Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio su impianto di emergenza

Prima di tutto un caldo saluto a voi partecipanti!
Sono un installatore della zona di Ancona che si trova alle prese con un 
dubbio normativo in merito ad un impianto luci di emergenza.
Ora vi spiego:
sto realizzando l'impianto elettrico completo di una nuova costruzione di
5 
appartamenti con relativi garage in seminterrato ad una quota
inferiore alla fognatura comunale e quindi necessita di pompe immerse per 
svuotamento acque di riflusso. Di comune accordo con il responsabile
del progetto edilizio, abbiamo deciso di realizzare tutto l'impianto 
condominiale seminterrato a bassissima tensione (24V) per poter utilizzare
in caso di mancanza rete, due batterie piombo/gel (12V 100A cad.) in 
tamponamento. Infatti sia le pompe, sia le lampade d'illuminazione sono
a 24V corrente continua normalmente alimentate da trasformatore e relativo 
raddrizzatore.
Ecco il punto:
Le lampade (tre plafoniere con tubo da 36W), sono alimentate tramite un 
comune relé temporizzato comandato in più punti....
Vorrei sapere se da normativa vigente (non ho trovato nulla a riguardo), 
queste lampade in caso di mancanza rete, si devono accendere
automaticamente oppure possono rimanere rimanere comandabili a pulsante 
(luminoso) come normalmente accade?
(vi ricordo che l'alimentazione a 24V c'è sempre e comunque)
Se si dovessero accendere automaticamente come qualsiasi lampada di 
emergenza, sarebbe sufficiente la sola centrale che comunque dovrebbe
avere una capacità luminosa minima da rendere perfettamente agibile la
zona 
garage?
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, comunque ringrazio
anticipatamente 
chi volesse aiutarmi.
Roberto 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 chi volesse aiutarmi.
Perdonami ma non ho ben capito.


scrisse:

intendeva: "se va via la corrente, devo accendere le luci di
sicurezza?"
In linea generale... no, considerando che i pulsanti sono 
segnalati e non esiste di certo il problema di gestire un evacuazione
in un piccolo edificio.
Piuttosto devi garantire l'autonomia in emergenza.
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 Perdonami ma non ho ben capito.
Ciao Mike
Scusami tu, visto che ho il (bello o brutto) vizio di spiegare le
cose con ricchezza di particolari ed a volte creo confusione in chi
legge...:-)
In pratica, riassumendo al massimo, visto che tutto l'impianto è a
bassissima
tensione, anche in mancanza di rete l'alimentazione non viene mai a mancare
in realtà (una specie di UPS). Quindi il mio dubbio era sul fatto che in
caso
di black-out, detto impianto debba considerarsi in sicurezza oppure no e
quindi regolarmi di conseguenza (accensione di almeno una lampada).


 Piuttosto devi garantire l'autonomia in emergenza.
Le pompe sono da circa 100W l'una e lavorano in parallelo solo in caso
di eccezionale portata d'acqua, le lampade come dicevo sono da 36W l'una
ma il reattore elettronico assorbe circa 50W. Quindi nel caso peggiore
(tutti
gli utilizzatori accesi) ho un assorbimento massimo di 350W pari ad una
corrente
di 14,6A a 24V. Essendo le due batterie (in serie) da 100A avrei
un'autonomia
teorica di almeno 6,5 ore, ma reale credo sia un 80% quindi circa 5 ore.
Penso che da questo punto di vista non ci siano problemi.
Grazie della risposta
