mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Neutro in Svizzera

E' possibile che in Svizzera il neutro venga interconnesso con l'impianto di
terra in ogni abitazione all'inizio dell'impianto, praticamente subito sotto
al punto di consegna della rete di distribuzione?
Saluti,
Enrico.


Possibilissimo!
Sapessi quante rogne mi ha dato questo tipo di collegamento durante
l'installazione di alcune telecamere.....
Praticamente un loop di terra continuo!
Saluti
Bruno

 Praticamente un loop di terra continuo!
Ah... infatti si discuteva sul NG di elettronica con una persona che abita
là e diceva questa cosa e ne è uscito un lungo tread...
In che modo si creava quel loop?
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:brfici$cg2$3...@newsread.albacom.net...

Praticamente: 1 videoregistratore digitale con 8 telecamere
Il vcr e' alimentato a 230V dalla rete con collegamento a terra (primo punto
di connessione)
le 8 telecamere sono alimentate a 12Vdc con alimentatore in classe 2 (nessun
punto a terra)
Il negativo dell'alimentazione della telecamera e' collegato alla carcassa
metallica della stessa e a sua volta al polo esterno del connettore BNC
(quindi sullo schermo)
Le telecamere sono collegate al vcr tramite cavo coassiale, quindi il
collegamento a terra (non necessario) viene dato alle telecamere tramite la
calza stessa.
In questa condizione non ho loop di terra in quanto il sistema stesso e'
collegato a terra in un solo punto (tramite l'alimentazione del vcr)
senonche tutta la struttura dell'edificio contribuisce a fornire un "neutro"
valido al sistema tnc.Le telecamere sono fissate su una struttura metallica
che e' a sua volta imbullonata al pavimento (sfiga vuole che i tasselli
metallici tocchino sui tondini d'armatura).
In questa condizione si forma un anello che parte dal vcr, va sul cavo
coassiale verso la telecamera, dalla telecamera stessa va a terra tramite la
carcassa e i tasselli e rientra nel vcr tramite l'alimentazione
Risultato: immagine completamente distorta e invisibile
Soluzione: anello in plastica isolante tra il supporto di tutte le
telecamere e la struttura metallica.
Lo stesso puo' accadere anche da noi, senonche le correnti che attraversano
l'impianto di terra sono generalmente deboli e il disturbo e' appena
percettibile.
Saluti
Bruno
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fornitura temporanea ENEL

Salve a tutto il NG.
Ho chiesto una fornitura temporanea all'ENEL di 10 kW per un giorno.   Ho
già un normale contratto con l'ENEL da 3 kW.
L'impianto di 3 kW è già a norma con differenziale e impianto di terra.
Nel caso della fornitura da 10 kW, l'ENEL mi da a disposizione tramite un
interruttore limitatore da 10 kW la linea in trifase, al resto mi hanno
detto che devo pensarci io!
Secondo voi è sufficiente porre un magnetotermico differenziale quadripolare
da 32 A 0,03A a valle dell'interruttore limitatore dell'ENEL da cui faccio
partire 3 linee di sezione pari a 1(3x2,5) (una per ogni fase) la cui Ib è
facilmente calcolabile in quanto i carichi sono delle lampade e quindi non
ho il problema del sovraccarico???
Inoltre posso prendere la terra per queste linee temporanee dal cavo PE
dell'impinato di terra già esistente dei 3 kW???
In questo modo l'impianto di terra è unico anche se relativo a due fornitura
di energia separate!!!
E' giusto il mio ragionamento??
Grazie per i Vs. consigli sempre qualificati!!
Corrado Lai

 di energia separate!!!
Infatti deve essere unico.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rifasatore industriale

Dovendo installare un rifasatore industriale quale marca mi consigliereste 
tra ICAR, ITALFARAD e SAR?
quale i + affidabili e duraturi?
Ciao e grazie 

 ha scritto:

nessuno dei tre, a mio modesto parere ti consiglio TECNOLOGIC euipaggiato
eventualmente con condesatori in azoto, qualora tu abbia rilevato presenza
di armoniche
ciao
Black

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: RiAutomazione cancello. Autorizzazione?

La sostituzione di tutti i componenti di un cancello gia' automatizzato, con
il rifacimento completo anche dell'impianto videocitofonico, il tutto
ovviamente a norme, con relativo libretto di impianto conforme alla
direttiva macchine, necessita di alcuna richiesta/comunicazione di
autorizzazione nei confronti del comune?
Ringraziando anticipatamente
Saluti
Francesco Ballati

I comuni avrebbero già tanto da fare (per es. verifiche 10 % D.C. 46/90 per
comuni > 10.000 ab) ma non fanno niente :-))).
Cmq, il tipo di intervento non rientra nel campo di applicazione della L.
46/90 e DPR 447/91, in quanto, in sintesi, sono apparecchiature elettriche e
non impianto, pertanto si applica solo la "regola dell'arte" (L. 186/68),
quindi rispetto delle norme CEI.
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it

Grazie mille!
Saluti
Francesco Ballati
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Irlanda

Ciao a tutti
Ho una domanda da porvi
Dei miei parenti devono andare in Irlanda,
e vorrebbero sapere che tipo di prese utilizzano.
Grazie mille a chi mi sapesse rispondere
Matteo 


scrisse:

	a memoria... non compatibili 
	con le nostre... serve adattatore
	o un cacciavite 
	(gli adattatori costano 5 volte tanto
	che una presa)
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 ha scritto nel messaggio 
news:46977d78$0$16031$5fc...@news.tiscali.it...

http://www.tropiland.it/spine/voltaggi.htm
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: HI-FI DIFETTOSO

Nel 1997 acquistavo regolarmente da un rivenditore ufficiale un impianto
compatto stereo AIWA NSX-M820, per £ 930.000.
Subito il lettore Cd cominciò a non funzionare bene, con brani che saltavano
e tracce proprio non lette.
Lo porto all'assistenza a Roma; lì prima mi puliscono la lente "lo abbiamo
provato, è tutto ok", ma era tutto come prima, poi, dietro mie insistenze,
sostituiscono il lettore Cd, in garanzia.
L'impianto è stato poco usato (tra tesi di laurea prima e lavoro poi...);
dopo circa due anni ha ripreso a saltare ed a non leggere alcuni brani.
Vado da un rivenditore situato dentro un centro commerciale del nord, e
questo mi dice che ha avuto molte lamentele per i Cd degli apparati AIWA di
quell'anno, e che aveva dovuto dar via anche un compatto che aveva preso per
sè.
Chiamo l'importatore italiano, e mi dice che loro con i problemi tecnici non
c'entrano niente; io spiego che a parte il problema tecnico, c'è il fatto
che un malfunzionamento presente nell'apparecchio appena acquistato si è
ripresentato, tale e quale, a breve distanza di tempo, e che probabilmente
vi è un difetto originario strutturale (per meglio dire, è il componente Cd
stesso ad essere difettoso, anche se nuovo). Non sentono ragione.
Chiamo l'assistenza di una città del nord, ed il titolare mi conferma che
probabilmente ho preso la classica "sola", e che ogni tanto dovrò sostituire
il componente difettoso (costo dell'operazione: £ 150.000).
In considerazione del fatto che:
- ho fatto una spesa iniziale di un certo rilievo per un impianto compatto
ed ho scelto una certa marca proprio per andare sul sicuro (infatti...);
- il difetto si è presentato subito dopo l'acquisto, e che non è stata
possibile una sostituzione, ripresentandosi successivamente tale e quale;
- due tecnici che trattano apparecchi AIWA mi hanno confermato che
probabilmente si tratta di difetti strutturali;
- che solitamente non trovo il denaro in terra, nè lo rubo;
- che mi sento preso in giro;
- che non posso rilassarmi con i miei Cd,
vorrei sapere cosa è possibile ottenere dall'importatore italiano su un
malfunzionamento del genere, e se tecnicamente è possibile intraprendere
un'azione legale nei suoi confronti. Ringrazio.        Roberto

un'azione legale nei suoi confronti. Ringrazio.        Roberto
Prova a porre il quesito anche su it.discussioni.consumatori.tutela e
it.hobby.elettronica.riparazioni, dato che qui si parla in pratica di
impianti elettrici
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Azienda vinivola

Vorrei avere informazioni sulla realizzazione di un impianto elettrico in
un'azienda vinicola.
Ci sono particolari norma da rispettare??quali??
Ho sentito che gli ispettori ASL in una azienda della zona hanno richiesto
espressamente l'uso di tubazione in acciaio INOX.
Grazie per l'aiuto
Colosio Luca

Chiedo anticipatamente scusa per l'errore ortografico.


espressamente l'uso di tubazione in acciaio INOX.
ma per motivi igenici penso o di resistenza alla corrosione 
ho fatto industria alimentare (cibi pronti per mense, supermercati,
etc),  e passa il controllo settimanale delle ASL (veterinario
incluso), nonnostante il PVC e il ferro verniciato, mai detto niente
nessuno.
unico impianto fatto in inox, un caseificio, su specifica richiesta
del proprietario. 
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezioni trasformatori

Vorrei sapere su quale DK ENEL si cita che la protezione dei trasformatori
di potenza superiore a 400KVA,  deve essere effettuata mediante interruttori
automatici e non interruttori sezionatori a fusibili.

 ha scritto nel
messaggio news:55fh6.34283$GM6.1...@news.infostrada.it...

DK5600

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dove trovo le norme CEI su internet?

Salve a tutti, dovrei consultare le norme CEI 11-26.
Scusate per l'ignoranza a riguardo, ma si possono trovare su internet? Se la
risposta è si mi potreste indicare l'indirizzo del sito?
Grazie in anticipo!



www.ceiuni.it
, naturalmente a pagamento.
Gratis credo ci siano dei "punti cei" dove e' possibile consultare le
norme. Almeno per le UNI ci sono.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamento equipotenziali principali acqua e gas.

Buongiorno a tutti.. Avrei una domanda veloce veloce...
I collegamenti equipotenziali principali dell'acqua, effettuati al 
contatore, se i tubi che partono verso l'appartamento sono in plastica, devo 
essere eseguiti lo stesso? Io direi di no.. ma mi piacerebbe avere una 
conferma..
Grazie a tutti..
Castagna Fabio 


wrote:

Confermo, non è una tubazione mettallica e quindi non è una massa
estranea.

grazie.... della conferma..
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento impianto a norme

Sto eseguendo un adeguamento in un impianto in cui la distribuzione è
derivata da un anello in cavo FG7 da 50 mmq (posto in canale metallico non
marcato) con morsetti Ticino K ( Kanal ).
Per non tirare via tutto, potrei realizzare un isolamento sufficiente
iniettando resina isolante in detti morsetti e richiudendoli ?
Grazie
                                                                    P.I.
Stefano
gstef...@libero.it

Sto eseguendo un adeguamento in un impianto in cui la distribuzione č
Premesso che il tipo di distribuzione che vi accingete ad adeguare non mi
piace, ma questa č una mia opinione, se i morsetti sono stati utilizzati
correttamente, in altre parole senza pericolosi "baffi", ritengo che non vi
sia null'altro da fare.
Probabilmente i problemi piů grossi li ricercherei nella protezione contro
le sovracorrenti.
Saluti
per. ind. Ezio Compagnoni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra di Linea MT

Mi trovo davanti ad un problema normativo.Ho preparato il progetto per una
cabina elettrica MT/BT 8.4/0.4 kV.
Questa cabina è alimentata da un'altra stazione di trasformazione 20/8.4 kV
di proprietà sempre del mio cliente, quindi ho circa 500 mt di linea MT di
proprieta non dell' ENEL ma dell'utente.
Personalmente ho ritenuto sufficiente mettere a terra un solo capo della
linea MT (ovviamente in caso di manutenzione) è l'ho fatto con un
sezionatore di terra installato nella nuova cabina.
Ora il mio cliente mi chiede se "normativamente" è obbligato a mettere a
terra entrambe i capi della linea di media tensione; il dubbio gli viene dal
fatto che l'ENEL in questi casi mette a terra la linea da entrambe i capi.
Personalmente  resto convinto che sia sufficiente mettere a terra un solo
capo però non ancora trovato nessuna pubblicazione che concordi o che
discordi con la mia tesi .
Se qualcuno sa indicarmi dove trovare indicazioni in merito lo prego di
rispondere.
p.s. ho chiesto "un'illuminazione" in merito all'enel è stò attendendo
risposta
grazie
Luca

 wrote in message
LZS25.220029$VM3.1...@news.infostrada.it...


Ciao,
se ti può essere utile, sono un tecnico enel, ti dico subito che le terre
vanno a tutti e due i capi della linea (a maggior ragione se la linea è in
cavo), perchè le nostre normative dicono che le terre vanno a monte e a
valle di un eventuale posto di lavoro.
Noi abbiamo dei testi che parlano di questo, ma non si trovano in commercio,
però tutti i regolamenti che dobbiamo rispettare sono basati su normative e
leggi statali.
A presto Geppos


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavidotti in PVC serie pesante

Si può utilizzare come cavidotto in PVC serie pesante il  tubo in PVC
arancione
che si usa ad esempio per le tubazioni idriche ?
Ho trovato in proposito pareri contrastanti.
C'è chi sostiene che è prassi usare questi tubi arancioni.
C'è chi dice che occoorre necessariamente ricorrere a quelli col marchio
IMQ.
Gradirei i Vostri pareri.
Vito

 ha scritto nel messaggio
news:RilIa.104974$lK4.2...@twister1.libero.it...

Un tubo è un tubo serve solo per poter infilare o sfilare i cavi, che devono
essere in ogni caso idonei per essere interrati anche direttamente senza
tubazione e quindi poco importa di che tipologia è il tubo; in ogni caso
siamo costretti a interrare a minimo 50 cm e proteggere meccanicamente il
cavo/tubo. Diversa cosa invece, se vogliamo un cavidotto resistente agli
attrezzi meccanici da scavo, con il vantaggio di posare la tubazione a che
altezza si vuole e senza protezione meccanica addizionale. Da quello che mi
risulta attualmente c'è solo un tibo di tubazione in pvc corrugato che
rispecchia queste caratteristiche solo che non ricordo il nome.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Michele Guetta - Perito Industriale
Quali norme regolano la posa in opera dei cavidotti ?
Nel mio caso, il cavidotto viene posto in un' area di transito di mezzi
pesanti (camion, ecc).
Ho sentito dire nel mio caso dovrei ricorrere ai tubi in PVC serie pesante
che sono di colore nero con striature gialle...


se transitano camion pesanti, 10 cm di magrone sopra il tubo è l'unico
modo per essere sicuro che il tubo non venga skiacciato.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

 che sono di colore nero con striature gialle...
Verifica che siano dichiarati conformi alla norma CEI 23-46.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche periodiche ambulatori medici

Innanzi tutto un saluto a tutti i partecipanti al newsgroup!!
Ho realizzato ormai da tempo il progetto per la realizzazione dell'impianto 
elettrico a servizio di alcuni ambulatori medici; a suo tempo ho 
classificato gli amb. appartenenti al gruppo 0 ed alcuni di gruppo 1;
Non avendo a disposizione molte informazioni in fase progettuale, e di 
fronte ai dubbi della committenza riguardo al futuro utilizzo di apoparecchi 
elettromedicali con parti applicate sul paziente, è stato realizzato un nodo 
equipotenziale supplementare anche all'interno di ciascun ambulatorio di 
gruppo 0, oltre che naturalemte a quelli di gruppo 1.
Adesso, a quasi un anno di distanza dalla realizzazione, come mi devo 
comportare per le verifiche periodiche?
La guida blu n.11 dell'autorevole Tutto Normel sostiene che anche nel caso 
di amb. di gruppo 0, completo di nodo equipotenziale "cautelativo", non 
vanno eseguite verifiche periodiche particolari ma bastano quelle prescritte 
nella parte 6 della 64.8. (che tra l'altro non fa mai nessuno).
- Secondo voi come bisogna comportarsi?
- E se il Dottore XXX installa apparecchiature elettromedicali applicate al 
paziente nel locale classificato di gruppo 0 senza avvertirmi (visto che 
l'impianto è già a norma) e senza rivedere la classificazione chi è 
responsabile?
- Negli amb. di gruppo 1, per ora (ad un anno dalla realizzazione) basta 
eseguire la prova dei dispositivi differenziali e controllo delle tarature 
dei dispositivi di protezione (ambedue scadenza un anno)?
Grazie a tutti
Massimo 

 dei dispositivi di protezione (ambedue scadenza un anno)?
Ogni impianto ha la sua storia, non si può fare una regola generale. Cmq,
diciamo che il caso specifico le verifiche periodiche possono comprendere:
1- esame a vista;
2- prove strumenteli: intervento differerenziali (a campione o tutti)
dipende dal numero e dall'esito delle prove; misura della resistenza di
terra (loop-tester); prova continuità conduttori di protezione.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio 
news:pDXrd.1481$Zk.3...@twister2.libero.it...

Grazie mille!! Tutto più che chiaro!
Saluti, Massimo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fabbrica di liquori

Devo eseguire la classificazione di un ambiente destinato a
fabbricazione
di liquori. Ho un serbatoio di circa 5 mc di alcool etilico e dei
miscelatori
azionati da motori elettrici posti in sommità.
Qualcuno si è già trovato ad applicare la CEI 31-30 e 31-35 in
situazioni
simili?
Grazie
GAP

 ha scritto nel messaggio
news:3CF87107...@tin.it...

SI, in una Distilleria. Per la corretta classificazione è importante
l'interfacciamento con il responsabile di produzione o persona che conosca
bene il processo. Ti elenco in estrema sintesi la procedura, in ogni caso
affidati a qualcuno che si è già cimentato in questo.
1 - non devono essere presenti sorgenti di emissione di primo grado (per
esempio sfiati o valvole di sicurezza) se ci sono bisogna intervenire sul
processo e quindi convogliarle all'esterno. Devi avere solo SE di 2° grado
(solo in caso di guasto);
2 - analisi del liquido infiammabile e acquisizione dei relativi dati;
3 - analisi dell'ambiente, ventilazione naturale, artificiale, ecc.;
4 - analisi delle sorgenti di emmissione, acquisizione dei ratei di guasto
dell'azienda, come viene esguita la manutenzione, come sono organizzati in
caso di guasto e tempi di intervento, i locali sono presidiati, ecc.;
5 - verifica secondo la 31-30 per le perdite strutturali, e le SE di 2° più
significative (per es. flangie torri distillazione; pozza in caso di
guasto);
6 - determinazione del volume pericoloso e relative distanze;
7 - scegliere i tipi di costruzione da installare all'interno delle zone
pericolose (se necessario, altrimenti distanziare le apparecchiature) o
soluzioni alternative.
Non è facile, ma neanche impossibile.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

OK, ti ringrazio per la dritta. La tua competenza e la tua professionalità sono
indiscutibili.
Saluti
GAP
Saccon & Guetta Associati ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: il mio cervello è rimasto sotto dall'effetto joule

Salve,
sono uno studente di 19 anni che frequenta il quarto anno di un istituto 
tecnico industruale (ripetente del primo anno, e beh...) e l'indirizzo è 
elettrotecnica ed automazione. Bene, visto che l'anno prossimo ci saranno 
gli esami (ammesso quest'anno venga promosso), volevo sapere se è in 
circolazione un manuale del perito industriale.
E allora voglio fare una domanda a voi, siccome in materia siete più vissuti 
e navigati di me: ammesso che questo manuale esista, comprende soltanto 
l'elettrotecnica o altre materie? Tipo impianti, sistemi, t.d.p. eccetera.
Voi cosa dite, è in commercio un simile manuale ghiotto di informazioni? Sto 
ancora facendo una dura ricerca su google, e per la prima volta non trovo 
quello che cerco (sarà che cerco sempre cose inutili, chissà).
Un'altra domanda, poi: è presente sulla rete un formulario di 
elettrotecnica?
Abbiate pazienza,
Fabio 

 ha scritto nel messaggio 
news:47fa0484$0$4794$4faf...@reader4.news.tin.it...

Manuale Cremonese, Parte generale + Parte elettrotecnica.
Ciao!
Ròsso 

 Fabio
--
Giorgio 

 volume di Conte o Rago.
Perche? Si studia l'elettrotecnica su qualcosa che non sia il Conte? :-D
Ciao!!
Ròsso 

 Rňsso
Purtroppo si.
Il mio... ehmm.... insegnante, adottava un testo di Cottignoli. Io per mio 
conto acquistai il Conte.
--
Giorgio


Io ho comprato i tre libri scolastici di Graziano Conte "impianti elettrici 
1 e 2" e "Corso di impianti elettrici" quando stavo gia lavorando, e mi sono 
accorto di quante cose NON mi avevano spiegato a scuola...
Li consiglio a tutti coloro che operano nell'ambito della 
progettazione/realizzazione di impianti elettrici, anche perchč con 100 euro 
si comprano tutti.
FoX 

 Ciao!
Bye bye. 

 volume di Conte o Rago.
Molto ghiotta anche la tua risposta, valuterò (e questa non è una frase 
convenzionale da stagista). 

 Io ho comprato i tre libri scolastici di Graziano Conte
Intendevo ovviamente Gaetano Conte, non Graziano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: reattori elettronici

Forse sono un pò OT e me ne scuso... vorrei chiedere soltanto a chi ne usa 
parecchi, ammesso che ci sia, se ha avuto problemi con i differenziali. Sul 
foglio illustrativo di quelli della Relco, le altre case devo verificare, è 
scritto di proteggere la linea con un interruttore differenziale avente idn 
ALMENO 0,5A! E magnetotermici con curva D o K!...
Mi sembra un pò una cavolata... in ambito domestico non mi piace per 
nulla!!!
Saluti,
Enrico. 


Fino ad ora non abbiamo mai avuto problemi nei negozi che abbiamo fatto.
Anche con differenziali 0,03. Di solito comunque cerchiamo di fare gruppi da
massimo 20-25 plafoniere. Normalmente utilizziamo reattori Osram e Tridonic.
Fai attenzione alla corrente sul neutro a causa delle armoniche.
ciao
giorgio

 Fai attenzione alla corrente sul neutro a causa delle armoniche.
GRAZIE!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Due domande...(abbastanza urgente)

Ciao ecco due domandine:
1) all'interno di uno stabilimento (ambiente marcio) posso installare una
classica canalina metallica posata direttamente a pavimento addossata alla
parete? (non a battiscopa, ma direttamente fissata sul pavimento)
2)per l'alimentazione del quadro ascensore e del relativo circuito di
illuminazione subito a valle del contatore enel posso installare due
interruttori magnatotermici quindi omettera la protezione differenziale?
grazie molte

interruttori magnatotermici quindi omettera la protezione differenziale?
Dipende. Sistema TN o TT? Illuminazione a doppio isolamento? Quadro
ascensore con interruttore generale differenziale? Quadro ascensore
con carpenteria in plastica o metallo?
La protezione dai contatti indiretti in qualche modo deve essere
garantita.
Ciao, Goofy

 grazie molte
eddechè?

 no
come no???
certo che si.
almeno dipende ;-)

 parete? (non a battiscopa, ma direttamente fissata sul pavimento)
Bè secondo me sì! Se devi solo proteggere la linea montante che dal gruppo
di misura va al quadretto credo proprio che una protezione magnetotermica
sia più che sufficiente ed una protezione differenziale alquanto inutile.
In fondo devi solo proteggere i conduttori...
MAX

 parete? (non a battiscopa, ma direttamente fissata sul pavimento)
Bè secondo me sì! Se devi solo proteggere la linea montante che dal gruppo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio su Legge 462

Salve a tutti.
Vengo subito al dunque.
In un impianto esistente (cabina di trasformazione MT/bt) abbiamo eseguito
dei lavori di trasformazione dell'impianto relativo alla cabina (nuovo
modulo di protezione del trafo, nuove linee di collegamento).
Ovviamente l'intervento ricade nell'ambito di applicazione della 46/90.
Ma la 462 ? Il datore di lavoro cosa deve fare?
L'impianto di terra non è stato modificato, l'ambiente non presenta pericolo
di esplosione, non esiste l'impianto di scariche atmosferiche, e comunque
tutto ciò non rientra nell'intervento da noi realizzato.
In questo caso, il datore di lavoro deve comunque presentare la
dichiarazione di conformità allo sportello unico per le attività produttive
(qualora esista) o all'ISPESL/ARPA/ASL ??
Art.8 di tale DPR dice che il datore di lavoro deve comunicare
all'ASL/ARPA/ISPESL eventuali modifiche sostanziali dell'impianto; ma si
riferisce genericamente all'impianto elettrico o piuttosto agli impianti che
rientrano nel campo di applicazione del DPR 462? Cioè, se modifico
l'impianto di terra (ad esempio) devo presentare la Dichiarazione di
conformità, ma se l'impainto di terra rimane tale e quale e le modifiche
riguardano altre parti di impianto (luce, prese, q    uadri, etc) come si
deve comportare il datore di lavoro?
Spero di essere stato chiaro.
Saluti.
Franco

 Spero di essere stato chiaro.
Anch'io.
--
--
Michele Guetta

 Michele Guetta
Chiarissimo.
Grazie!!
Franco

 
Come indicato dall'art. 8 le modifiche sostanziali preponderanti devono 
essere comunicate all'ISPESL/ASL/ARPA e come indicato dall'art. 7 è 
necessario richiedere la verifica straordinaria dell'impianto 
all'ASL/ARPA o ad un organismo. Il problema è capire cosa significa 
'modifica sostanziale'. A mio parere le modifiche non riguardano quelle 
fatte esclusiavamente all'impianto di terra (inteso come dispersore, PE, 
equipotenziali), ma tutto cio' che riguarda la protezione contro i 
contatti indiretti, quindi anche la modifica dei vari coordinamenti. Se 
questo avviene su qualche linea terminale escluderei che siano modifiche 
sostanziali, ma se avviene su linee principali o in cabina di 
trasformazione credo che si possa inizare a considerale tali. Inoltre 
penso che anche ampliamenti o rifacimenti importanti possonno essere 
considerati modifiche sostanziali.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Canali luoghi MARCI IP4X?

Un edificio di una Casa di Cura con oltre 200 posti letto è stato
classificato dal progettista dell'impianto elettrico  come Luogo Marcio di
tipo "A" per la presenza contemporanea di un numero notevole di persone.
Nella realizzazione dell'adeguamento dell'impianto l'installatore, per l'
esecuzione delle condutture delle linee dorsali negli anditi, ha posato dei
fili flessibili tipo N07V-K all'interno di canali chiusi che presentano sul
fondo dei fori (10 ogni metro) di circa 2 mm di diametro. I canali sono in
PVC e sono stati posati su mensole fissate a parete lungo gli anditi.
Detti canali sono dichiarati dalla casa costruttrice come aventi grado di
protezione IP40, ma sono indicati a catalogo per la posa a parete, mentre in
questo caso risultano appoggiati sulle mensole e pertanto i fori predisposti
sul fondo per le viti di fissaggio restano aperti.
Domande:
1) in questo tipo di Luogo è obbligatorio rispettare il Grado di protezione
indicato dalla CEI 64-8/7 come IP4X, considerando che nei locali in cui
transitano dette condutture non vi è presenza di sostanze infiammabili o
combustibili?
2) se la risposta alla precedente domanda è si, si può risolvere il problema
applicando delle protezioni sul fondo del canale, all'esterno dello stesso?
3) ci sono misure alternative da poter applicare per non incorrere nella
sostituzione totale dei canali?
saluti

 sostituzione totale dei canali?
Pensando ad alta voce, potresti utilizzare il coperchio del canale,
installandolo sotto il canale stesso, in questa maniera copri i buchi e hai
un componente conforme alle norme di riferimento.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Re: POLO A TERRA IN UN IMPIANTO FV

 implemento una soluzione ad hoc, quindi non posso aiutare.
Io invece sono circa venti anni che progetto impianti di cui la maggior 
parte elettrici (oltre a fare il docente).
Ma non ho esperienza di fotovoltaico, sia per scelta sia perchï¿œ ï¿œ un 
mercato un po' bastardo fatto di clientelismi ed amicizie.
Detto questo, dal basso della mia esperienza, non vedo perchï¿œ le 
connessioni lato rete Enel non debbano essere come da sempre stabilito 
dalle norme ... ovvero: neutro connesso al neutro e in definitiva 
connesso a terra, conduttore di protezione a terra, fase che fa da fase.
L'unico dubbio resta il lato BT ,lato pannelli per intenderci, dove non 
vedo niente di male nel fare un ancoraggio a terra che probabilmente ï¿œ 
giï¿œ predisposto all'interno dell'inverter.
Riguardo agli obblighi vale sempre il discorso che chi ne cita 
l'esistenza deve dimostrarla, altrimenti ï¿œ poco piï¿œ che un parolaio che 
parla per sentito dire.
In ogni caso direi che ï¿œ un problema del tutto marginale visto che dal 
lato bassa tensione dovremmo essere nelle condizioni di bassa tensione 
di sicurezza (sempre che i pannelli non vengano cablati in serie facendo 
venire meno la condizione di bassa tensione ... ma ripeto non ho 
esperienza specifica).


può non esser tempo sprecato anche provare con it.mestieri.elettricisti : 
dovrebbe esserci qualche installatore.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT magneto-termico salvamotore

cosa e' esattamente e' quando e' necessario utilizzarlo
ciao Luigi


Esattamente non č altro che un interruttore automatico avente due tipi di
sganciatori: uno magnetico per la protezione dai cortocircuiti ed uni
termico per la protezione da sovracorrente.
Gli interruttori automatico magnetotermici (detti anche salvamotore), sui
quadri di comando delle macchine,  vengono installati a protezione di ogni
motore avente potenza superiore agli 0,37kW (mi sembra la norma EN60204-1
citi cosě); per potenze inferiori puň essere omessa.
Spero di esserti stato utile
       Ciao.........Z.Max

 wrote in message
8hj63t$7jt$1...@nslave1.tin.it...



La potenza č pari a 0,5 kW (CEI EN60204-1 fasc. 4455 art. 7.3), e
comunque puň
essere omessa solamente la protezione contro i sovraccarichi, deve
essere
sempre prevista la protezione contro i corto circuiti.
Inoltre č sempre richiesta la protezione contro le sovracorrenti delle
condutture e dei dispositivi di comando del motore.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prova da non leggere

ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su barriere di sicurezza

un mio cliente deve proteggere l'area intorno ad una pressa , per
risparmiare intende ricorrere ad una soluzione a mio parere poco sicura.
e' possibile certificare una applicazione di livello 4 in casi dove si
utilizzano barriere di sicurezza di livello 4    con degli specchi
riflettori?



Detto anzitutto che cosi', a primo acchito, non ti so aiutare,
dovremmo vedere cosa intendi per "specchi riflettori"?
Mi sa che le norme EN di prodotto
riguardanti le barriere non ti aiutano,
(le norme verticali sulle presse no di certo).
Ti tocca una valutazione bella tosta secondo EN 954-1.
Se sei un ispettore di ON
ti resta l'estrema soluzione di porre una "Proposal for Enquiry"
al Coordinamento Europeo Organismi Notificati
(e forse e' la strada giusta per le idee "nuove")
Aspettando mesi per una risposta, naturalmente.
Altrimenti, se sei un consulente, chiedi lo stesso al tuo ON di
fiducia.
Ciao
John Black

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Reti LAN - Allarmi via Radio

Un saluto a tutti i partecipanti a
it.industria.elettrotecnica.normative.
E un ringraziamento a chi eventualmente mi risponde.
Sono un perito elettronico dipendente da 11 anni preso una nota azienda
di telecomunicazione impiegato in un reparto tecnico con mansioni di
progettista/assistente lavori.
Presso la camera di commercio della mia provincia non mi vengono
riconosciuti i requisiti tecnico professionali richiesti dalla 46/90 per
esercitare eventualmente la professione di elettricista.
La mia domanda è questa. Posso invece aprire un'attività come
istallatore di reti LAN e eventualmente istallare impianti antifurto via
radio presso strutture commerciali e in edifici civili?
Posso avvalermi della collaborazione di un' azienda individuale
(elettricista artigiano) per realizzare installazione elettriche?
Saluti
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 (elettricista artigiano) per realizzare installazione elettriche?
Si.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

Ti converrà prima appurare bene dal contratto che hai sottoscritto con la
tua azienda di dipendenza la eventuale INCOMPATIBILITA' a svolgere altre
attività.
Per le aziende di telecomunicazioni e di servizi energetici è diventato
facile applicare la "giusta causa" nel licenziamento da quando sono state
privatizzate.
Saluti.

Michele Guetta - perito industria
Scusa se non
ho capito male. In ambito industriale, terziario posso aprire una partita
iva come installatore di reti lan, impianti di allarmi via radio senza aver
riconosciuti i requisiti tecnico professionali?
Se si dopo l'entrata in
vigore del testo unico per l'edilizia la mia eventuale posizione verrebbe
"condonata"?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 ha scritto nel messaggio
news:217Z169Z121Z4Y1...@usenet.iol.it...

Difficile dirlo, bisogna aspettare i regolamenti e le interpretazioni.....

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: correnti e interruttori..

Un dubbio..
ma un classico interruttore magnetotermico  che corrente va ad interrompere?
la corrente attiva, quella reattiva o quella apparente?
Se io ho un impianto con
Ia=250A
Ir=170 A
IL=170 A
con csofi=0,8
come dimensiono il mio interruttore?
o meglio se io considero come corrente di impiego Ib=P/(1.73*V*cosf)
non vado a trascurare qualcosa?
e soprattutto la Ia mi transita nel cavo?
--
grazie

la corrente attiva, quella reattiva o quella apparente?
Mai sentite.
Ciao, Goofy

 Mai sentite.
ROFTL :-))

Paolo ha scritto:

Evidentemente quella apparente che e' maggiore ADF

 e soprattutto la Ia mi transita nel cavo?
Certamente... il rifasamento serve ad abbassare la corrente nei cavi ;-)
Ciao,
Enrico. 

 con csofi=0,8
ovviamente all'interruttore non interessa quale corrente transita, se la 
componente attiva o reattiva, ma solo gli effetti che questa produce 
(termici o magnetici sui relativi relè di sgancio).


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: GV2 o fusibili

Ciao a tutti, all'interno di un quadro di bordo macchina contenente tutte
protezioni tramite GV2 (termica), un motore con potenza 0.2kW puo' essere
protetto esclusivamente con un fusibile.
Grazie Gianni

...

ovviamente si, se coordinato con la sezione del cavo
saluti
Zz

 ha scritto nel messaggio
news:9cddbae3.03072...@posting.google.com...


 protetto esclusivamente con un fusibile.
Secondo la CEI EN 60204-1 per i motori inferiori a 0,5 kW non è obbligatoria
la protezione dalle sovracorrenti, quindi il fusibile basta e avanza.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: locale centrale caldaia

buongiorno
devo sostiture i conduttori di una centrale termica, ora sono in tubo eglios 
e i nuovi cavi con guaina saranno posati su passarelle.
non vengono modificati, collegamenti quadri ecc..
dubbio.... serve il progetto e dichiarazione ai sensi della 37/08?
in caso negativo che devo fare
grazie


Dipende... Si tratta dell'impianto elettrico di distribuzione FEM e
LUCE del locale centrale termica oppure dell'equipaggiamento elettrico
a valle del quadro di comando dell'impianto termico?

 a valle del quadro di comando dell'impianto termico?
equipaggiamento elettrico
a valle del quadro di comando dell'impianto termico.
prese e luce non si toccano 


Non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08.

> Non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08.
Date per scontato che la caldaia sia marchiata CE?
(Lo so, dovrei andarmi a RIleggere il 37/08)


Non centra.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ATEX in eccesso

Secondo voi, il motore di aspirazione posto sopra una cabina standard di
verniciutura per mobili deve essere Atex?
Ammesso che la valutazione dia zona 1 all'interno della cabina, ma sopra?
dove l'operatore non puo arrivare con lo spruzzo.
A me la soluzione sembra scontata, ma ultimamente in giro sento cose del
tipo:
quadro elettrico pressurizzato in modo costante con aria compressa,
elettroventilatori marcati Atex, ecc.,
che ne pensate.
MR.

 ha scritto nel messaggio 
news:4537010b$0$1006$5fc...@news.tiscali.it...


Io darei un'occhiata al prEN 14986:2004 "Design of fans working in
potentially explosive atmospheres", dato che la girante è certamente
investita da una certa parte di overspray.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gestire l'azienda

Salve a tutti,
sono un'installatore che ha sempre maggiori difficoltà nel gestire le
pratiche gestionali.
Chiedo un consiglio a chi ha affrontato con successo tali problematiche.
In particolare vorrei capire quale software è più indicato per
organizzare le procedure a partire dalla progettazione, preventivazione,
ordini materiali, gestione cantieri, computo metrico, ecc. ecc.
Mi piacerebbe sapere di qualche artigiano che oltre a lavorare bene
riesce anche a gestire le pratiche burocratiche con semplicità
:))
Fabry

 ordini materiali, gestione cantieri, computo metrico, ecc. ecc.
Sono un installatore,
utilizzo un software gestionale da poco acquistato (in privato
potrei darti i riferimenti)
Mi permette di gestire tutto il flusso delle mie lavorazioni.
Dall'ordine del materiale al fornitore, la commessa, il cantiere,
i rapportini ore dei dipendenti, i DDT, le fatture, listini prezzi,
preventivi e dichiarazioni di conformità.
Per i progetti uso un software specifico.
Per le dichiarazioni di conformità più complesse il classico Word + Excell
Per disegnare le planimetrie un Cad qualsiasi va più che bene.
Questo però non significa che le pratiche gestionali diventino più semplici,
anche perchè ogni giorno ne spunta una nuova.
Giuliano Beduglio

Per la preventivazione, ordini materiali, computo metrico :
Primus
Per la progettazione potresti utilizzare i sofware delle case
produttrici:
Bticino, NMG, Abb ecc.
Per la gestione dei cantieri ti consiglio un software della Tecnicom
(Semplice ed economico) :
Commesse e cantieri.(Forse in questo campo potresti trovare di
meglio).
In ogni caso la tecnicom Produce altri sofware che ti potrebbero
servire.
Consulta il sito.

Ti ringrazio per la tua disponibilita.
Se puoi mandami qualche indicazione sulla soluzione che ritieni piu
soddisfacente.
Ciao,
Fabry
"Giuliano" <chie...@se.vuoi> ha scritto nel messaggio
news:ao0ggj$bl5$2...@newsreader1.mclink.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Elettronica fai-da-te in quadri automazione...

Salve a tutti!!
Stamane mi sono svegliato male e mi e' venuto questa balzano "quesito"  ;)
:
Nei quadri di automazione posso inserire schede elettroniche "custom2, cioe'
non di produzione di serie o con certificazioni di sorta?
Per intenderci... se mi saldo una basetta con un raddrizzatore oppure con un
piccolo filtro RC o con un paio di transistor o integrati, a quale
direttiva/normativa dovrei fare riferimento?
Grazie, Gabriele.

Demetrio Nucara ha scritto:

Il costruttore del quadro si assume la responsabilità di questi componenti.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help urgente!





I cavi non isolati per la massima tensione di 
funzionamento (tipicamente telefono, antifurto, antenna, dati, ecc) devono 
essere posati intubazioni indipendenti da quelle dell'energia, lo stesso 
discorso per le cassette di derivazione: deve essere installato un setto 
separatore, Norma CEI 64-8/5 art.528.1.1


 


Saluti, Gianluca.



Salve a tutti!
Domanda: il cavo dell'antenna della tv puo' passare attraverso una scatola
di derivazione della corrente? Il cavo passa dentro una canalina da solo, ma
occorre anche una scatola tutta sua, o posso sfruttare quella della 220?
Provo a fare uno schema... :)
----telefono---> [scatola]<----220V--- e poi dalla scatola :
[presa-telefono]<---telefono---[scatola]--220V----->[presa-220]
Grazie!!!

 ha scritto nel messaggio
news:98q0l6$t58$1...@fe1.cs.interbusiness.it...




> Domanda: il cavo dell'antenna della tv puo' passare attraverso una scatola
...ovviamente intendevo il cavo del telefono.... sorry...

Grazie!

Grazie!

Grazie!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Zeus Plus

Un saluto a tutti.
Sto utilizzando Zeus Plus per il calcolo del pericolo di fulminazione di una 
struttura.
La definizione dei parametri della struttura, dell'area di raccolta e delle 
linee è molto semplice ed intuitivo.
Ho qualche problema invece con la suddivisione in zone.
Nell'help del software dice che si deve suddividere la struttura in almeno 2 
zone (interna ed esterna).
E' effettivamente così?
La sezione relativa agli impianti interni è da compilare? Come faccio a 
conoscere la tensione di tenuta ad impulso delle varie apparecchiature?
Le componenti di rischio vengono assegnate dal software in base alla 
destinazione d'uso, corretto?
Per finire, i valori di danno vanno compilati utilizzando la procedura 
guidata?
Chiedo scusa per le tante domande, ma sono un po' confuso in materia...
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Saluti 

 guidata?
No ti conviene, prova e capirai, io uso i valori delle tabelle riportate
nella CEI EN 62305.
Questo a mio parere è un buco del programma, dovrebbe proporre in automatico
questi valori, con la possibilità di calcolari.
Il dato determinante con questa norma è il carico d'incendio, già con
carichi d'incedio ordinari (oltre i 20 kg/m2) si rischia di fare LPS.
Si vocifera che a breve arriveranno delle correzioni, speriamo.
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: regione Veneto: leggi regionali e illuminazione di sicurezza (?!)

a qualcuno  risulta che esistano norme relative agli ambienti di 
lavoro per la regione sopracitata?
mi parlano di circa 10lux... ma non riesco a rintracciare la legge
(ammesso esista ... mannaggia al *sentito dire*)
stefano
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)



 (ammesso esista ... mannaggia al *sentito dire*)
Purtroppo esiste: Delibera Regione Veneto del 27/05/97 n. 1887 art. 9.4
riassunto in "... vie di esodo 10 lux; in ogni altra parte accessibile 5
lux...". Siamo in Europa, si fanno le direttive di nuovo approccio
rimandando il tutto alle norme tecniche e le regioni deliberano leggi con
prescrizione tecniche.
Le solite c.g..e all'italiana. :-((((
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

Le solite c.g..e all'italiana. :-((((
Grazie 1000, ma ti chiedo un altra piccola cortesia, visto che la
regione Veneto non rende disponibile in rete le sue delibere sai dove
trovarla in rete?
stefano.
PS ma tu la rispetti...?


 PS ma tu la rispetti...?
No. O meglio, con i privati sicuramente no in quanto applico la UNI EN 1838.
Con gli enti pubblici mi tocca tutelarmi in caso di eventuali contestazioni
da parte di collaudatori burocrati e decido di volta in volta a seconda
dell'entità dell'opera. Potrei tranquillamente fregarmene, tanto paga l'ente
pubblico (cioè noi), ma purtroppo ho una coscienza :-).

Prova a sentire la OVA stessa o la BEGHELLI, loro te la possono procurare.
Grazie, provero' a sentire i ragazzi della OVA, per quanto sia
opinione dannatamente di parte.
PS 
scusa se ti ho mandato anche un email ma ogni tanto sbaglio a spedire
i messaggi...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info su TT,TN, IT...

Chi sa spiegarmi con semplicita' e chiarezza le differenze che ci sono tra
impianti TT, TN, IT ecc...
Eventualmente se c'e' qualche sito che me lo sappia illustrare va bene lo
stesso
Grazie per la risposta
Franco
--
Per rispondermi togli -nospam- (trattini compresi)
frats@-
nospam-virgilio.it


Si identificano così tre modi diversi per esprimere lo stato del neutro,
rispetta a terra sul lato trasformatore il modo di protezione delle masse
sul lato utente.
La prima lettera è sempre relativa al lato trasformatore, quindi identifica
lo stato del neutro rispetto a terra; la seconda è sempre riferita al lato
utente, che identifica lo stato delle masse rispetto a terra.
Per la prima lettera abbiamo due situazioni:
1. lettera T) Il neutro è direttamente messo a terra;
2. lettera I) Il neutro è isolato rispetto a terra, od al massimo collegato
mediante altissima impedenza.
Per la seconda lettera abbiamo invece queste altre due soluzioni:
3. Lettera T) le masse sono collegate, mediante proprio impianto, a terra;
4. Lettera N) le masse sono collegate al neutro. In verità questa soluzione
si distingue ancora in due altre soluzioni: N-c ed N-s, la prima prevede che
il conduttore di neutro e terra siano comuni, ma per svariate ragioni è poco
usata, la seconda prevede che il conduttore di terra e di neutro siano
separati, ma messi in comune in un punto, sul centro stella del
trasformatore.
Come giustamente hai osservato le combinazioni possibili sono limitate ad
TT, TN ed IT.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

Dopo aver letto la cortese risposta, mi chiedo:
da dove si puo' capire (avendo accesso per esempio nella cabina MT-BT che fa
capo all' impianto da controllare) quale tipo di sistema e' utilizzato?
E se invece non c'e' modo di entrare nella cabina?
Grazie



In prima approssimazione si può affermare che:
1. se l'impianto è alimentato da enel, senza cabina di utente, è in regime
TT;
2. se l'impianto è alimentato da enel, con cabina do utente, è in regime TN;
In via più certa, si può fare una misura d'impedenza N-PE e verificando il
valore misurato con l'impedenza teorica dei cavi presenti, si desume quale
dei due sistemi è quello in esame.
Il sistema IT, almeno in Italia, è poco comune nella distribuzione BT, ma
non è da escludersi.


stesso
http://www.schneiderelectric.it
nella sezione "biblioteca tecnica" si puo' scaricare il Dossier
tecnico nº1 "Gli schemi di collegamento a terra in BassaTensione
(regimi di neutro)"
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:9qj7uo$bus$1...@newsreader.mailgate.org...

Volevo precisare che il sistema TN si suddivide a sua volta in TN-C e TN-S:
nel primo caso il conduttore di protezione PE funge anche da neutro
chiamandosi quindi PEN (in questo caso č chiaro che non si puň sezionare il
neutro), mentre nel secondo caso si ha sia il conduttore PE che il neutro
suddivisi (sistema piů comune). In particolari casi si possono anche avare
sistemi misti.
Saluti.
Per. Ind. Massini Fabio