Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antenne

Ho provato chiedere a vari elettricisti se un'antenna TV va messa a
terra e con quale sez di cavo,ma nessuno mi ha dato una risposta
esauriente ,allora provo in questo gruppo di discussione sperando in
una risposta.
Un grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:OQbE9.50140$744.1...@news1.tin.it...

La messa a terra dell'antenna TV  è in funzione della probabilità di
fulminazione dalle scariche atmosferiche (norma CEI 81-1). Tramite un
calcolo probabilistico si analizza se la struttura (abitazione) di altezza X
con in cima l'antenna di altezza Y viene aumentata la probabilità di
fulminazione. Nel caso in cui sia autoprotetta non si collega a terra,
viceversa si collega a terra nelle modalità previste dalla norma stessa.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:OQbE9.50140$744.1...@news1.tin.it...

la terra all'antenna va sempre messa,
collegando le calze dei cavi tv in prossimita' della centralina ad un cavo
minimo di 2,5 mm2 se protetto meccanicamente, 4mm2 se non protetto
meccanicamente.
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:%fuE9.74137$Yw.34...@news2.tin.it...


 p.i. Baldini Fausto
a portata di mano ho la CEI 100 - 7 (1997) e trascrivo il testo direttamente
come lo leggo
Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti d'antenna per
ricezione radiofonica e televisiva
articolo 4.2
Messa a terra e collegamenti equipotenziali:
il conduttore esterno del cavo coassiale della rete di distribuzione dei
segnali deve essere collegato a terra, a meno che nell'impianto si
utilizzano soltanto prese d'utente totalmente isolate o componenti elettrici
di classe II.
il collegamento a terra puo' essere effettuato in corrispondenza del punto
d'ingresso del cavo nell'edificio, nel caso di impianto di distribuzione via
cavo (CATV), o in corrispondenza del terminale di testa negli impianti
centralizzati d'antenna.
devono comunque essere collegati all'impianto di terra le masse, cioe' gli
involucri metallici che contengono componenti elettrici in classe I
alimentati da rete (v.Norma CEI 12-43, art.5.2.1)
occorre inoltre verificare che, a livello delle prese d'utente, la
resistenza misurata in corrente continua, tra il conduttore esterno della
presa e il piu' vicino collettore equipotenziale, sia inferiore a 5.
devono essere collegati equipotenzialmente i seguenti elementi:
- i conduttori esterni dei cavi coassiali (v. norma CEI 12-43, art.5.2.4), a
meno che non si utilizzano prese d'utente totalmente isolate, punti di
trasferimento o isolatore galvanico;
- gli involucri metallici che contengono apparecchiature alimentate dalla
rete (v. norma CEI 12-43, art.5.2.1).
i collegamenti equipotenziali ed il collegamento di terra devono essere
effettuati con conduttori aventi una sezione di almeno 4mm² se di rame (v.
norma CEI 64-8, art.543.1.3).
la sezione di 2,5mm² l'ho ricavata leggendo l'art. 543.1.3
ora leggo la definizione di presa totalmente isolata:
 l'elemento isolante è costituito da un dispositivo quale un trasformatore a
radiofrequenza o da  un condensatore in serie a ciascuno dei conduttori
estermo ed interno della presa.
ciao

 presa e il piu' vicino collettore equipotenziale, sia inferiore a 5.
5 Ohm ?
Ti ringrazio tantissimo dell'indicazione, ciao.
p.i. Baldini Fausto