Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi per posa interrata

Un installatore si è rivolto a me per una consulenza tecnica riguardo ad una
contestazione che ha ricevuto.
In sostanza gli è stato contestato il fatto di avere realizzato la dorsale
di collegamento (su tubazione in PVC interrata) tra il quadro consatori Enel
e il centralino all'interno dell'abitazione con cavo tipo FROR 450/750V.
In prima analisi anch'io ero d'accordo con la contestazione, ma andando ad
analizzare meglio il caso mi è sorto qualche dubbio.
Le norme richiedono un isolamento del cavo per tale posa pari a 0.6/1kV e
quindi il cavo posato non risulterebbe idoneo; la richiesta di tale
isolamento è giustificata dal fatto che esso resista meglio al contatto con
l'acqua e all'umidità, ma nel mio caso la tubazione risulta essere posata
direttamente da dentro il vano contatori realizzato in muratura, fino a
dentro l'appartamento, senza né interruzioni né pozzetti d'ispezione
rompitratta. Questa posa diciamo "un pò particolare" potrebbe indurre a
pensare che il cavo in oggetto non possa trovarsi a contatto diretto con
l'acqua e tanto meno immerso.
Può bastare questo secondo voi a giustificare la scelta fatta del cavo e
quindi a ritenerlo idoneo in questo caso specifico?
Gradirei ricevere pareri e commenti a riguardo
Ringrazio tutti anticipatamente e porgo l'occasione per fare tanti auguri di
buone feste a tutto il news!!
Ciao, Massimo

contestazione che ha ricevuto.
Risposta semplice una volta che si è stabilito se la posa è interrata
oppure  no.
Dal vano contatori all'appartamento la linea dove passa? Se attraversa
un cortile - piazzale transitando sotto il livello del terreno non ci
sono dubbi che sia interrata e il cavo (come dichiarato dal
costruttore) non è idoneo. E' ininfluente che il tubo di pvc sia
continuo senza pozzetti o cassette.
Ciao, Goofy

Per. Ind. Massimo Pasquini ha scritto:

secondo me, è una semplice posa in tubo murato sottotraccia, potevi 
usare anche un N07V-k.

 ha scritto nel messaggio 
news:32vqm4F...@individual.net...

Il cavo è posato all'interno di una tubazione in PVC interrata circa 50cm 
sotto il
terreno vegetale del cortile antistante l'abitazione, quindi a me non sembra
assimilabile assolutamente ad una posa sottotraccia.


allora FG7 non hai scelta, ma dal tuo messaggio precedente "ma nel mio 
caso la tubazione risulta essere posata direttamente da dentro il vano 
contatori realizzato in muratura, fino dentro l'appartamento"
si capiva tutt'altro.

"Goofy" <goofy...@desp.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:jqcls05d4dnsnk5dd...@4ax.com...

La posa è esattamente quella che hai ipotizzato tu, all'interno di tubazione 
PVC interrata sotto terreno vegetale-piazzale.
Sono d'accordo che si tratti sicuramente di posa interrata, sono d'accordo 
anche che la norma non accetta per tale posa il cavo
FROR; non sono tanto d'accordo sul fatto che secondo te risulti ininfluente 
la presenza di pozzetti o cassette.
Ho trovato su alcune pubblicazioni che, per tale posa, sono richiesti cavi 
con isolamenti idonei a fronteggiare l'umidità /acqua,
che nello specifico sono la gomma di qualità G5/G7 oppure il PVC  qualità 
R2. Il fatto che cavi con tali isolamenti abbiano tensioni nominali 0.6/1kV 
è solo una conseguenza. Detto ciò....visto che nel mio tipo di posa, il mio 
cavo non è soggetto all'azione di umidità/acqua, perchè non accettare la 
posa di un cavo a doppio isolamento 450/750V?
Lo so che la norma non lo prevede....ma la norma è generale, e deve 
considerare il caso in cui il cavo si possa trovare a contatto con l'acqua, 
il caso in cui vi siano pozzetti in cls pieni d'acqua.......... in sostanza:
- la norma non lo prevede, ma a ragion di logica, nel mio caso specifico, 
non mi sembra inaccettabile!!!!
Gradirei altre vostre considerazioni, grazie mille!!!

 ha scritto nel messaggio 
news:33057lF...@individual.net...

Scusa, hai ragione, avevo indicato poco sopra che si trattava di posa 
interrata,
ma non l'ho ripetuto anche sotto!! Effettivamente mi potevo esprimere 
meglio!
Sarà l'aria delle feste che si avvicinano 

cavo non è soggetto all'azione di umidità/acqua, 
A parte i problemi di condensa, il tubo di pvc potrebbe danneggiarsi
(durante la posa dello stesso o dei cavi) e lasciare infiltrare
l'acqua.
Ciao, Goofy

non mi sembra inaccettabile!!!!
ma scusa ... come fai a dire che non è a contatto con l'acqua?
per il solo fatto che non ci siano pozzetti di ispezione?
se il tubo posato è del tipo in PVC, non è a tenuta stagna,
le connessioni tra i vari pezzi utilizzano il sistema a bicchiere,
quindi in caso di forti pioggie, nel tubo c'è acqua!!!
potrebbe non essere così .... se sei in grado di dimostrarlo ...
ne vale la pena? ... è una questione di ... principio?
la norma parla chiaro ... FG7 ot similia ....
ma le norme si sa ... non sono obbligatorie ...
a te la scelta
ciao, Zef

Mi é capitato che tubazioni corrugate pesanti (non doppia parete)
presentassero microfori impercettibili facendo quindi entrare acqua nel
tubo.
Sicuramente FG7 é il più idoneo.
Non credo che valga la pena di risparmiare qualche centesimo per un cavo con
minor isolamento...
"Per. Ind. Massimo Pasquini" <xxxpasqui...@virgilio.itxxx> ha scritto
nel messaggio news:YcByd.561108$35.23...@news4.tin.it...
