Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Parallelo interruttori ?

Che voi sappiate è possibile (funzionalmente e normativamente) collegare
in parallelo degli interruttori magnetotermici (uguali) per ottenere una
corrente nominale totale pari alla somma delle singole correnti nominali ?
Stiamo ristrutturando un impianto TN e sul quadro di bassa tensione in
cabina abbiamo (tra gli altri) per esempio 3 interruttori da 160A e 25kA
di potere di interruzione praticamente nuovi (erano "di scorta") e ci
dispiace doverli rottamare.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


Difatti: TNE 9/96 pag. 11. Se non ce l'hai, ti mando l'articolo.
Saluti. Mauro.

 dispiace doverli rottamare.
Su uno dei tanti TNE di noto Ing. torinese, mi pare del 96, avevo già notato
il parere favorevole a questa soluzione. Ora vado a vedere a ti faccio
sapere.
Mauro.

 > il parere favorevole a questa soluzione.
Io avrei un'obiezione: la butto lì, fermo restando il parere favorevole di
noto Ing. torinese.
I due interruttori non avranno mai tempi di intervento, né correnti di
intervento, esattamente identici. Cosicché, in caso di cortocircuito, può
darsi che uno dei due interruttori scatti prima dell'altro, lasciando al
secondo l'onere di sopportare tutta la corrente. E questo potrebbe non
farcela perché si è superato il suo potere di interruzione.
A questo punto, al limite è più sicuro utilizzare un solo interruttore fra
quelli già in possesso, aggiungendo, per i casi più gravosi di
cortocircuito, un fusibile in serie (filiazione).
Mi raccomando: se avete obiezioni alla mia obiezione, obiettate pure.
--
Cinghiale

 Mi raccomando: se avete obiezioni alla mia obiezione, obiettate pure.
Eccoti servito.
Saluti Mauro.

 E come si risolve la portata?
Hai ragione. Ero concentrato sul problema del corto circuito e non ho
pensato alla portata. OK, come non detto per quanto riguarda il fusibile.
Però gli altri dubbi rimangono.
Saluti.
--
Cinghiale


Io ho letto che il problema era utilizzare due int. in parallelo per
aumentare la portata. Esistono già nel quadro, hanno un potere di 25kA e
sono da 160A cad.
Credo che mettendoli i parallelo si ottenga una portata di 320A, quindi il
potere resta quello, dopo aver verificato che sia idoneo.
Saluti, Mauro.

Mi raccomando: se avete obiezioni alla mia obiezione, obiettate pure.
Penso che ogni *singolo* interruttore dovrebbe avere pot.di int.
adeguato, mentre la somma delle I2t degli interruttori in parallelo
dovrebbe essere sopportata dal cavo.
PEr la portata del cavo non dovrebbe esserci problemi se gli
interruttori sono costruiti secondo la stessa norma e quindi con campi
di intervento uguali. Cioè se uno a 20anni e l'altro e nuovo potrebbe
non essere così ovvio.
Mi viene anche da pensare che se usi interruttori diversi e con
collegamenti di parallelo dissimili potrebbe non esserci una
ripartizione delle correnti non perfettamente uguale, ma al limite
questo porta a una In aldisotto della sommatoria delle In (ma mi pare
comunque poco rilevante)
Resta magari da mettere un buon cartello che avvisi che bisogna aprire
tutti gli interruttori x mettere fuori tensione, che se magari sono 2
o 3 o +, qualcuno rischia di dimenticarsene 1 aperto.
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.

 potere resta quello, dopo aver verificato che sia idoneo.
Esattamente. Ciò che io intendevo era appunto evidenziare il fatto che
ciascuno dei due interruttori, DA SOLO, deve essere in grado di interrompere
la Icc massima. Verificato questo, problemi effettivamente non ce ne sono.
Saluti.
--
Cinghiale

Saluti.
ok, concludo io che ho "lanciato il sasso":
L'impianto č alimentato da 2 trasformatori da 160kVA in parallelo, quindi
i 25kA degli interruttori sono sufficienti. Avevo anche pensato ad
interbloccare meccanicamente gli interruttori.
Ho ripescato il fascicolo con la risposta dell'ing. torinese segnalatami
da Mauro (grazie!) e risolto i miei dubbi. Potevo utilizzare il
programmino per la ricerca degli articoli, ma ho preferito avere prima dei
vostri pareri alternativi.
Comunque ci ha pensato poi l'installatore a rendere inutile la soluzione,
comunicandomi che la linea in questione non č, come inizialmente
indicatomi, da 150 mmq ma da 95 mmq e quindi, per la posa in tubazione
interrata, con portata di 196A, non raggiungibili neanche con la
regolazione a 0,7 volte la corrente nominale di 2 interruttori da 160A in
parallelo (320A totali).
Dovremo ricorrere quindi ad un nuovo interruttore da 250A opportunamente
tarato o, piů probabilmente, lasceremo un singolo interruttore da 160A,
anche perchč all'ingresso del quadro alimentato c'č un semplice
sezionatore e quindi non posso ottenere una protezione dai soli
sovraccarichi con dispositivo a fine linea.
In ogni caso mi ha fatto comodo (come sempre) discutere ed approfondire la
questione. Grazie a tutti e due.
