Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Macchine Elettriche: Trasformatore monofase

Salve a tutti,
se tra di voi c'è qualcuno che è o è stato studente in un ITI e ha a
disposizione il libro "Macchine Elettriche" della "Calderini" scritto da
Franco Cottignoli, forse mi può aiutare...
Il problema è in due esercizi contenuti nel libro: il numero 4 e 5 di
pagina 76,77: non torna il conto della I2 assorbita dal carico...
E' forse sbagliato applicare la legge di Ohm al secondario con V20 e tutte
le resistenze e reattanze interessate (R e X eq., R della linea, R ed X
del carico)?!?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Comunque mi sarebbe di conforto anche solo se è sbagliato applicare la
legge di Ohm al secondario con V20 e tutte le resistenze e reattanze (o
semplicemente impedenze) interessate (R e X eq., R della linea, R ed X
del carico)...
-- 
GrooveMan


 ha scritto nel messaggio
news:bb26ar$ntk$1...@news.newsland.it...


 lo specifico libro...
In effetti hai ragione... :-)
Allora:
Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa:
Sn=10 [kVA] (Potenza nominale);
V1n=3000 [V] (Tensione primaria nominale);
V20=250 [V] (Tensione secondaria a vuoto);
Vcc%=4,8% (Tensione di prova di cortocircuito);
Pcc%=2% (Potenza dissipata nella prova di cortocircuito);
Io%=8% (Corrente assorbita nella prova a vuoto);
cos@0=0,15 (F.d.p. durante la prova a vuoto);
Il trsformatore, alimentato alla sua tensione nominale, alimenta un carico
ohmico-induttivo di targa:
P=6 [kW];
V=275 [V];
cos@=0,8;
Determinare:
-corrente assorbita dal carico (I2);
-tensione secondaria del trasformatore (V2);
-corrente primaria (I1);
-rendimento del trasformatore;
Il mio problema sta nella I2 che mi viene un valore diverso dal risultato
del libro, e quindi di conseguenza vengono sbagliate anche tutte le altre
perché dipendenti dalla stessa I2.
Grazie mille!
-- 
GrooveMan


 -corrente assorbita dal carico (I2);
La corrente I2 del trafo sul carico a me risulta: 24,17 A
Lei potrebbe considerare il secondario del trafo così composto: reattanza
mutua del secondario (con funzioni di generatore ideale di tensione pari a
250 V) che alimenta una serie di due impedenze costituite da quella del
trafo e quella dell'utenza, con le segg. posizioni:
a) V1 alimentazione costante,
b) impedenza interna del trafo "tutta al secondario" (riporto della
impedenza del primario al secondario),
c) impedenza derivazione "a vuoto" del trafo direttamente alimentata alla
tensione nominale primaria  e quindi ininfluente per le tensioni
trasformatoriche (la V1 viene trasformata in V2, senza alcuna caduta al
primario).
Con tali premesse, si determinano le varie grandezze e parametri, in questa
sequenza:
1) la resistenza del trafo, riportata al secondario, come rapporto tra Pcc e
I2^2 (0,125 Ohm);
2) la reattanza induttiva del trafo, riportata al secondario, come prodotto
tra Rcc e tang fi cc (0,273 Ohm);
3) il modulo dell'impedenza del carico come rapporto tra la tensione
nominale del carico e la sua corrispondente corrente nominale (non i
parametri del trafo, ma quelli del carico) (10,08 Ohm);
4) le componenti resistiva e reattiva induttiva dell'impedenza del carico,
rispettivamente, come prodotto del modulo della Zcarico per cos fi carico e
del modulo della Zcarico per sen fi carico (8,064 + j 6,048 Ohm, qui in
forma binomia);
5) l'impedenza equivalente serie (trafo + utenza) che "vede" l'avvolgimento
(reattanza mutua) secondario (8.189 + j 6.321 Ohm, qui in forma binomia)
(10,35 / 36,7 ° Ohm, qui in forma polare);
6) infine il modulo della I2 come rapporto tra la V20 e l'impedenza totale
di cui al punto 5) (250/10,34=24,17 A).
Il resto immagino sia cosa che Lei saprà ben computare.
Spero di aver coniugato al meglio chiarezza con sintesi. Scusi la mancanza
dei termini greci (fi, theta, ecc.), ma penso che quanto sopra sia
abbastanza chiaro.
Buona domenica e buon lunedì (visto che è festa anche lunedì).
Cordialmente.
P. Sonnet

E' stato chiarissimo!
Grazie al suo prezioso aiuto son riuscito a trovare dove stava il mio
errore: facevo confusione calcolando l'impedenza del carico (dimenticavo
un cos fi).
Ora, come al solito ho un altro risultato dello stesso problema che non
torna...
(Si vede che sono uno studente che durante l'anno ha studiato poco?)
Corregetemi se sbaglio:
La I1 assorbita dal trasformatore può essere calcolata come somma
vettoriale della I1' e della I0;
La I1' può essere calcolata (in modulo) come il prodotto di I2 * V20/V1n e
scomposta con il cos fi (qui sta l'atroce dubbio..) del carico (???);
La I0 è praticamente data tra i dati del problema (come percentuale di
I1n, a sua volta Sn/V1n) col relativo cos fi (cos fi 0);
Dove sta il mio errore?
Ringrazio anticipatamente chiunque intervenga.


 Dove sta il mio errore?
Se intendeva "l'atroce dubbio", spero ora sia tutto più chiaro.
Buona domenica.
Cordialmente.
P. Sonnet

Infinitamente grazie Sig./Perito/Ing./??? Sonnet!
Il suo aiuto mi è stato preziosissimo!


 Il suo aiuto mi č stato preziosissimo!
