Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatore enel

Ho visto che nella presentazione del nuovo contatore elettronico Enel  è
indicato che "l'interruttore non sostituisce i dispositivi di  
sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica
vigente".  Devo dedurre quindi che anche con l'interruttore del contatore
aperto non sono al sicuro da eventuali folgorazioni???? Tra l'altro, nel
depliant di presentazione del nuovo contatore è scritto chiaramente di
abbassare l'interruttore generale prima di effettuare lavori sull'impianto
elettrico!!
L'interruttore in oggetto è un magnetotermico BTICINO simile a quelli che
normalmente vengono installati proprio come dispositivi di sezionamento,
protezione e manovra!! Ho letto un articolo della bticino di presentazione
di questo prodotto, in cui viene indicato che, essendo l'interruttore da
63A in alcuni casi il montante della linea elettrica non sarebbe protetto
contro il corto circuito, quindi veniva suggerito di installare un magneto
termico da 32A a valle dell'interruttore o di sostituire i cavi del
montante con altri di sezione adeguata. Ma resta sempre e comunque un
interruttore magneto termico automatico, quindi E' un dispositivo di
SEZIONAMENTO E MANOVRA , al di là del fatto che io poi a valle dello
stesso inserisca per protezione aggiuntiva o per praticità altri
dispositivi come magnetotermici, differenziali, ecc. Perchè l'Enel ha
messo questa dicitura?  Grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 messo questa dicitura?  Grazie
Per pararsi il didietro.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Per pararsi il didietro.

Anche io ho pensato ad una cosa simile :) Però non mi sembra nè carino nè
tantomeno legale: se si guasta il LORO interruttore ed io mentre lavoro
sull'impianto -che credevo aperto avendo abbassato l'interruttore Enel-
resto folgorato non credo che basti scrivere quelle 2 righe per essere
fuori dai guai. O no?


 messo questa dicitura?  Grazie
Questo è uno dei casi in cui la finezza dei costruttori appare in tutta la
sua grandezza: il MT è un dispositivo che è atto al sezionamento ma NON è un
sezionatore: sembra un gioco di parole ma non è così.
I magnetotermici vengono definiti "atti al sezionamento" (e infatti sullo
schema nei dati di targa così compare) in quanto aprono fisicamente un
circuito ma non sono in grado, normalmente, di superare le prove richieste
per ottenere l'omologazione a sezionatore (che avviene secondo la 947-3) e
vengono pertanto omologati solo secondo la 898.
Comunque il fatto che ora ENEL impieghi i modulari non cambia molto rispetto
al passato dal punto di vista prestazionale (quantomento in corto circuito),
l'unica cosa che è veramente significativa dal punto di vista costruttivo è
che la distanza di apertura dei contatti nei vecchi interruttori dei gruppi
integrati è molto maggiore di quella dei modulari (in particolare, poi,
bTicino ha dei MT che non sono granchè).
Purtroppo questa è la conseguenza del continuo "taglieggiamento" a cui i
produttori sono sottoposti e che devono pertanto trovare soluzioni a costi
sempre più bassi per poter fornire ad ENEL la quale, alla faccia della
stagnazione nella quale si muovono molte aziende in Italia, i nuovi
contatori li fa assemblare in Cina!
buona giornata

 ha scritto nel messaggio
news:as4usi$188b0$1...@news02.it.net...



 Perchč l'Enel ha > messo questa dicitura?  Grazie


 bTicino ha dei MT che non sono granchè).
In base a quale prova fatta ?
Hai un tuo laboratorio o ti rivolgi a terzi ?
Mi indichi come sei arrivato a queste conclusioni ?
Grazie,saluti
Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:8zuH9.58194$2B1.1...@twister2.libero.it...


 ho un mio laboratorio con capacità di cto cto fino a 25 kA
mi indichi che prove hai effettuato e quali risultati hai ottenuto ?
Saluti
Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:K%oK9.11329$Ou4.3...@twister2.libero.it...


 dove lavori?
Lavoro in un posto che mi da' la possibilità di dire che stai asserendo
notizie false dettate solo da pregiudizi personali altrimenti provami con
delle prove che hai effettuato che gli interruttori BTicino fanno schifo.
Saluti
Mauro

gli interruttori li progetto e periodicamentre faccio l'analisi accurata di
quanto offre il mercato e ribadisco che i bTicino sono tra i peggiori (anche
se è pur vero che fino ai 4.5 kA sono più o meno tutti uguali)
Per quanto riguarda i risultati delle prove mi pare ovvio che non diffondo
nulla: a dire ciò che dico non ci guadagno ne ci perdo e tutto ciò che
affermo non è basato su pregiudizi ma su anni di costante analisi del
mercato.
E con ciò direi che chiudiamo la discussione
Saluti
