Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttori differenziali e sistemi TN

utilizzati interruttori differenziali (con Id da 0,03 e 0,3 A).  
Il differenziale permette la protezione anche se la linea e' lunga e
se il contatto fase-massa non e' franco.
Inoltre per particolari condizioni di posa e' obbligatorio se il luogo
e' a maggior rischio in caso di incendio.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Ho notato che negli impianti del tipo TN-S vengono "abbondantemente"
utilizzati interruttori differenziali (con Id da 0,03 e 0,3 A). Premesso che
sono un giovane progettista con poca esperienza, pensavo che, così come da
norme CEI, l'uso dei differenziali nei sistemi suddetti fosse non
necessario, almeno per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti.
Più logico mi sembrava l'utilizzo di interruttori diff. con Id da 0,03A per
la protezione dai contatti diretti. Nei progetti di colleghi che ho putoto
visionare ho però notato, come dicevo all'inizio, un ampio uso di
interruttori differenziali, sia in cabina per la protezione delle linee di
alimentazione, sia direttamenti nei quadri di zona per le linee terminali.
Cosa ne pensate? Usate regole particolari per il posizionamento di questi
dispositivi?
Ciao, Paolo.

 
In più, permette la trasformazione dell'impianto in TT, da maggiore 
selettività, ecc.
-- 
Saluti,
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 dispositivi?
L'uso del differenziale nei sistemi TN-S non č necessario. Non si puň
sicuramente generalizzare, bisogna valutare caso per caso; cmq sono
contrario all'uso indiscriminato del differenziale.
Normalmente nei sistemi TN-S proteggo con differenziale solo le linee
terminali ed i quadri prese, sicuramente non li uso per le linee di
distribuzione.
Per essere precisi: il differenziale da 30 mA non protegge dai contatti
diretti, ma č una protezione aggiuntiva.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:af9euq$7sv$1...@newsreader.mailgate.org...


 Ho risposto ?
Un cortocircuito genera una corrente di cortocircuito che deve essere in
grado di far intervenire l'equipaggiamento magnetico dell'interruttore a
monte. Se l'impedenza dell'anello di guasto fase-terra è elevata il
magnetico potrebbe non intervenire, sarebbe interessata la parte termica
dell'interruttore che ha una sua curva di intervento. La curva
dell'interruttore deve essere confrontata con la curva di pericolosità
tempo-corrente.
Da quanto detto non è sempre scontato che nei sistemi TN-S il differenziale
non serva. Si può omettere, ma bisogna studiare e calcolare le linee e le
correnti di cortocircuito.
La mia opinione e che su linee con poche decine di ampere fino a qualche
centinaio (diciamo pure fino a 250 ampere) dove il costo dei relè
differenziali non incide in maniera particolare sul costo dell'impianto è
bene usarli, oltre alla protezione delle persone avremo anche una protezione
per le cose (rischi di incendio). Su le grosse linee con diverse centinaia o
migliaia di ampere è giusto valutare la possibilità di ometterli, dato il
costo dei relè differenziali.
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

 Ho risposto ?
Un cortocircuito genera una corrente di cortocircuito che deve essere in
grado di far intervenire l'equipaggiamento magnetico dell'interruttore a
monte. Se l'impedenza dell'anello di guasto fase-terra è elevata il
magnetico potrebbe non intervenire, sarebbe interessata la parte termica
dell'interruttore, che ha una sua curva di intervento. La curva
dell'interruttore deve essere confrontata con la curva di pericolosità
tempo-corrente.
Da quanto detto non è sempre scontato che nei sistemi TN-S il differenziale
non serva. Si può omettere, ma bisogna studiare e calcolare le linee e le
correnti di cortocircuito.
La mia opinione e che su linee con poche decine di ampere fino a qualche
centinaio (diciamo pure fino a 250 ampere), dove il costo dei relè
differenziali non incide in maniera particolare sul costo dell'impianto, è
bene usarli, oltre alla protezione delle persone avremo anche una protezione
per le cose (rischi di incendio). Sulle grosse linee con diverse centinaia o



Sei sicuro di sapere come dimensionare una linea???????
Per. Ind. Angelo Calcagni