Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabina MT/BT

Devo realizzare un adeguamento di una cabina di  trafo MT/BT al suo interno
ci sono 2 trafo in olio non "ingabbiati" ovvero senza rete di protezione e
separazione tramite parete rei come prescrive la 11.35 (che peraltro parla
di nuove realizzazioni). Sugli adeguamenti (soprattutto non avendo la
possibilità pratica di poter eseguire la cose se non attraverso la
realizzazione di una nuova struttura) ci sono "permessi" particolari. ovvero
posso aggirare questo vincolo normativo?
i 2 trafo non sono adiacenti ma sono uno vicino al proprio quadro di bt
mentre l'altro e vicino alle celle di MT
La mia idea e quella di mettere esclusivamente una rete di protezione per
evitare contatti diretti sui trafo
Avete avuto esperienze simili? Mi date una Vs opinione?
grazie in anticipo per la disponibilità
A

 evitare contatti diretti sui trafo
1° - Non esiste alcun vincolo normativo in quanto la 11-35 è una guida e non
una norma.
2° - La raccomandazione della guida (e non obbligo) riguarda trasformatori
con taglia da 1000 kVA in sù (prendi il dato con le pinze perchè ho prestato
la guida e la mia memoria non ha tanti byte disponibili per ricordarmi
tutto).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:__rPb.267315$vO5.10...@twister1.libero.it...

Si effettivamente e una guida.. quindi le pescrizioni non sono obbligatorie
verissimo pero "moralmente" cosa vi sentireste di fare?
I trafo hanno entrambi una potrnza sup ai 1000kVA e si parla di pareti
rei60/90 (a seconda del tipo di parete ovvero 60 per i locali adiacento e 90
per le pareti divisorie tra trafo) questo in funzione del tipo di olio
(questo dato ancora non lo posseggo)
Lo spazio della cabina e veramente molto esiguo e le pareti divisorie tra
trafo e quadri difficilmente sono realizzabili mentre la rete contro i
contatti diretti e piu fattibile. Ma per "tutelarsi" cosa fareste!!?
grazie in anticipo
Alessio

 contatti diretti e piu fattibile. Ma per "tutelarsi" cosa fareste!!?
RIpeto, non è un problema tuo.


 > (questo dato ancora non lo posseggo)
allora ricapitolo mi scuso con te inizialmente pero i dati che ti ho fornito 
riguardo i trafo non erano corretti, o meglio il committente mi ha passato 
dati non veritieri in quanto sui trafo non si leggevano piu i dati di targa 
ed allora personalmente sono risalito alle caratteristiche attraverso il 
numero di matricola del trafo. Per concludere i trafo hanno una potenza di 
1000 kVA ciascuno il primo e vicino (molto vicino) alle celle di media il 
seconodo sta tra le celle di media ed il quadro BT. Allora leggendo la GUIDA 
Cei 11.35 il limite effettivamente ricade sui 1000kVA e basterebbe che le 
pareti che sono adiacenti al resto del fabbricato abbiano rei 60 (credo lo 
siano.. non ho verificato lo spessore pero ad occhio mi sembravano avere uno 
spessore maggiore di 13 cm (rei 60)..cmq verifichero. Pero giustamente tu mi 
parli di guida cei 11.35 pero esiste una norma che ben conoscerai che e la 
11.1 che praticamente riporta le stesse prescrizioni che a sto punto 
diventano obblighi (non ho trovato il vincolo dei 1000kVA ma piuttosto un 
vincolo riguardo al tipo al tipo di olio cei 11-1 7.6.2.3.) E fin qui tutto 
bene dato che la parete adiacente alla fabbrica "potrebbe" essere un rei 60
Pero all'interno della cabina ci sono appunto 2 trafo. Riguardo a questo non 
ho trovato nulla che mi dicesse che tra un trafo ed, in questo caso, le 
celle MT (per il primo) e il quadro BT (per il 2°) vadano realizzate delle 
pareti REI60 ovvero trafo, parete, celle mt, trafo, parete, quadro bt
Si parla solamente di separazione "REI" tra 2 trasformatori adiacenti. Ne 
sapete qlc?!
Per quanto riguarda le barriere contro i contatti diretti si parla al punto 
7.1.3.2. di protezione minima IP2X quindi con una normalissima rete che 
copre i 3 lati si dovrebbe risolvere il tutto pero anche in questo caso non 
si definisce in quali casi bisogna prevvederla ne sapete qlc a riguardo?
spero di non scocciare pero mi interessa capire realmente che ne pensate
magari poi vi faccio fronte di un altro tipo di cabina molto particolare 
(almeno per me) che mi hanno dato da verificare
ciao e grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 si definisce in quali casi bisogna prevvederla ne sapete qlc a riguardo?
Sempre, è stabilito in 7.1.1.
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

 Tullio Petroccione



Se esiste già una protezione delle parti attive la rete è superflua.  E'
ovvio che il cassone che protegge le parti attive deve essere collegato a
terra. Se si installa comunque la rete non c'è nessun problema di distanze,
perchè le parti attive sono già protette. Non esiste il problema degli archi
tra cassone, trasformatore e rete se la rete la colleghi comunque a terra
(non sarebbe necessario perchè nel tuo caso non è una massa e nemmeno una
massa estranea).
Saluti
Tullio Petroccione

 
perfetto sei stato molto completo.. altra cosa per quanto riguarda la perdita 
del liquido isolante.. qui esistono delle fosse su ogni trafo che vanno a 
finire in un serbatoio comune che secondo la norma deve contenere il liquido 
del trasformatore maggiore (cei 11-1 7.7.1.2 ) sino qui tutto bene. Il 
ghiaietto  per la protezione contro gli incendi si deve mettere nella fossa 
dei trafo se stanno all'interno? La 11-1 7.6.2.1 parla di impianti all'esterno 
in cui si deve mettere il ghiaietto e non dice nulla a riguardo dei trafo 
installati all'interno.. o meglio sempre la 11-1 7.7.1.1 dice "se sono 
installati non piu di 3 trafo (il mio caso) ed ogni trafo contiene meno di 
1000 l di liquido si possono utilizzare come fosse di raccolta pavimenti 
impermeabili con soglie adeguatamente alte" Il pavimento del mio locale non 
credo sia impermeabile e cmq esistono gia delle fosse di raccolta con un 
serbatoio comune. Sapete qlc a riguardo!?
Inoltre per verificare le fosse di raccolta che fareste? o meglio quanto olio 
deve riuscire a contenere una singola fossa se queste poi hanno un serbatoio 
comune!?
ultima cosa per questa cabina.. la porta che va all'esterno deve essere REI60 
secondo voi? Secondo me no in quando non da verso l'interno dello stabile ma 
verso l'esterno dell'azienda ... me lo confermate?!
grazie siete sempre molto gentili
A
