Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Alimentazione multipla quadro elettrico.

Salve a tutti. Sono un installatore di Verona, avrei un piccolo problema da
porre:
In un grande condominio di 9 piani fuori terra e 2 interrati, di cui mi
occupo della manutenzione ordinaria, è presente un unico contatore trifase
(forse da 20KW)che alimenta tutte le utenze condominiali: 2 ascensori, 1
centrale termica, 1 vano scale, 2 piani interrati con autorimessa, impianto
condizionamento condominiale, esterni, ecc.
Questo unico contatore alimenta un unico armadio metallico dov e sono
installate tutte le apparecchiature di protezione/sezionamento.
L'amministratore del condominio mi ha richiesto il sezionamento di tutti gli
impianti per poterli collegare ciascuno al proprio contatore, in modo da
avere:
1 contatore trifase per i due ascensori;
1 contatore trifase per la centrale termica;
1 contatore monofase per il vano scale ed illuminazione piani interrati;
1 contatore trifase per l'impianto di condizionamento;
Aldilà dei motivi di questa scelta, a mio parere molto dispendiosa, la mia
domanda è la seguente:
è permesso dalla normativa vigente (suppongo la 64-8) l'alimentazione doppia
o addirittura tripla di uno stesso armadio?
o meglio, in altre parole, posso alimentare le apparecchiature dentro lo
stesso quadro con cavi FG7-OR multipolari colagati a più contatori energia?
Grazie in anticipo a chiunque risponderà al mio quesito.
Castagna Fabio

Il motivo penso sia che si voglia suddividere dettagliatamente i consumi per
ogni utenza.
Il quadro č collegato a terra, allě'impianto condominiale, mentre per quanto
riguarda le alimentazioni, se entro con cavi a doppio isolamento posso
collegarmi direttamente dal contatore all'interruttore di
sezionamento/protezione all'interno del quadro metallico. Sbaglio?
Grazie

Grazie
Puoi evitare la protezione differenziale a monte solo se
l'interruttore generale del quadro e' anche differenziale (non se e'
un sezionatore, o magnetotermico, e la protezione differenziale e'
applicata agli interruttori sottostanti)
Nel caso di 4 linee in ingresso il rischio si moltiplica per 4 e,
secondo me, non e' piu' accettabile l'omissione del differenziale a
monte.
Goofy

Il "grosso" quadro metallico è protetto da un interr. generale (che dovrebbe
essere anche differenziale, ma devo controllare) che comunque prende
alimentazione da uno dei 4 contatori.
I nuovi cavi di alimentazione saranno intestati direttamente ai singoli
interruttori differenziali magnetotermici di partenza delle linee.
Comunque grazie per la tua tempestività. Le eventuali altre risposte le
leggerò stasera, ora il dovere mi chiama.
Grazie a tutti.


Non sbagli, e questo interruttore deve avere la protezione
differenziale. 
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 stesso quadro con cavi FG7-OR multipolari colagati a più contatori
energia?
La norma non lo vieta però la cosa non è raccomandabile per vari aspetti:
1 - la norma ammette l'installazione del differenziale sul quadro metallico
e quindi non proteggere lo stesso a monte, in quanto, se il tutto è eseguito
a regola d'arte il guasto tra contatore e morsetti ingresso differenziale è
da ritenersi basso.
2 - per accede al quadro devo sezionare tutte le utenze, ed in ogni caso ho
tensione fino ai morsetti di ingresso dei singoli interruttori, pertanto
devo lavorare sempre in tensione; posso utilizzare il limitatore Enel ma non
lo garantisce come organo di sezionamento.
Se proprio vuoi farlo (ma il progettista cosa dice? Presumo sia soggetto a
progettazione, l'ascensore sarà almeno di 6kW), consiglio di realizzare un
ingresso a doppio isolamento anche ai morsetti di ingresso di ogni
interruttore tramite per esempi delle cassette di derivazione e di mettere
l'avvertenza che il quadro è alimentato da più fonti di energia.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:kH1pc.52993$Qc.21...@twister1.libero.it...


 1 contatore trifase per l'impianto di condizionamento;
Detta così non parla di 4 forniture ENEL (che per altro non so se è disposta
a piazzare 4 contatori per una lite condominiale)
Mettendo 4 contatori sui carichi che servono, c'è la possibilità di
suddividere i costi senza complicarsi la vita, eventuali differenze tra la
somma dei 4 e il contatore ENEL sono sicuramente pareggiate dai 3 canoni
risparmiati

Prima di tutto volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno risposto, e mi
scuso per rispondere solo adesso, ma altri motivi non mi hanno permesso di
farlo prima.
Il motivo per il quale l'Amministratore ed i signori Condomini vogliano
questa suddivisione non lo so, ma i fatti sono che attualmente tutti gli
impianti elettrici dello stabile sono collegati sotto un unico contatore, ed
esistono altri 3 contatori aperti con nulla collegato....... o meglio, sono
quasi due anni che i Condomini pagano il fisso mensile di ben tre contatori
energia senza consumare nulla!!
Come suggerito da Marco (mi sembra) probabilmente risulterà meno costoso e
meno complicato installare dentro lo stesso armadio 4 contatori energia, e
penso che farò questa proposta all'aministratore, e consiglierò inoltre di
chiudere i tre contatori aperti inutilmente.
Grazie ancora a tutti