Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione terra,montanti  e affollamento tubi.

qualche giorno fa ho scritto un post in cui chiedevo quale fosse  la sezione
minima del filo di messa a terra per il collegamento tra montante
condominiale di terra e singoli appartamenti.
le vostre risposteti sono state tendenzialmente sul "ně" : il 2,5mmq sarebbe
anche corretto, ma un filo piů grosso sarebbe meglio, soprattutto in
previsioni di futuri ampliamenti dell'impianto(condizionatori,forni o
piastre elettriche..) che richiedano linee da 4mmq o +.
la ditta che ristruttura le scale ha sostituito il precedente filo dda 6mmq
con uno di soli 2,5mmq e lo ha fatto passare nel nuovo tubo corrugato del 25
in cui verranno fatti passare i nuovi montanti di potenza dei singoli
appartamenti.
a proposito, che sezione consigliate per un montante di potenza?
quanti ampčre regge al massimo un filo da 6mmq a 220V ?
e un filo da 10mmq?
se non sbaglio in un corrugato del 25  la norma prevede che passino al max 2
cavi da 6mmq.
quindi anche sostituendo il filo di terra di soli 2,5mmq con uno piů
grosso(4 o 6 mmq), poi andrebbe fatto passare da un'altra parte(non piů nel
corrugato da 25mm insieme ai due montanti di potenza, almeno nel caso di
terra da 6mmq).
č possibile far passare il filo di terra nella canalizzazione in cui passa
il cavo coassiale TV di un singolo appartamento?
e far passare il filo di terra nella canalizzazione dove passa il doppino
telefonico(con guaina in pvc)?
ciao e grazie a tutti

 cavi da 6mmq.
Ci passano benissimo anche 2 cavi da 10 mm, (provato di persona e ci
rimane dello spazio)
quindi non vedo il problema di farci passare 3 cavi da 6mm popenderei
per un lavoro fatto al risparmio.

 
-- 
Coltiva Linux, perchè Windows si pianta già da solo!

 Ma mi domando ancora: esiste un progettista per questo lavoro???
hanno 4 tubi per appartamento, solo che nei rimi tre ci vanno tv-telefono, e
citofono.
solo uno arriva direttamente al quadro elettrico ed è quello per montanti
potenza+terra.
trattandosi di lavoro di incasso tubi esterni di impianto preesistente, non
so se il progetto sia obbligatorio.
vecchia palazzina di 4 piani e 9 appartamenti (soffitti alti... 3,80m  ,mi
pare).
scala  e montante di terra unici.
nel tubo del 25 ci possono passare tre fili del 6 ?
è consentito far passare il filo di terra assieme al cavo tv o a quello
telefonico?
di quanto devono essere i montanti di potenza per permettere futuri aumenti
della potenza al contatore?
quanti A regge un filo del 6 a 220V?
con i contatori digitali il contratto da 6KW potrebbe in futuro rendersi
necessario.
ciao e grazie

 scala  e montante di terra unici.


 Si sta occupando del problema?
Starà facendo ciò che fanno di solito... non gli frega un cazzo, 
l'importante è che le imprese coinvolte gli diano il solito 10% ;-)
Ciao,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:eu86hr$4qc$1...@tdi.cu.mi.it...

purtroppo cre3doo che questa sia la norma(nel senso della consuetudine)  :-(

 OBBLIGATORI dove sarà descritto le schema degli impianti?
vedi la risposta a Enrico :-)
ora potete per favore rispondere alle domande che ho fatto io per mia
curiosità?  :-)
-per quanti A è certificato un montante di potenza 220V con fili da 6 mmq
(lunghezze, a star larghiiii,da 20 a 50m)?
-e se il montante fosse da 10mmq, per quanti A sarebbe certificato.
-è consentito far viaggiare il filo di terra in un corrugato in cui c'è
anche il cavo TV?
- e in un corrugato in cui c'è anche il  cavo del telefono?
dico per che le ho fatte per mia curiosità, ma in realtà le risposte mi
serviranno per poter valutare con quanta serietà stanno effettuando i
lavori.
ciao e grazie per tutte le risposte.

Bene,
in questo caso il progetto non è necessario.
Ci si affida alla professionalità e competenza della Ditta installatrice!
saluti
Giuliano

in questo caso il progetto non è necessario.
naturalmente a condizione che non ci siano ambienti particolari
(centrali termiche > 100kCal/h, autorimesse > 9 posti auto, ...)
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:1knf03d8ai38h3udm...@4ax.com...

no, naturalmente non vi è nulla del genere.
ora qualche anima pia può rispondere alle altre mie domande in modo  che io
possa valutare la serietà del lavoro in oggetto?
-in un corrugato del 25, secondo le normative si possono infilare tre cavi
da 6mmq (montante di potenza + messa a terra)?
-per quanti A è certificato un montante di potenza 220V con fili da 6 mmq
(lunghezze, a star larghiiii,da 20 a 50m)?
-e se il montante fosse da 10mmq, per quanti A sarebbe certificato?
-è consentito far viaggiare la tratta di filo di terra  che dal montante va
nell'appartamento,in un corrugato in cui c'è
anche il cavo TV?
- e in un corrugato in cui c'è anche il  cavo del telefono?
lo so, sono un martello pneumatico, :-) ma continuerò a martellare finchè
qualcuno di voi gentili esperti non mi darà una(gentile) risposta    :-P


qualcuno di voi gentili esperti non mi darà una(gentile) risposta    :-P
ora ti passo il mio conto paypal e mi fai un versamento :-)
Ciao, Goofy

 ora ti passo il mio conto paypal e mi fai un versamento :-)
grazie per la pazienza, purtroppo per te parli  con un genovese  di sicure
origini scozzesi :-p

 origini scozzesi :-p
Lo conosci il proverbio "pe fa un zeneize ghe vo tre ebrei, pe fa un de 
ciavai ghe ne vo sei!" ? :-)))) Se eri di Chiavari era peggio ancora :))))
Ciao,
Enrico. 

 parlato di "Cipollotti" sui rubinetti che scaldano istantaneamente
l'acqua.
ma TU che contatore hai?

 lavori.
Ciao.
Lo