuttosto vasta puoi vedere qualcosa su
:: 
http://www.prevenzioneincendi.it/
Vero.
Per completezza, la normativa vigente per le autorimesse e simili è il DM 
01/02/1986, ma ci sono anche altre circolari che regolamentano, appunto, il 
numero minimo di vetture in un autosalone per esseere considerato 
"autorimessa".
CiaO, FoX 

 ha scritto nel messaggio 
news:46013f98$0$20814$5fc...@news.tiscali.it...


>
Grazie per il link ma l'aggiornamento di questo sito (parechio interessante) 
è bloccato al 2004!
Chissà in rete c'è qualcosa di più aggiornato!
Grazie ancora.
Paolo