mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sordomuti...

ciao a tutti...
volevo chiedervi cosa devo mettere, ad una coppia di sordomuti che 
quando suonano il citofono o il campanello, lampeggiano le luci?
mi date quelche dritta e se è possibile degli schemi di collegamento?
grazieeeeee
-- 
polacco

 ha scritto nel messaggio 
news:200705181...@mynewsgate.net...

Di soluzioni ce ne potrebbero essere diverse.
Per raggirare qualche problema (complicando un pò le cose) ci metterei un 
telecomando, di quelli che si trovano anche su ebay, mi pare.
Il modulo Tx in parallelo al campanello con i dovuti accorgimenti di 
alimentazione (diodo- condensatore e 78LXX come stabilizzatore).
Il modulo Rx dove solitamente stanno loro, infilato in una presa (quindi 
occorre acquistarlo che funzioni a 220V) e collegato ad una lampada tipo 
abasur.
Sembra contorta la cosa, ma risolveresti qualche problema legato alle 
dichiarazioni di conformità, ecc. Sarebbe "tirata", anche se giusta, 
pretendere una d.d.c.
Poi lo sposti dove vuoi.
Saluti
Lorenzo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti telefonici - Allegato 12 - DM 314-92

Qualcuno sa dirmi se per fare un impianto telefonico e/o di trasmissione
dati di qualsiasi dimensione è sufficiente essere abilitati per la
lettera a) dell'art. 1 legge 46/90 oppure occorre l'abilitazione del
ministero delle 
PP.TT
. come sembra di capire dal DM 314-92?
Anche per la sola stesura di tubazioni, cavi e prese RJ11?
Come mai quelli della Telecom non ne sanno nulla e dicono che è tutto
liberalizzato?
Qual'è la soglia oltre cui tale abilitazione è richiesta?
Ringrazio quelli che ne sanno più di me e che mi vogliano aiutare.
Paolo G.

Ciao Paolo,
mi occupo di sistemi per applicazioni di cabling e networking, rispondo al
tuo quesito. Se devi realizzare esclusivamente un impianto di distribuzione:
vie cavo, cavi, permutatori, distributori e prese utente, allora basta
l'abilitazione alla 46/90.
Se invece devi realizzare un impianto di allaccio alla rete pubblica: rete
telefonica con interfaccia fra PABX locale e resto del mondo; rete dati con
interfaccia fra LAN e WAN allora si che devi rifarti al decreto 314.
Bye MARIO.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento impianto per CPI

Un mio cliente mi ha chiamato per fare il progetto dell'impianto elettrico
all'interno della centrale termica al fine dell'adeguamento alla normativa
per l'ottenimento del CPI.
I locali sono in affitto ed ora ci si pone il problema su chi debba pagare
gli interventi classificabili come di manutenzione straordinaria, il mio
cliente o il proprietario?
Cosa ne pensate?
Ringrazio tutti per la disponibilità, Saluti Roberto


parere personale:
I locali con che contratto sono affittati?
Se sono affittati per un uso specifico ( per esempio locale commerciale per
vendita alimentati), gli impianti in esso contenuti devono essere adatti
allo scopo
Se sul contratto e' invece scritto "locale ad uso commerciale" senza
specificare niente altro, gli impianti interni sono a carico
dell'affittuario.
Alla fine della locazione il proprietario potra' o pagare la differenza nel
caso in cui gli interessi mantenere i nuovi impianti o cheidere di
restituire i locali esattamente come gli sono stati consegnati.
In questo caso, la centrale termica era esistente al momento del contratto?
Oppure per i propri usi il cliente ha necessita' di cambiarla o di
adeguarla?
Solo in ambito civile il proprietario e' tenuto a pagare tutte le spese
"straordinarie" (per esempio cambio della caldaia perche' inadeguata o
usurata oppure per cambio da gasolio a gas).
Pero' l'inquilino si deve caricare dei costi per la manutenzione "ordinaria"
(pulizia, controllo periodico).
--
Saluti
Bruno

 ha scritto:

Se si tratta di interventi di manutenzione straordinaria non occorre il 
progetto. 
Per il resto, trattandosi della sola centrale termica, penso che le spese 
siano a carico del proprietario (ma su questo è più utile il parere di un 
legale).
Saluti
-- 
Sebastiano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Plafoniere in ambiente umido

Buongiorno a tutti,
Avrei un piccolo quesito da proporre.
Lampade di emergenza in esecuzione IP67 posate in ambiente con forte
presenza di nebbie di vapor acqueo.
Si bruciano sistematicamente le schede elettroniche e all'interno delle
lampade c'è sempre una forte umidità.
Tutte le altre lampade senza elettronica funzionano senza problemi.
Qualcuno ha gia avuto esperienze di questo genere?
Grazie
Greensun

 ha scritto nel messaggio
news:b010jv$km$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezionatori

Potete darmi indicazioni riguardo a sezionatori con bobina di sgancio per
applicazioni con pulsante di emergenza per bassa e media potenza se si quali
marche li producono? vi ringrazio anticipatamente

 marche li producono? vi ringrazio anticipatamente
Devi utilizzare un sezionatore di tipo scatolato. La Merlin Gerin li
produce di sicuro (interruttore scatolato + blocco NA).
Bay

 ha scritto nel messaggio
news:pEmo9.18245$Fz.5...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:pEmo9.18245$Fz.5...@news1.tin.it...

Le bobine di apertura non possono essere installate sui sezionatori.
Devi utilizzare un interruttore non automatico.
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme IEC

Salve a tutti!Sono nuovo nel newsgroup!Magari una domanda del
genere č gia stata fatta,ma volevo sapere se esite qualche fonte on-line
 in cui posso trovare informazioni riguardanti gli standard IEC. Non
pretendo
di trovare l'intero testo della norma magari un riassunto o qualche
indicazione.
Sono interessato in particolare ai seguenti standard
IEC 521/1036
IEC 1268
riguardano i Watt hour meters e i VAR hour meters.
Io ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare un gran chč
Grazie per qualunque aiuto.
Marco.

 Marco.
prova su 
www.grtn.it
 alla voce 'metering' oppure 'link utili'
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , domani peggiorerà!
------------------------------
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica a gasolio

Ciao a tutti
Centale termic a gasolio....... ebbene si ne esistono ancora SOB!!!
Il quesito:
Devo redigere il progetto per questa benedetta centrale, l'impianto è già
esistente e normativamente corretto addirittura sovrabbondante, ma.....
La potenzialità è di 300 e passa mila kcal!!!
A questo punto se la mia mente non vacilla mi ricordo: sotto le 100.000
luogo a maggior rischio in caso di incendio sopra le 100.000 ex 64-2
Oggi con la 31-30 (la quale non parle di gasolio, giusto? non ho ancora
avuto il piacere!!!!) in sostituzione della 64-2???
Ai posteri la sentenza!!!
Grazie!!!!!!!!!!!!!

: A questo punto se la mia mente non vacilla mi ricordo: sotto le 100.000
: luogo a maggior rischio in caso di incendio sopra le 100.000 ex 64-2
:
: Oggi con la 31-30 (la quale non parle di gasolio, giusto? non ho ancora
: avuto il piacere!!!!) in sostituzione della 64-2???
:
Cos'è, un domandone da qualche milione di euro?
Dov'è il problema?
Saluti
Per. Ind. Mauro Bottizzo.


No volevo solamente sapere si applica la 31-30 la 64-8/7 la 64-2 o che
altro???
Saluti
Per. Ind. Massimiliano Libralesso

 ha scritto nel messaggio
news:cP%h8.5493$tC3.1...@twister1.libero.it...


sulla CEI 64-14
sulla CEI 64-14 art. 10.5.2 impianti elettrici centrali termiche:
..... gli impianti termici che utilizzano combustibile gasolio possono
configurarsi come ambienti a magg. ris. in caso d'inc.
sulla CEI 64-50 art. 4.3.2:
....per le centrali termiche a gasolio in compartimenti antincendio inf. a
30  si applica la 422 della CEI 64-8.
.....per centrali termiche a gasoilio in compartimenti antincendio sup. a 30
si applica la sez. 657 CEI 64-8.
saluti
alan

sulla cei 64-14 art. 10.5.2 e sulla cei 64-50  art. 4.3.2
per centrali a gasolio si considera l'applicazione della sez. 751 della cei
64-8 ambienti a magg. rischio in caso d'incendio.
saluti da alan

 altro???
Il gasolio ha una temperatura di infiammabilità compresa tra 55 e 65 °C
siccome non è previsto il suo preriscaldamento (al contrario dell'olio
combustibile che rientrava nella 64-2) non presenta pericolo di esplosione.
Se la classe compartimentale della centrale termica è >= a 30 allora è un
ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, altrimenti è un luogo
ordinario.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:Bhji8.49836$Ns4.2...@news2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sulla Direttiva bassa tensione

Buongiorno,
vorrei comprare un apparecchio che funziona a batterie, la tensione di
funzionamento è 24 V. L'apparecchio può andare anche tramite
un'alimentatore prelevando corrente dalla rete domestica (240V)
Questo apparecchio deve rispondere alla Direttiva bassa tensione ?
grazie in anticipo per eventuali risposte


L'apparecchio no ma l'alimentatore si.

No, però l'alimentatore deve essere conforme alla direttiva.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: chi mi spiega il funzionamento degli scaricatori?

salve a tutti,
sapete spiegarmi la funzione degli scaricatori per fulmini posti nei quadri
di distribuzione?
come si collegano?
c'è un modo per dimensionarli in rapporto dell'impianto dove vengono
installati?
vi ringrazio molto per l'aiuto!!
paolo.

 installati?
Certamente, e non č la cosa piů facile di questo mondo, anzi.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Certamente, e non è la cosa più facile di questo mondo, anzi.


 grazie ancora e ciao!.
Non sono obbligatori in nessuna tipologia d'impianto nel senso che il loro
utilizzo è in funzione di un'analisi dei rischi elaborata secondo la noma
CEI 81-1 e CEI 81-4 in funzione dei tipi di danno e dei componenti. Per
esempio i tipi di danno obbligatori da considerare sono:
- tipo 1: perdita di vita umane
- tipo 2: perdita inacettabile di servizio pubblico essenziale
- tipo 3: perdita di patrimonio culturale insostituibile
Mentre è facoltativo il tipo 4: perdita economica.
Quindi, se dall'analisi dei rischi mi risulta che adottando gli SPD
diminuisco un danno di tipo 1,2 e 3, sono obbligato ad adottarli, come però
potrei adottare altre misure di protezione, per esempio: cavi schermati,
trasformatori d'isolamento.
Il danno di tipo 4 viene considerato solo su richiesta del committente.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sistemi di distribuzione

Saluti a tutti,
con un mio collega progettista ho affrontato una discussione
sul modo migliore di distribuire e proteggere alcuni circuiti luce.
Per esempio:
avendo circa 200 fareti a joduri metallici da 70 W incassati a soffitto
su 
un'area di circa 400 mq io avrei optato per questa soluzione:
-ogni gruppo di faretti è alimentato da una linea 3P+N+T protetta con
interruttore magnetotermico quadripolare da 10 A con differenziale da 30
mA, 
seguito da contattore
quadripolare, relè passo passo e comando a pulsante.
Posa un cavo tipo FG10 in canale sez 5x2.5 fino alla posizione più
opportuna
e da qui, per mezzo di cassette di derivazione raggiungo i singoli
faretti 
con cavo multipolare 3x1,5 mmq.
Ovviamente cerco di smistare i faretti sulle tre fasi, senza superare la
corrente di fase massima pari a circa 8 A.
il mio collega suggerisce invece la posa di cavi multipolari
sez. 3x1.5 singolarmente protetti da magnetotermico 2x10,
seguito da contattore bipolare
Mentre uninterruttore magnetotermico da 32A con differenziale
sarebbe posto come generale
per una sezione di almeno 100 faretti
in questo caso eviterei di posare cavi pentapolari e potrei semplificare
lo smistamento dei faretti già nel quadro.
La prima soluzione occupa più spazio nel quadro, mentre la seconda
mi aumenta il rischio di disservizio.
Economicamente non saprei quale è la migliore, considerando anche il
costo dei cavi.
Cosa ne pensate?
Grazie
Saluti
Giuliano Biella

 costo dei cavi.
Il FROR 5x2.5 costa L. 2.500 il FROR 3x1.5 costa L. 1.100 (prezzi di
listino). Quindi a parità di metri avremo 3 x 2.500 = 7.500 e 10x1.100 =
11.000.
Confermo la scelta della soluzione A.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Ancora grazie, mi spiace se faccio domande banali
Giuliano Biella

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: modem GSM

Qualcuno mi sa dire come si configura il modem GSM Wavecom WM01?
Stefano
stia...@tin.it

Save up to 86% on your cellular and long distance calls with Sakon
Callback Service.
We offer Callback Service at lowest rates worldwide. Excellent line
quality (no echo)
There is no sign up fee, no monthly fee, no minimum usage charge.
Billing is done in 6 sec increments with a minimum charge of 30 sec.
There is no charge for busy, not answered and incomplete calls.
There are 99 speed dial slots available.
payment is made by credit card.
We offer free call details by FTP Server (weekly details provided),
Email or postal.
Do you use a GSM Phone? Do you make international calls? Do you think
you are overcharged?
Check your phone bill and compare now. Our lowest rates are good for
every phone and every time.
For further information please visit our homepage at
http://www.Sakon.de
 where you also will find
a rate calculator for your convenience or send email to:
Autore...@sakon.de
 (you will receive
all necessary information by an immediately email response in english
and german language if you
write to this email)
Write us your actually rates at your local phone company and we will be
glad
to show you, how much money you can save with Sakon Callback Service.
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Share what you know. Learn what you don't.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Newsgroups PLC

E' nato un nuovo newsgroups che parla di PLC

 ha scritto nel messaggio
news:pf6j5.21327$dF5.3...@news.infostrada.it...



Ciao Alfredo,
visto che mi interessa la cosa, come faccio a collegarmi?
il mio Outlook Express non lo trova, è per caso su un sito?
oppure c'è qualche procedura da eseguire?
ciao
Giuseppe

...



    provate tutti a listare i ng del vostro provider ; vedrete che molti non
hanno in lista
free.it.plc.ng
.
    anche io chiedo per quanto tempo dureranno questi giochini...
     chiediamo al nostro provider motivo di questo fatto...
    saluti
sandroacciai

 ha scritto nel messaggio
news:398f0...@news.dada.it...


grazie a tutti delle informazioni date, ora la
cosa mi è più chiara.
Ciao
Fabrizio

 ciao

 
free.it.plc.ng
.
Diamine lo voglio!!!
Come si fa a lamentarsi con chi di dovere ???
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: proposta di legge sui parafulmini

Sottopongo all'attenzione di chi legge questa proposta di legge 
(Corriere della sera 27.07.2006). Avranno sentito qualcuno prima di parlare?
Franco
PDL SU PARAFULMINI - Nel frattempo arriva la proposta di legge dei 
parlamentari della Margherita Riccardo Villari, Dorina Bianchi e Renzo 
Lusetti per incrementare l'installazione di parafulmini e creare così 
una sorta di 'rete di sicurezza' collettiva. «Che fine hanno fatto i 
parafulmini? Fino a qualche anno fa potevamo vederli sui tetti delle 
case, adesso, purtroppo, sono spariti», osservano i parlamentari Dl che 
sottolineano: «L'obbligo dei parafulmini infatti è rimasto solo per gli 
edifici pubblici, eppure, la loro utilità è nota e andrebbe a vantaggio 
di tutti. Sebbene i fulmini non colpiscano per la maggior parte delle 
volte in città, un parafulmine installato su un tetto può attirare a sé 
anche a grande distanza un fulmine, che altrimenti andrebbe a colpire 
alla rinfusa magari in un bosco, o in una spiaggia». «Per questo motivo 
- concludono - presenteremo una proposta di legge non solo per estendere 
l'installazione dei parafulmini anche a edifici e abitazioni privati di 
nuova costruzione, ma riteniamo che sia fondamentale la loro presenza ad 
una distanza stabilita dalla legge in modo da formare una rete di 
sicurezza».
27 luglio 2006

Franco ha scritto:

Brutta cosa l'ignoranza.. e questi ceffi dovrebbero legiferare su 
eutanasia e cose simili ?
mah

Mamma mia!!!!!!!!!!!!
:-o
Giuliano
Franco ha scritto:


Pazzia pura! Si ritorna al medioevo...

 mah
Concordo perfettamente. A meno che non riescano a mettergli i divieti di
transito.
Ma in che mani siamo?

 Franco
ancora una volta questi """""signori"""""
stanno per fare delle ca**ate pazzesche
in nome di una presunta sicurezza di
non fulminabilità
e noi li stiamo pagando 15/20.000
euro il mese
debbono fare una sola cosa
VERGOGNARSI!!!!!!!!!!!
ciao paperino

 ha scritto nel messaggio
news:jveTg.128660$zy5.1...@twister1.libero.it...

Non sono d'accordo. Si dovevano già stravergognare con l'indulto, ora devono
andarsene, altro chè!!!!
Lor

 Franco
Sì, chiaramente i costruttori di sistemi parafulmine...
Altro che ignoranza: siamo in Italia ragazzi!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: imbarcazioni

qualcuno sa indicarmi che tipo di interrutori adottare con tensione 24Vc per
il rifacimento di un'impianto elettrico di una imbarcazione abbastanza
grande.
se in aggiunta puoi spiegarmi altre cose in merito ad una imbarcazione e
tipi di componenti da adottare.
grazie a buon rendere

grande.
Merlin Gerin C60H
ABB S282 -C
http://www.rina.org/services_products_ita/ship/prodotti_approvati.html
Ciao
Bernardo
Remove "NOSPAM" from my email address!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi a norme UL

Salve a tutti.
Lavoro in un U.T. occupandomi di elettronica. Mi sono state avanzate alcune
richieste riguardanti cavi a normativa UL-CSA e non riesco a trovare
informazioni adeguate.
In particolare, il fatto che un cavo sia descritto come " UL-CSA STYLE 2464"
che informazioni da sul suo comportamento in caso di fuoco ?
I cavi UL-CSA hanno già caratteristiche superiori, sempre relativamente al
comportamento al fuoco, rispetto ai comuni cavi commerciali ?
Grazie a tutti
Roberto
r.simo...@italdis.com

Lavoro in un U.T. occupandomi di elettronica.
vabbe risparmiare la banda, ma qui si esagera!!!
sim

...

Post Scriptum
prendi esempio dal FURLAN, che ha il suo bel palindromo
dal sapore vagamente satanico che fa richiama il
pape satan
pape satan aleppe
........
sim

comportamento al fuoco, rispetto ai comuni cavi commerciali ?
Mi lancio in una risposta... gli UL sono laboratori di prova... tipo
il ns IMQ per capirci.
Prova a chiedere al costruttore di cavi se per il mercato americano ha
la certificazione UL per il tipo di cavi che intendi usare.
stefano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: competenze

come Perito Elettrotecnico iscritto al collegio posso progettare anche impianti
termici?
-- 
Posted from  [62.98.200.160] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 atermini di legge no ma..visto che lo fanno tutti non vedo perchè tu ti
debba limitare

termici?
Art. 16, comma d) del RDL 275/29:
"....d) dai
periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e
l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni
meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo
infinitesimale...."
Pertanto, non solo i periti industriali
elettrotecnici POSSONO PER LEGGE progettare impianti termici, ma anche
tutti gli altri ritenibili "affini".
Il problema è solo relativo
all'effettiva competenza professionale nel settore e, quindi, deontologica.
Ulteriori quesiti, rispettando le modalità espresse sul manifesto, su:
it.lavoro.professioni
ove si cerca di tenere in piedi il tag dei periti
industriali.
Saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 ha scritto nel messaggio
news:62Z98Z169Z70Y1...@usenet.iol.it...

Concordo e confermo, è previsto dalla legge e dai regolamenti che ogni
collegio provinciale si pone. Spetta al singolo professionista, in base alla
deontologia professionale, stabilire i propri limiti.
Nel mio caso sono un perito industriale con specializzazione in elettronica
industriale e progetto impianti elettrici, piano piano stò cominciando ad
interessarmi anche agli impianti termoidraulici per cultura personale e
anche perchè lo credo un completamento necessario alla mia professione. Cosi
come mi interesso della parte edile, non perchè voglia progettare alcun che,
ma sempre per conoscenza della materia.
Ritengo che un professionista, sopratutto nel campo impiantistico, non debba
avere limiti imposti per legge ma solo dettati dalla propria
professionalità.
Seguo constantemente il tag dei periti industriali, cerco di partecipare, ma
purtroppo non riesco ad inviare i messaggi in quanto il robot me li
restituisce. Spero che in futuro si sistemi questa situazione e anche la ns.
categoria abbia un proprio gruppo di discussione come i geometri, architetti
e ingegneri.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sgancio autorimesse

Situazione: autorimessa soggetta al controllo del CPVVF. All'interno
dell'autorimessa transitano, posate in fascio in canale metallico, le
linee motanti degli appartamenti. Le linee montanti sono realizzate
con cavo resistente al fuoco secondo la CEI 20-22.
Secondo voi è necessario togliere tensione con il pulsante di sgancio
anche alle linee montanti degli appartamenti?
Grazie.
Ciao, Goofy

"Goofy" <goofy...@desp.invalid> ha scritto nel messaggio
news:0kgoq018pg0v10tuf...@4ax.com...

Si, a meno che le linee non vengano protette con compartimentazione REI90
almeno (es: cartongesso certificato; altrimenti in commercio esistono delle
coppelle certificate REI120, prezzo minimo 30 Euro circa al metro esclusa
manodopera).
I cavi CEI 20-22 sono "non propaganti l'incendio" e non resitenti al fuoco
(come CEI 20-45 e 20-36, solitamente utilizzati per circuiti di sicurezza:
vengono provati per 90 minuti, l'isolamento brucia ma le sue ceneri isolanti
mantengono il cavo funzionante: non so però se i VVF li accettano, visto che
una volta investiti dal getto della manichetta non è più garantito
l'isolamento...)
Secondo me l'unica possibiltà è la prima (compartimentazione REI).

Secondo me l'unica possibiltà è la prima (compartimentazione REI).
E' quel che penso anche io.
Ciao, Goofy

Se i cavi sono 20-36 non dovrebbero esserci problemi.
Attenzione al fatto che anche se il cartongesso è certificato REI 90, 
essendo la situazione installativa diversa da quella di prova, lo stesso 
potrebbe resistere 90 minuti, ma non è possibile conoscere la temperatura 
all'interno della canalina protetta dal cartongesso stesso, c'è un 
interessante articolo su questo problema su " il perito industriale " n° 2 
MARZO/APRILE 2003 pagine 55 e 56 in cui si afferma che non è accettabile ( 
in quel caso ) utilizzare soffitti REI e sopra portare dei cavi in quanto 
dalle prove eseguite la temperatura tra controsoffittoe soffitto durante 
l'incendio raggiunge i 600 °C e quindi è certificato solo il controsoffitto 
ma non tutto quello che contiene.
Per quiesto motivo sono necessari i cavi secondo CEI 20-36.
Saluti
Goofy <goofy...@desp.invalid> ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net

Se i cavi sono 20-36 non dovrebbero esserci problemi.
Ho dei forti dubbi.
Premetto che ritengo lo sgancio praticamente inutile anche con cavi
ordinari (la protezione differenziale a monte interviene prima che
arrivino i vvf perché l'incendio deteriora l'isolamento; oppure al
primo goccio di acqua)
Da catalogo dei produttori leggo che il cavo CEI 20-36 resiste al
fuoco per oltre tre ore (e sarà un fuoco "normale", e fin qui nessun
problema; non danno indicazioni sulle condizioni di posa, ma penso che
influiscano poco in quanto quello che conta è la temperatura cui sono
sottoposti in caso d'incendio, mi pare sui 750°C) mantenendo le
caratteristiche elettriche.
Come faceva notare Oblomov però non è garantito (o non lo trovo
scritto, ma non ho la CEI 20-36) che resistano anche se sottoposti
all'acqua dell'idrante.
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software impianti elettrici

Cerco qualcuno che possa darmi indicazioni su programmi di progettazione di
impianti elettrici esistenti sul mercato italiano.
Grazie
stud...@tiscalinet.it

 Grazie
Guarda su 
www.exel.it
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ionizzatori

qualcuno mi sa spiegare, seriamente,l'effetto degli ionizzatori sull'aria di
ambienti chiusi?.
a parte la pubblicita' di una nota casa specializzata che mi e' parso di
vedere passare in tv,
non riesco a trovare niente.
il caso ha voluto che , per motivi strani, abbia deciso di montarne uno in
una stanza dove dorme e studia mio figlio; ho notato strani effetti, ma ,
ripeto, qualcuno m i saprebbe dire cosa succede a seguito dell'emissione
dovuta all'AT in CC del generatore( questo e' in fondo uno ionizzatore).
attendo fiducioso sul NG.
sandroacciai

 Francesco
GRAZIE Francesco!!!!!
notevole!
sandroacciai

 Francesco
scusa la mia gnoranza, ma IAQ e' l'acronimo di?.....
il fatto che possa essere OT dipende dal fatto che non vedo in quale ng
parlarne.
e poi , scusa, se a teatro incontri un amico, pensi che sia OT
chiedere che ore sono?
ciao!
sandroacciai

 Francesco
e' stata una mia personale iniziativa per la cameretta di mio figlio; e'
piccoletta, rivestita in legno e con moquette;
purtroppo c'e' anche un televisore che viene usato la sera.
Mi ero accorto che l'aria era particolarmente" elettrica"; mio figlio diceva
che si alzava spesso con il mal di testa
e che la notte si svegliava spesso e no n respirava bene.
MI sono montato uno ionizzatore( Nuova elettronica) e ho voluto verificare
cosa succede.
Lo ionizzatore genera cariche per effetto corona di quattro punte
alimentate con circa 7000 volt di un survoltore a diodi e condensatori; si
osserva bene l'effetto sulle punte con l'oscurita' e si nota anche un
"vento" ionico con il dorso
della mano posta di fronte alla finestra su cui si affacciano le punte.
Abbiamo notato anche un certo odore che ricorda molto l'ozono...
Mi sono informato sui siti che mi avevi indicato e su altro, e ho visto che
i problemi sono vari e anche complicati.
L'argomento e' interessante e va approfondito.
per intanto mio figlio lorenzo dorme meglio anche se continua a guardare la
televisione....
ciao

 Francesco


Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

 ha scritto nel messaggio
news:86ad0e$gjp$1...@nnrp1.deja.com...

grazie mario del tuo intervento; l'effetto sui bronchi, o almeno sulle
ciglia bronchiali, non lo conoscevo
ed e' una cosa nuova per me; mi pare che tu lavori in Vortice e a questo
proposito, se lo vorrai, ti raccontero'
una storia che mi accadde alcuni anni fa con un Caldodo della Vortice
stessa.
ciao per ora
a proposito, se riusciamo ad avere i numeri di fax delle aziende, forse
riusciremmo
anche ad inviarli con i vari programmi di fax che abbiamo nei pc; dico
questo perche' durante
il giorno non ho molto tempo per telefonare.
sandroacciai
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: MI5 Persecution: Bernard Levin 1/6/96 (1448)

,
: 
bu...@torfree.net
 (Mike Corley) quoted a typical, overblown Bernard Levin
: piece, which sounds exactly like any number of other pieces by Levin over
: the past thirty years.
 
: He then goes on to draw an anguished parallel with a totally unrelated
: incident that had happened between him and a friend a few days earlier.
 
It is in the same style as his other pieces, but it's so close to what
actually happened a few days previously, that it's completely reasonable
to assume that someone told Levin about the meeting, hammed it up a
little bit and motivated him to write that article.
 
Look at the parallels;
 
1.  "madman running loose about London"
 
2.  it's about a meeting which took place recently
 
3.  the police are called (he must be controlled, however much that
consumes in resources)
 
4.  he might be violent, approach with caution, yes we're laughing but
really we're afraid of him, or is it perhaps our own propaganda that
we're letting manipulate us
 
5.   he "bursts into tears, and swears it's all true - and it is" a very
exaggerated impression of the conclusion of that meeting
Don't worry if you don't believe me, neither my friend to whom I
explained this nor my GP believe me either (until the friend found out
otherwise!). If someone just presented this to you as I am presenting it
now then I wouldn't find it credible (most likely), so it's not until you
actually find out it's true that you can find it credible. And by then
it's too late, because they've got you in their trap and explained how
"funny" the abuse is.
1448
--
Posted via NewsDemon.com - Premium Uncensored Newsgroup Service
      ------->>>>>>
http://www.NewsDemon.com
<<<<<<------
Unlimited Access, Anonymous Accounts, Uncensored Broadband Access



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione ambiente

Buon giorna a tutti,
sono stato chiamato ad effettuare un controllo all'interno di un industria
di stampa (macchine di stampa, magazzini ed uffici) soggetta a prevenzione
incendi att. 93 D.M. 16-2-82, il mio dubbio č come classificare detto luogo,
se come ambiente M.A.R.C.I.O. o come ambiente ordinario.
Premetto che i proprietari non sono ingrado di darmi notizie in merito.
La cosa diventa impegnativa dal momento che hanno parecchie installazioni
aventi IP31 (blindo+prese) pertano una classificazione di tale area
sbagliata č porterebbe a notevoli errori.
grazie molte
luca

se come ambiente M.A.R.C.I.O. o come ambiente ordinario.
Se stampano dovrebbero avere carta e vernici.
Se le vernici che utilizzano contengono solventi, come di solito
accade, dovresti addirittura classificarla secondo CEI EN 60079-10.
A mio avviso, l'ambiente e' quantomeno MARCIO.
Qapla!

 ha scritto:

Per migliore informazione:
Negli esempio della Guida CEI 31-35, c'è un esempio relativo ad un 
laboratorio di stampa.
Stai attento !
Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Blindosbarra

Cia a tutti,
all'interno di una stamperia mi sono trovato due condotti sbarre aventi
grado di protezione IP 31 installati ad una altezza di circa due metri.
Qualcuno sà darmi qualche riferimento in merito alle altezze di
installazione dei condotti sbarre e dei gradi di protezione in ambiente
M.A.R.C.I.O.
Secondo voi in fase di adeguamento degli impianti posso lasciarli stare lì?
grazie

 Secondo voi in fase di adeguamento degli impianti posso lasciarli stare
lì?
Sì se rispettano i requisiti del luogo di installazione.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 
Negli ambienti M.A.R.C.I i condotti sbarre devono essere almeno IP4X; 
tutto il sistema e non solo le cassette.
Ambro

 Ambro
L'obbligo dell'IP4X per i condotti sbarre è esistente dal Maggio 2003, è
stato introdotto con la V edizione della 64-8. Se i condotti sono stati
installati precedentemente a questa data sono adatti, perché nelle edizioni
precedenti per essi non era indicato alcun grado di protezione.
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

 
Se devo fare una verifica faccio riferimento alle norme esistenti al 
momento della realizzazione dell'impianto, ma se devo adeguare, mi 
sembra piů corretto usare le norme attualmente in vigore.
Ambro

 tutto il sistema e non solo le cassette.
E quindi questo cosa significa: che i punti di collegamento senza la
cassetta avranno l'otturatore IP4X....


 
Non è detto che sia sufficiente, per esempio ci sono le giunte dei vari 
elementi, ma anche la struttura può avere un grado di protezione 
inferiore. bisogna vedere sul catalogo cosa ha dichiarato il costruttore.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:cR1jd.274558$35.12...@news4.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: iscrizione albo periti

Da circa sei mesi lavoro come praticante presso uno studio di progettazione elettrica, per varie ragioni sono costretto a lasciare
questo studio. Un ingegnere civile mi a proposto di continuare il tirocinio con lui.
a)E' valida questo tirocinio alla fine dell'iscrizione?
b)Ci sono problemi nel cambiare datore di lavoro?
c)Dove posso trovare informazioni sulla normativa per l'iscrizione all'albo?
Grazie.


Vai su 
http://www.cnpi.it
 trovi quanto ti serve, anche se non capisco
come fai a non essere informato su questi fatti visto che hai fatto
l'iscrizione nei praticanti
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico parti comuni condominio

Salve a tutti, mi e stato chiesto un preventivo di spesa delle parti comuni 
di un condominio, vorrebbero mettere a norma tutto tranne l'ascensore, da 
normativa so che dai 6Kw in su per poter eseguire i lavori e poi rilasciare 
la dichiarazione di conformitą bisogna far progettare l'impianto da un 
professionista iscritto all'albo.La fornitura di energia elettrica attuale 
delle parti comuni e di 15Kw trafase+N.
Posso solo mettere a norma l'impianto parti comuni senza mettere a norma i 
sistemi di protezione e comando dell'ascensore?
Grazie per la risposta...buon lavoro a tutti.

 sistemi di protezione e comando dell'ascensore?
Devi mettere a norma le parti di impianto, relative all'ascensore, che 
fanno parte del condominio.
Per esempio la linea di alimentazione e relativa protezione che dal 
quadro condominio va al locale macchine.
Conviene sentire l'ascensorista.
Ma in questo caso è compito del progettista individuare gli i nterventi 
da fare.
PS
Anche se NON adegui l'impianto dell'ascensore, l'obbligo di 
progettazione rimane ;-)
Giuliano
-- 
Coltiva Linux, perchè Windows si pianta già da solo!

normativa so che dai 6Kw in su 
Per la precisione l'obbligo scatta per potenze superiori a 6kW, quindi
per 6kW l'obbligo non ci sarebbe.
Ciao, Goofy

la fornitura di 6 kW è solo nominale in quanto in realtà la fornitura è di 
6,6 kW.
alan da milano
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:4ar2v2pc41n8ulgi5...@4ax.com...


6,6 kW.
Il DPR 447/91 parla chiaramente di *potenza impegnata*
"Art. 4 Progettazione degli impianti
1. Fatta slava l’applicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della
legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e
l’ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi
*potenza impegnata* superiore a 6 kW [...] "
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi rigidi

chiedo a qualcuno se sappia dirmi se i cavi rigidi esistenti in un impianto
elettrico, in un ambiente ordinario dal punto di vista elettrico, in base
alle vigenti norme CEI vanno sostituiti oppure no. ovviamente considerando
idonea la sezione esistente dei cavi.
Grazie in anticipo a chiunque sappia darmi una indicazione normativa in
merito.
Alan da Milano



Non vanno sostituiti. L'indicazione normativa dovrebbe essere al
contrario: dove c'e' scritto che devono essere sostituiti?
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 idonea la sezione esistente dei cavi.
IMHO, se le sezioni sono coordinate con i dispositivi di protezione
(sovracorrenti e cortocircuito) e rispettano i colori obbligatori (PE e
neutro) non avrei alcun problema a recuperarli, per pignoleria farei una
prova di isolamento, ma io mi complico la vita :-).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:ykj%7.6256$cU4.1...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ascensori

chiedo gentilmente notizie su leggi, decreti, norme e quant'altro sugli
impianti di ascensori,intesi come nuovi impianti,adeguamenti,attività dei
VV.FF ecc.
Ringrazio anticipatamente quanti accoglieranno questa mia richiesta
                                      maurizio

 wrote in message
0Nq46.4797$FF1.3...@twister1.tin.it...

Ciao Maurizio!!!!
Sulle norme, leggi, decreti per gli impianti ascensori si potrebbe scrivere
un libro intero.
Per ora in seguito alla direttiva comunitaria 65/16 si fa riferimento alle
norme UNI 81.1 per gli impianti di tipo "ELETTRICI" e UNI 81.2 per gli
impianti oleodinamici.
Preciso che le suddette norme si applicano agli impianti commercializzati
dopo il 25/06/1999.
Per gli impianti commercializzati e tuttora in corso una sanatoria per
adeguare gli impianti alle precedenti leggi.
quaesta e una rapida (anzi rapidissima) panoramica sulle norme decreti e
quant'altro riguarda il mondo degli ascensori.
Saluti Roberto Orlando.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesito sulla L.46/90

Se uno si è fatto fare l'impianto di casa (superficie <400mq) (dopo
l'entrata in vigore della 46/90) da un "abusivo", ma l'abusivo lo ha
costruito segendo la regola d'arte può oggi lo stesso proprietario di casa
farsi fare una DC da una ditta abilitata?
In relatà la ditta (se ho ben capito la legge e vari DPR) se non interviene
sull'impianto non può rilasciare la conformità dello stesso, voglio dire non
può la ditta fungere da verificatore di un impianto che la legge stessa pone
fuorilegge!!
Probabilmente mi sbaglio... ma aspetto (se possibile) chiarimenti da chi è
più competente di me sull'argomento...
Grazie
Fabio


Un installatore può e deve rilasciare la dichiarazione di conformità solo
dei lavori da lui eseguiti che non rientrino nella ordinaria manutenzione.
Se non esegue nessun lavoro non rilascia nessuna dichiarazione. Ed anche nel
caso in cui eseguisse dei lavori, da esempio sostituzione degli interruttori
nel centralino o modifica degli impianti in una stanza, l'installatore
rilascia la dichiarazione di conformità dei lavori da lui eseguiti e non di
tutto l'impianto.




 dei falsi.
Potrebbe installare o reinstallare (vedete voi) una nuova parte di impianto,
per
esempio le protezioni elettriche, e dichiarare solo questo.
L'installatore non ha fatto un falso (quasi..) e ill Committente ha una
dichiarazione, e visto che, purtroppo, nessuno va a controllare di dovrebbe
finire tutto lì.
Ovviamente non è una buona soluzione, perchè se si trova
chi veramente controlla.........................
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

 ha scritto nel messaggio
news:8vifq3$28k$1...@nslave2.tin.it...


 news:8vifq3$28k$1...@nslave2.tin.it...






L.46/90 art.9 - Al termine dei lavori l'impresa è 
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti 
realizzati ... al termine dei lavori... la legge non prevede che un'installatore 
rilasci la dichiarazione di conformità se non è egli stesso esecutore delgi 
impianti; a meno che non voglia chiudere un occhio e andando contro la legge, 
assumersi responsabilità su un impianto non eseguito da lui. Saluti, 
Gianluca.



 verifica che effettivamente il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte.
Non capisco il discorso dei 4,5 KW !
Saluti Dario

 Ciao sono Walter ho letto il tuo quesito se hai ricevuto qualche notizia
in merito ti chiedo di inviarmi le e-mail ricevute .
a presto   
walter...@libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto elettrico cantiere

Ciao, vorrei sapere se dopo aver realizzato l'impianto elettrico di un
cantiere la dichiarazione di conformità và consegnata anche in comune oltre
che al committente ed alla camera di commercio.
cordiali saluti,     Giuseppe Russi

...


 al committente per essere messa a disposizione dei vigili e della A.S.L.
Ma č regolare?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo TV e cavo elettrico

in un breve tratto di un metro circa sono stati infilati n. 2 cavi nella
stessa tubazione d 20 uno TV l'altro FROR 3x1,5 alimentazione elettrica
centralino TV... secondo voi č possibile lasciare il tuto cosě com'č o
occorre separare i due cavi?
Saluti Giuseppe

centralino TV... 
Se e' FROR 450/750V va bene cosi' come e', se invece il cavo e' FROR
300/500V no.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 300/500V no.
Perchč?

 ha scritto nel messaggio
news:ba7f9i$qjj$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Tutti i cavi entro le stesse tubazioni devono avere un isolamento almeno
pari alla tensione nominale piu' elevata (64-8)
(tensione di utilizzo 230V)
caso 1:
il cavo coassiale tv normale ha un isolamento di 50 V circa con il cavo
energia FROR 300/500.... non va bene
caso 2:
cavo coassiale tv con isolamento 300/500 V con il cavo energia FROR
300/500V.....va bene
caso 3:
rendi in classe 2 (doppio isolamento) il circuito energia con un cavo FROR
500/750 (un gradino superiore)
ciao

Grazie.
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:7%Nxa.112879$3M4.2...@news1.tin.it...

Dov'č che c'č scritto sulle norme che passando ad un cavo con tensione
"nominale" 500/750 lo rendi di classe 2 se lo usi in un sistema di categoria
uno? Ma soprattutto dov'č che c'č scritto che utilizzando un componente di
classe 2 si puň evitare di considerare la frase :"Tutti i cavi entro le
stesse tubazioni devono avere un isolamento almeno
pari alla tensione nominale piu' elevata (64-8)"
Il caso 2 chiaramente soddisfa la norma ma il 3 non mi risulta, potresti
essere piů preciso?
Grazie.
Ciao.

pari alla tensione nominale piu' elevata (64-8)"
Non credo che ci sia scritto esplicitamente nelle norme, ma non
avrebbe senso il contrario. 


 avrebbe senso il contrario.
Ora sono piů dubbioso...

 avrebbe senso il contrario.
Ma questa č una tua supposizione.


CEI 64-8 Art. 528.1.1 parte norma e parte commento.
Ciao
Cosimo Zaccaro


Grazie.
Il commento e' stato aggiunto solo nella quarta edizione della 64-8,
non c'era nella terza.


 non c'era nella terza.
Grazie ad entrambi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Obbligo di progetto

 Un saluto a tutto il newsgroup
volevo sapere un informazione
 vi è bisogno del progetto per una civile abitazione su terreno agricolo con
fornitura trifase di 4,5KW??
vi ringrazio

 ha scritto nel messaggio
news:eCdOc.73068$5D1.3...@news4.tin.it...

no


No, se la superficie coperta  è minore di 400 m², e se non ci sono
ambienti particolari (rischio di esplosione, maggior rischio in caso
d'incendio, locali ad uso medico)
Goofy


Sicuro che sia per uso abitativo e non per azienda agricola ??????????

> Sicuro che sia per uso abitativo e non per azienda agricola ??????????
Si
grazie delle risposte

 ha scritto nel messaggio
news:eCdOc.73068$5D1.3...@news4.tin.it...

No, se non supera i 400 mq di superficie e non ha una centrale termica con
potenzialità termica superiore a 35 kW.
-- 
--
Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info su magnetotermici e differenziali

Premettendo che sono poco più di un profano nel settore ma curioso di
comprendere vorrei porre 2 domande.
1)Cosa rappresentano su magnetotermici o differenziali le cifre 4500 o 6000
racchiuse in un rettangolo sull'etichetta degli stessi? Si riferiscono forse
al massimo assorbimento in watt ammissibile o ad altro?
2)Nel caso di un impianto di un'abitazione con contatore da 3kw in cui per
il momento fino a lavori da farsi vi è un' unica linea di distribuzione
della corrente senza separazione tra illuminazione e prese, è corretto che a
protezione dell' impianto vi siano:
-un differenziale ABB F362 In25A 0.03A (6000)
-un magnetotermico ABB S241na da 16A (4500)
Va bene come mi hanno detto o c'è qualcosa che devo far sostituire(il mio
dubbio è sul differenziale non tanto per la sensibilità che è corretta ma
per gli altri parametri)?


E' impossibile affermare cosa chiedi, senza conoscere le caratteristiche 
dei conduttori che sono stati posti a valle dell'interruttore.
Ammessa ad esempio la posa sotto traccia, con non più di uno o due 
circuiti per ciascun tubo, allora i due interruttori sono corretti se 
reciprocamente alimentano circuiti realizzati con  conduttori da 4 mm² e 
2,5 mm²
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale spec. Elettrotecnica
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)

--
-------------------------------
NON ESISTONO COMPONENTI INDISTRUTTIBILI, ED ANCHE IN CASO ESISTESSERO,
SICURAMENTE, ROMPERANNO QUALCOSA LI' VICINO
---MASSIMO-----------
"Mauro Bottizzo" <inf...@SPAMbottizzo.it> ha scritto nel messaggio
news:3E40C4C8...@SPAMbottizzo.it...

se si tratta di un differenziale puro In=25A va sempre bene a patto che a
valle metti un magnetotermico con In<=25A
compatibilmente con le sezioni dei conduttori...
in breve la maggior parte degli installatori in condizioni come la tua
utilizzano :
per In:
fino a 10A
-derivazioni da 1.5mmq
-dorsali da 2.5mmq
da 10 a 16A
derivazioni da 2.5mmq
-dorsali da 4mmq
per il montante dal contatore al quadretto di distribuzione 6mmq (di solito
protetto con magneto termico da 25A o 16A)
queste sono sezioni comunemente utilizzate. Per applicazioni particolari
devi documentari sulle portate dei cavi che usi.
Mochi Massimo - P.I. capotecnico spec. Elettrotecnica
62029 Tolentino (MC)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: atex aiuto!!!

Dovendo realizzare un quadro di controllo per la gestione di un impianto di
verniciatura a polveri il quale rintra nella  categoria 2  zona 22 atex.
Domandone.
Sono tenuto ad apporre il marchio EX II D sul quadro di comando?
Quali precauzioni bisogna prendere?
Grazie a tutto il N.G.
Antonio

 verniciatura a polveri il quale rintra nella  categoria 2  zona 22 atex.
cosa intendi per categoria 2 ?


 wrote in message
bf5po5$4l6$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 Quali precauzioni bisogna prendere?
In che senso? Dal punto di vista procedurale, per un prodotto del gruppo II
categoria 3G o 3D,  bisogna:
- applicare una procedura di controllo di fabbricazione interno ed
assicurare la rispondenza della produzione alla documentazione tecnica; se è
un unico prodotto, l'organismo notificato esamina il prodotto e lo sottopone
a prove e rilascia un attestato;
- redigere dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE sul
prodotto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Corrente d'intervento per differenziale ascensore.

In un condominio è presente un impianto ascensore ancora sprovvisto di
interruttore differenziale al contatore. Sul motore nel vano tecnico
ascensore sono riportati i seguenti dati di targa : 5 CV  In 9,6A Iavv. 40A
(misurata 24A).
Sempre nel vano tecnico è installato un centralino con la seguente
apparecchiatura:
interr. differ. 4x40A 0,5 A + interr. magn. 4x40A  Forza Motrice
interr. differ. 2x25 0,03 A + interr. magn. 2x25A   Illuminazione
E' presente un impianto di terra condominiale con valore della resistenza di
25 ohm.
Inoltre l'iluminazione della cabina ascensore è prelevata dalla linea luce
scale, visto che la linea generale ascensore trifase senza neutro.
La mie domande sono le seguenti: che caratteristiche deve avere
l'apparecchiatura di protezione al contatore a protezione della linea
ascensore? Posso installare un interruttore differenziale da 30mA al
contatore e lasciare quello da 500 mA inel vano tecnico? O sarebbe meglio
quello da 500mA al contatore e quello da 30 mA nel locale tecnico?
Inoltre come posso risolvere il problema del prelievo illuminazione dalla
linea vano scale (escludendo la sostituzione della linea).
Infine: si trova qualcosa in rete a riguardo le normative ascensore?
Ringrazio anticipatamente chi risponderà a queste mie perplessità.
Castagna Fabio

 Infine: si trova qualcosa in rete a riguardo le normative ascensore?
Basta cercare tutti i maggiori costruttori di ascensori. Le cose sono
notevolmente cambiate a seguito del recepimento della direttiva ascensori, è
il costruttore e l'installatore dell'impianto di sollevamento che fornisce
all'installatore elettrico le modalità di alimentazione da seguire, come per
tutte le macchine.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta

chi di voi mi sa indirizzare dove posso trovare le norme che regolano l'impiantistica elettrica legge 46/90>?
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 
http://www.ceiuni.it/
ambro

ambro ha scritto:

grazie


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabine di trasformazione

Un mio cliente aspetta la visita da parte degli ispettori e io non faccio in
tempo a procurarmi le norme CEI.
Qualcuno mi può dare informazioni sulle cabine di trasformazione e sulla
normativa correlata?
Grazie a tutti
--
--

 wrote in message
8hq1p7$8qh$1...@lacerta.tiscalinet.it...
