mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progettazione impianto elettrico

Negli obblighi di progettazione del Decreto 37/08 ci sono i luoghi a maggior 
rischio d'incendio. Le attività che rientrano nel D.M. 12/04/1996 possono 
essere considerate a maggior rischio?
E' necessario il progetto?
Grazie 

 E' necessario il progetto?
Si, se è classificato come ambiente a maggior rischio in caso
d'incendio.

 ha scritto nel messaggio 
news:6849fab6-50fc-404d...@m36g2000hse.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggionews:6849fab6-50fc-404d...@m36g2000hse.googlegroups.com...


 obblighi di progettazione (a firma di tecnico abilitato)
Si, ma sempre riferito alla lettera e)...
Oltre all'ambiente a maggior rischio in cao d'incendio bisogna anche
verificare se è un luogo con pericolo di esplosione (D.Lgsl. 233/03).

 Si (cfr. DM 37/08 ART. 5 comma "g") .
... per gli impianti di cui alla lettera e), mentre per gli impianti
elettrici bisogna determinare:
1 - se è un ambente a maggior rischio in caso d'icendio (carico
d'incendio, valutazione del rischio, attività soggetta controllo VVF)
2 - se è un luogo con pericolo di esplosione (D.Lgs. 233/03)
Chi è in grado di determinare questi aspetti in fase preliminare? Solo
il committente, il quale potrà dichiarare di non rientrare in nessuno
dei due casi tramite il professionista incaricato della pratica di
permesso a costruire.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

salve, sto progettando un impianto antincendiuo di un albergo e non riesco a 
trovare sulle norme quanti, e a che distanza l'uno dall'altro, cassonetti 
ottico acustici posizionare.
Stessa cosa anche per la sirena d'allarme.
Spero qualcuno mi possa rispondere in fretta, URGENTE!!!!
Grazie 

 scrisse:

UNI 9795
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 ha scritto nel messaggio 
news:c7qfm3hj7nl1ms4kd...@4ax.com...



come no !
par. 5.5.3
art. 5.5.3.1
a)
b)
c)
se mi dai un indirizzo mail ti mando una scansione.

ok grazie trovata
"Fedor Pavlovic" <Pavel_Pavlo...@Strelnikov.cccp> ha scritto nel 
messaggio news:mn.93ed7d7ce...@Strelnikov.cccp...


ciao lavoro per un società che fa progettazione - installazione -
assistenza e manutenzione su impianti di rivelazione incendi e gas
www.protekta.it
possiamo  esserci utili a vicenda???

Secur...@gmail.com
 ha detto questo venerdì :

1) questo è spam
2) "sistemi di rivelazione antiterrorismo" ma ROTFL !!
3) le foto da "kattivi" sul sito sono penose.
buon natale.

 ha scritto nel messaggio 
news:a4d68b13-cb37-4425...@p1g2000hsb.googlegroups.com...
ciao lavoro per un societą che fa progettazione - installazione -


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazioni per progettisti

Vorrei sapere quali sono gli adempimenti necessari per diventare
progettista, essendo un P.elettrotecnico.
Grazie


E' necessario un periodo di praticantato presso uno studio professionale
(elettrotecnico) (il praticantato non è retribuito), oppure tre anni
sempre presso un studio come dipendente. al termine bisogna superare
l'esame di stato, con una prova scritta ed una orale, non si accede a
quella orale se non si supera quella scritta. Superati gli esami si fa
la domanda di iscrizione presso il Collegio dei Periti Industriali della
propria provincia. Prima di iniziare il periodo di praticantato è
necessario iscriversi, come praticante, presso il Collegio.
Maggiori dettagli ed i relativi documenti si possono facilmente ottenere
presso il Collegio. Se mi dici la provincia posso mandarti il numero di
telefono, ma dovresti trovarlo presso il sito del CNPI (
www.cnpi.it
)
Ciao Ambro

 Grazie
Essendo un perito elettrotecnico devi: iscriverti come praticante all'albo
dei Periti Industriali della tua provincia, ma per iscriverti devi farti
accetare da uno studio tecnico di progettazione di Impianti elettrici, dopo
due anni di certificazioni di frequenza di pratica se il tuo tuttore o capo
ufficio deciderà di mollarti, ti dovrai iscrivare all'esame di stato.
Sarà piu' esauriente la:
 Legge 2 Febbraio 1990, n. 17  che puoi reperire anche in rete.
Arrivederci.


iscrizione all'albo. 
sentire collegio periti provincia per sapere come.
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Potenze dissipabili quadri BTICINO

Potete mandarmi via e-mail o indicarmi dove trovare i valori di
potenze dissipabili dai quadri BTICINO?
fly...@caltanet.it

 
fly...@caltanet.it
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: COGENERAZIONE..... Domanda a tutti gli esperti

 qualche mezzo di controllo di vostra conoscenza?
SI. I mezzi di controllo sono molteplici e sono tante le aziende che li
producono, cmq il prodotto che mi sento di consigliare lo trovi su
www.electrex.it
 dove puoi richiedere anche eventuali chiarimenti.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


vai a vedere la CEI 11-20 "impianti di produzione di energia elettrica
e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria"
ed. 1997
Stefano
zsz...@freemail.it
 - per l'email trova e rimuovi tutte le zeta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesito urgentissimo!!

Ciao a tutti,
devo realizzare l'impianto elettrico all'interno di una riservetta munizioni
posta all'interno di un area recintata.
L'alimentazione arriva per via aerea e l'ispettore dell'esercito che ha
fatto la verifica sostiene che anche questa deve essere realizzata in
motalità antideflagrante.
Come devo comportarmi?, il rivelatore dell'impianto antintrusione al suo
interno deve essere anche del tipo antideflagrante?
Crazie.

 interno deve essere anche del tipo antideflagrante?
Deve essere idoneo per l'ambiente di installazione, quindi deve essere una
costruzione del tipo Ex-d oppure un sistema a sicurezza intrinseca.
Se vuoi un consiglio, se non hai mai fatti impianti di questo tipo è meglio
che lasci peredere perchè sono tipologie di impianti molto particolari che
comportano molte accortezze e responsabilità.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:RJ3aa.186346$ZE.55...@twister2.libero.it...

Dimenticavo, se non ci sono sorgenti di emissione non ci sono zone
pericolose e quindi non è un luogo con pericolo di esplosione (come per
esempio un negozio di armi e munizioni).



scrisse:

Ti lancio l'idea. Utilizza un cavo ad isolamento minerale, entra nella
custodia mantenendo il grado richiesto... (fanno pressacavi EExd
quindi)... ma non sono molto esperto in materia...quindi potrei anche
dire una sciocchezza
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 comportano molte accortezze e responsabilitą.
scusa ma questa forse ti e' scappata......
tu il primo progetto che hai fatto, perche' lo hai fatto?
potevi lasciar perdere...
ciao

 potevi lasciar perdere...
Un conto è fare un progetto, altra cosa è realizzare un impianto senza
alcuna competenza, senza un progetto e un progettista alle spalle. Il primo
progetto si realizza documentandosi bene e consultando i colleghi che hanno
esperienza in campo, senza lasciare niente al caso. Sicuramente il primo
progetto sarà più restrittivo e severo del secondo, perchè quando una cosa
non la conosci  bene applichi la norma alla lettera perchè hai paura di
sbagliare. Viste le domande fatte, ho intuito che la materia non gli è molto
chiara (posso anche sbagliarmi) e Il mio era solo un consiglio spassionato,
con lo scopo di informare sui rischi che può incorrere a realizzare impianti
del genere, dopo di che, conosciuti rischi e responsabilità uno è libero di
fare quello che vuole.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme CE per Circuiti Elettronici

Quali caratteristiche debbono avere
i circuiti stampati per apparecchi
alimentati dalla rete elettrica
per essere a norme CE ?

 ha scritto nel messaggio
news:_59U6.3586$Vk3....@news2.tin.it...

Non esistono le norme CE, esiste la marcatura CE che è altra cosa. In
sintesi la marcatura CE significa che il costruttore di quel determinato
prodotto dichiara sotto la sua responsabilità che quel prodotto è conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza derivanti dalla direttive applicabili.
Non esiste alcun obbligo ad utilizzare le norme tecniche ma chi le usa
implicitamente soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza.
Per sapere se un determinato prodotto (materiale elettrico, macchina, ecc.)
rientri in qualche direttiva è necessario verificare se rientra nel campo di
applicazione. Per esempio se realizzo una scheda elettronica dove in
ingresso o in uscita ho una tensione compresa tra 50V e 1000V in alternata o
75V e 1500V in continua rientro nella direttiva bassa tensione, inoltre se
questo componente è destinato all'utente finale rientro anche nella
direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 implicitamente soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza.
Se non ricordo male, alcune direttive obbligano il rispetto delle norme tecniche
i cui titoli sono pubblicati sulla G.U.C.E. e recepite nei vari paesi. Ad
esempio la EN 60204-1 compare nell'elenco e non è quindi trascurabile, per
quanto non applicabile a questo caso specifico.
Saluti. Mauro bottizzo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificato di conformità

Ammesso che un Ingegnere (iscritto all'albo) conosca le norme (UNI e
CEI) e si sia fatto un impianto elettrico da se, può presentare la
Dichiarazione di Conformità (pur non essendo iscritto alla Camera di
Commercio)?
Grazie.
Saluti



Non senza violare la legge.
O arrampicandosi sugli specchi potrebbe forse sostenere di essere il
responsabile tecnico di un'impresa non installatrice (se' stesso) che
pertanto puo' realizzare I PROPRI impianti. Ma dovrebbe essere
l'impianto elettrico dello studio professionale, non dell'abitazione.
Scusate la farneticazione.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:91c7ad88.02090...@posting.google.com...

NO.
------------------------------------
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:91c7ad88.02090...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ferri da stiro in America

Salve,
l'azienda x cui lavoro ha ricevuto una commissione dall'America x la
vendita di ferri da stiro da noi prodotti.
Siccome è la prima volta che ci imbattiamo in un ordine x gli USA,
oltre al materiale che deve essere marchiato UL, siamo sprovvisti
anche della certificazione dell'apparecchio x quel mercato.
Mi sapete dire se è obbligatorio certificare il mio prodotto UL o ETL
oppure se è sufficente avere solamente i componenti meccanici
(elettrovalvola, pressostato ecc) marchiati??
Cosa rischia l'azienda se invia il prodotto in America senza essere
certificato UL o ETL?
Vi ringrazio per le risposte.
Davide

...

Nessuno che mi sa dare informazioni??
Ve ne sarei grato...
Davide

 Davide
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normative CEI

Salve chi sa dirmi dove trovare le normative CEI riguardanti gli impianti
antifulmine?


Al CEI  
www.ceiuni.it
Non esistono copie in rete e non sono gratuite.

 wrote in message
news:jxbm5.72018$dF5.1...@news.infostrada.it...

Io credo che non esistano nemmeno impianti antifulmine, almeno in
Italia.
Ci sono ditte americane che vendono roba del genere, la cui efficacia
e' ancora in discussione (tali aggeggi -vedi dissipation array-
compaiono solo nelle ultime edizioni dell NFPA[1] 780[2], nella parte
non "mandatory"[3]).
sim
[1] National Fire Protection Association's
[2] sorta di norma USA, tipo la nostra 81-1
[3] la cui osservazione non e' obbligatoria


Già, ma chi cerca tutto questo in rete non si fossilizza molto sulla forma.
Mauro.

Come si dice: "neanche il cane muove la coda per niente".
Abbiamo tutti quanti la smania di trovare tutto subito e gratis, ma
ragioniamoci sů. Ipotizziamo l'eden dove tutto č accessibile a tutti e a
costi zero, non credete che tutte queste cose diventino automaticamente
prive di valore?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: i contatori a defalco sono vietati?

vedi oggetto... grazie
-----= Posted via Newsfeeds.Com, Uncensored Usenet News =-----
http://www.newsfeeds.com
 - The #1 Newsgroup Service in the World!
-----==  Over 80,000 Newsgroups - 16 Different Servers! =-----


Comincio a incuriosirmi: qualcuno mi spiega che cosa sono i contatori
defalco?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:3dc17004....@powernews.inwind.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesito

Qualcuno sa dirmi se il circuito che alimenta la bobina di sgancio
dell'interruttore generale di un quadro elettrico va protetto o è possibile
alimentarlo direttamente dall'interruttore generale a 230V?
Cordiali saluti,          Per. Ind. Giuseppe Russi

...

Secondo le mie conoscenze il circuito va protetto e deve avere una
segnalazione (tipo lampada spia) che confermi che il circuito di comando
dello sganciatore è regolarmente alimentato.
Ciao.Claudio.

 Cordiali saluti,          Per. Ind. Giuseppe Russi
Giuliano Scrive:
bisognerebbe sapere se il dispositivo è a caduta di tensione
(sicurezza positiva), o a lancio di corrente.
In questo ultimo caso l'intervento della protezione
metterebbe fuori uso il sistema, occorre quindi una
segnalazione ottica, e meglio anche acustica,
dell'intevento.
In questo caso proteggerei il circuito con un dispositivo
solo magnetico (non essendoci pericolo di sovraccarico).
Nell'altro caso l'intervento della protezione azionerebbe lo
sgancio, bisogna considerare i pericoli di disservizio che
questo comporta.
Ciao.
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione ponteggio

Ciao a tutti,
mi capino spesso problemi del tipo:
- posso installare lampade a 230 su di un ponteggio metallico?
- posso installare del cavo tipo FG7 in posa fissa su di un ponteggio
metallico?
- ci sono altezze di installazione particolari da rispettare?
- se io alimento esclusivamente il circuito luci di un ponteggio con un
interruttore MTD, con il suo contatore ed il crepuscolare questo deve essere
anche ASC?
grazie a chi vorrà rispondermi
luca

D1- posso installare lampade a 230 su di un ponteggio metallico?
R1- SI, purchè propriamente protetti dai contatti diretti ed
indiretti.
D2- posso installare del cavo tipo FG7 in posa fissa su di un ponteggio
metallico?
R2- SI, se la posa è fissa, ovvero destinata a permanere per tutta la
durata del cantiere, altrimenti devi usare un cavo idoneo tipo H07RN-F.
D3 - ci sono altezze di installazione particolari da rispettare?
R3- NO, l'importante è il grado di protezione idoneo e anche la
protezione meccanica.
D4 - se io alimento esclusivamente il circuito luci di un ponteggio con
un
interruttore MTD, con il suo contatore ed il crepuscolare questo deve
essere
anche ASC?
R4- All'interno di un cantiere edile bisogna utilizzare esclusivamente
quadri del tipo ASC.

 ha scritto nel messaggio
news:1120546268....@g49g2000cwa.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione sistema TN con differenziali - mi date un opinione?


Sono da "relativamente" poco iscritto al Ns; solo a tempo perso leggo i
vecchi post;
personalmente, considerando che il centro commerciale dovrebbe essere luogo
a maggior rischio in caso di incendio, installerei i diff. (max da 300 mA)
sui circuiti terminali- tale prescrizione la adotterei anche per tutti i
locali della parte 7 della CEI 64-8 ed i locali con pericolo di esplosione ;
inoltre i locali particolari (es. bagni docce) vanno sempre e comunque
protetti con diff. da 30 mA.
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri


concordo con te nel caso di grosse potenze (e quindi elevate correnti di
guasto) e basse impedenze (alimentazione di grossi carichi)
Nel caso di potenze (dei trafo) relativamente piccole, aventi correnti di
guasto basse, (sull'ordine di pochi kA ai morsetti del trafo stesso) in
fondo al circuito terminale (con piccole sezioni) la corrente di guasto
difficilmente riesce a far intervenire la caratteristica magnetica di un
interruttore (quando sono richiesti tempi di intervento di 0,4 s ad esempio,
o peggio entro 0,2 s nei casi particolari). Inoltre nei locali a maggior
rischio č espressamente richiesto il differenziale.... (per quanto io
ricordo);

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: firmare le dichiarazioni di conformita'

Sono un Perito elettronico ( 
d_rac...@freemail.it
 ) e lavoro da poco in un
ditta che costruisce QUADRI ELETTRICI B.T. , POWER CENTER , E CABINE DI
MEDIA TENSIONE.
In questa ditta, oltre al disegno elettrico ho il gravoso compito di firmare
le cosiddette dichiarazioni di conformita'.
Vista la mia poca esperienza nel campo e la scarsa conoscenza delle
normative, ho la paura che la ditta in cui lavoro voglia scaricare su di me
la totale responsabilità in caso di un futuro incidente.
1) Volevo sapere fino a che punto la responsabilità cade su di me' ?
2) Io cosa rischio?
3) La ditta in cui lavoro risponde anche per me o la responsabilità ricade
solo su di me visto che sono io il certificatore?
VI RINGRAZIO.

 solo su di me visto che sono io il certificatore?
Se succede un incidente sono in ogni caso problemi grossi per tutte le
persone coinvolte.
Se si riscontrano delle responsabilità esse non si diluscono con il numero
dei responsabili.
Ciao Andrea

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici fontane

Vi risulta che la norma IEC 60364-7-702 "swimming pools and other basins",
sia stata recentemente recepita dalla CEI e sia diventata norma italiana?
Grazie per informazioni su questo argomento
Giorgio
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

G. Russo ha scritto:

La sezione 702 della quinta edizione della CEI 64-8 e stata modifica in 
"PISCINE E FONTANE"
Il campo di applicazione è quindi cambiato e si applica anche alle fontane.
Ambro

Grazie molte


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legge 10/91 per le pompe di calore elettriche

Anche se non è proprio attinente con il ng avrei una domanda .... sto
installando a casa una pompa di calore elettrica monosplit con
inverter. essa rappresenta l'unico sistema di condizionamento
dell'ambiente inquanto non è presente alcuna caldaia termica. Riguardo
alla legge 10/91, visto che sono in fase di ristrutturazione interna
devo consegnare al comune qualche relazione o calcolo? 
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:e51qbvo7du0kqui0s...@4ax.com...


Ma cosa devo consegnare??? La relazione di isolamento termico non ha
senso perchè non è una ristrutturazione interna ma solo l'adeguamento
funzionale di un immobile storico. La relazione sel calcolo del
potenziale termico massimo installabile? Potreste dirmi che parte del
regolamento della 10/91 devo applicare e seguire?
Magari se qualcuno ha qualcosa di simile da poter seguire sarei molto
grato se potesse inviarmelo. 
Grazie mille per le eventuali risposte ... è molto urgente!!!
Gianluca
On Tue, 13 May 2003 23:07:40 GMT, "Hito®" <vibo...@tin.it-remove>
wrote:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico "economyc"

Ciao ragazzi dopo qualke lurkaggio mi faccio avanti...
Devo ristrutturare un impianto senza spendere troppo
Mi e' hanno proposto queste 2 possibilita'
   gewiss system      vimar plana con i relativi prezzi
mascherina colorata   gw1.20  vim2.23
interruttore                 gw1.92  vim1.42
copriforo                    gw0.98 vim 0.40
presa bivalente10/16  gw 2.65 vim2.55
supporto                    gw 0.53 vim 0.56
Non conosco altre marche a parte BTICINO che pero' mi sembra piu' cara o
sbaglio??
Consigliatemi bene che le finanze non sono tantissime e devo rifare TUTTO
l'impinato eletrico completo
Ciao e Grazie a tutti
briele Barbieri
www.ucvaldossola.com

 ha scritto nel messaggio
news:vPWRb.285817$vO5.11...@twister1.libero.it...


Prova a chiedere della BTicino Matix, forse risparmierai ancora.

 ha scritto nel messaggio
news:MlgSb.1066$U4.3...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatori energia





Dovrei installare dei contatori d'energia 
elettrica a valle della consegna Enel in uno stabilimento 
industriale,
dividendo alcune utenze per avere un dettaglio 
dei consumi.


Avete  informazioni da darmi 
sul tipo di contatore da usare, sulla sua affidabilità e precisione 
?


Grazie anticipatamente.


                                                                                
Fabio


 



 ha 
  scritto nel messaggio 
news:000701c07aef$9ec42140$2b5cbfc3@pc063
...


il 10 Jan 2001 11:27:30 +0100, 
idi.s...@flashnet.it
 ("Dr. Antonello
Altobelli - Serv. Tecnici") scrisse distrattamente:

Direi un qualsiasi contatore *trifase* con una discreta classe di
misura.
Resterebbe poi da tenere sottocontrollo il rifasamento 
e le punte di carico, ma se le bollette mensili sono modeste
non dovrebbe essere un problema.
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale sotto contatore

Volevo sapere se come protezione della linea montante, queste sono
concentrate in un unica canalizzazione immurata per tutti i 12 appartamenti,
è sufficente un differenziale, si intende per ogni montante, con potere di
interruzione di 0,3A tenendo presente che ogni appartamento è gia
predisposto con un differenziale 0,03A.

 wrote in message
pTnd4.618$I3....@news.infostrada.it...


 predisposto con un differenziale 0,03A.
Servirebbe anche sapere se lungo il tratto della canalizzazione murata, ci
sono delle masse,
se i tubi sono metallici, se attraversano scatole in metallo, ecc.
in caso contrario, si potrebbe verificare il caso che la protezione
differenziale alla base del montante non serve.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

predisposto con un differenziale 0,03A.
Allora, premetto che le linee montanti sarebbe meglio fossero in qualche
modo separate.
Da quello che dici mi pare di capire che c'è un interruttore
differenziale con corrente differenziale nominale di 0,3 A (e non certo
potere di interruzione, che normalmente viaggia su valori di kA) alla
base di ciascuno dei montanti.
Per la protezione dai contatti indiretti questo può essere necessario,
ma se mi dici che le condutture sono posate in tubazioni sottotraccia,
presumibilmente in materiale isolante, e il montante alimenta un
centralino d'appartamento pure in materiale isolante da cui si dipartono
le linee terminali dell'appartamento (luce, prese ecc) protette da un
differenziale da 0,03A, il differenziale da 0,3A non è strettamente
necessario, anche se utile/raccomandabile.
Potrebbe essere obbligatorio se vi sono a valle e prima dei
differenziali da 0,03A delle masse, per esempio se i centralini di
appartamento non sono in materiale isolante, oppure se è derivata una
linea per il box auto con corpo illuminante metallico o presa.
Per la protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti occorre invece un
interruttore magnetotermico o un fusibile.
Occorre sapere la sezione dei conduttori dei montanti (i mmq) per
dimensionare correttamente il dispositivo di protezione.
Non so se il differenziale da 0,3A che descrivi sia in realtà proprio un
interruttore magnetotermico dotato anche di sganciatore differenziale
integrato (in breve magnetotermico differenziale).
In ogni caso occorrerebbe sapere la corrente nominale di tale
interruttore e, come detto, la sezione ED IL TIPO dei cavi e magari la
loro lunghezza.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi: sezione/corrente

salve a tutti,
il quesito è il seguente: un cavo di sezione 1.5 mm, deve essere protetto da 
un magnetotermico non superiore a 10A vero? (questo s'intende a 220Vac) e se 
la tensione fosse 12Vdc la portata sarebbe la stessa? con un cavo da 6mm ed 
una tensione di 12Vdc per una tratta inferiore a 5 metri che fusibile dovrei 
utilizzare per proteggere la linea?
anticipatamente ringrazio 

utilizzare per proteggere la linea?
Dipende dalle condizioni di posa.
Ciao, Goofy

 Sě.


temperature elevate al sole!  
Attenzione che, se il tubo è all'aperto, devi usare un cavo
multipolare tipo FG7OR o N1VV-K. 
La portata valutata per una temperatura ambiente di 45 gradi, se nel
tubo c'è un solo cavo, è di circa  38A (cavo FG7OR) o 27A (N1VV-K).
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio 
news:42769174$0$20670$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: partenza pompe alternata

Ciao a tutti,
ho un circuito con 2 pompe sommerse che devono avviarsi in modo alternato
l'una all'altra:
[START] --> parte P1 ---> [STOP]
[START] --> parte P2 ---> [STOP]
[START] --> parte P1 ---> [STOP]
ecc..
se non ricordo male ci sono dei rele in commercio che assolvono questa
funzione
sapete darmi indica zioni in merito?
Grazie
-- 
================
Roberto
mototopo_...@yahoo.it

mi sembra siano della lovato
http://www.lovatoelectric.com/
ciao
Paolo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: portata barre rame

salve,
sapete dirmi come calcolare la portata delle barre in rame per la
distribuzione all'interno dei quadri, in base alla larghezza, spessore e
sopratutto alla lunghezza.
Generalmente la portata indicata dai produttori non tiene conto della
lunghezza. Credo invece che sia importante....
Grazie
-- 
================
Roberto
mototopo_...@yahoo.it


I produttori ti danno una portata "in aria libera" e non all'interno del
quadro.
La differenza sta nella capacità di smaltire il calore. la portata di un
sistema sbarre cambia se montata in un quadro IP20 o IP55 (a parità di altre
caratteristiche)
La lunghezza delle sbarre incide solo sulla R (o meglio sull'impedenza) e
quindi sulla quantità di W da smalitire (R*I^2) e sulla caduta di tensione
(R*I).
Come prescrivono le norme, o fai delle prove di laboratorio  o te le calcoli
partendo da una configurazione provata in laboratorio ma non uguale alla
tua.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimessa, illuminazione rampe

Buongiorno,
sempre alle prese con il progetto di un parcheggio, la UNI 10380 
raccomanda per le rampe 75 lux di notte e 300 di giorno, se non la 
interpreto male i 300 di giorno sono per evitare abbagliamenti 
all'ingresso/uscita dal parcheggio, dunque è plausibile per i piani -2, 
-3 interrati, ridurre un poco questi 300 ?


Nota che i valori da te indicati sono relativi a "rampe di ingresso/uscita".
Il valore di 300 lux perciò è al fine di evitare problemi di abbagliamento, 
come da te interpretato.
Quindi non vedo perchè ti metti il problema... A mio parere puoi non 
considerare le rampe interne (secondo e terzo piano interrato) come "rampe 
di ingresso/uscita", ma come "corsie", e i 75 lux sono accettabili.
FoX 

Fedor Pavlovic ha scritto:

La UNI 10380 è stata abrogata, è necessario fare riferimento alla
norma EN 12464-1. In ogni caso sono sufficienti i 75 lux. Solamente la
rampa di ingresso/uscita verso l'esterno, se necessario in base alle
caratteristiche, avrà bisogno dei 300 lux giornalieri.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Calc prob fulm Gru





Mi rivolgo ai Colleghi Progettisti,


chiedo cortesemente se per Voi il calcolo 
di probabilità di fulminazione delle gru da cantiere (che mi è stato richiesto 
da funzionari ASL) con la nuova CEI 81-10 va svolto con tutti i calcoli completi 
(come per un edificio qualsiasi)  visto che non mi risulta che vi 
siano semplificazioni per le strutture metalliche all'aperto come 
nella vecchia norma 81-1 e 81-4. 


Se per cortesia mi date un suggerimento su come 
procedere, ed inoltre mi potreste dire Voi come vi comportate in questi 
casi. 


Dovendo applicare completamente la CEI 
81-10 quanto chioedereste di parcella in questo caso? 


Grazie molte in anticipo.


Alan da Milano  


 



 
Semplificaizioni ce ne sono dal punto di vista del risultato 
(carico incendio nulla, impianti interni nulli, etc)
ma non del calcolo. Sorry.
Cmq, potrebbe bastare una dichiarazione del professionista che in base
a bla bla bla, la struttura è autoprotetta.
Prova e casomai preparati a presentar i dettagli dei calcoli.
Se sei un perind... c'è un onorario a discrezione (vedi sito CNPI)
circa 400-500 euri * k complessità + spese . Controlla.
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione Macchine Utensili

Ci viene richiesto di installare all' interno di una macchina utensile una
illuminazione di tipo fluorescente con tensione di alimentazione 230 Vac
 chiaramente con il grado di protezione adeguato ).
Tale macchina utensile è soggetta a lavorazioni mediante liquido
refrigerante, pertanto, la lampada è soggetta a continui spruzzi d'acqua da
tutte le parti.
Esiste una normativa che regolamenta il tipo di illuminazione da adottare in
questo tipo di condizioni ?.
Considerando che l'operatore è a contatto con tutte le parti metalliche
della macchina :
è preferibile installare lampade a bassa tensione di esercizio ( es. 24
Vdc ) ?
se si installa una lampada con alimentazione 230 Vac, e sufficiente una
protezione mediante interruttore differenziale 30 mA ?


Se č ben coordinata con la terra.
Tieni presente che nessuno dei tre punti sostituisce ed annulla l'altro. Per
uno o per l'altro motivo, i punti che hai considerato vanno presi in
considerazione sempre.

protezione mediante interruttore differenziale 30 mA ?
la macchina ha parti elettriche per cui il problema non è forse così
grave.
il 30mA è idoneo, ma se ritieni che la lampada possa dannerggiari o
risultare compromessa nell'integrità a causa dell'ambiente di lavoro
(schizzi d'olio, trucioli caldi, urti dell'operatore, etc...)
l'alimentazione a 24V garantirebbe maggior sicurezza e continuità di
servizio.
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

La norma EN60204 impone delle prescrizioni per le lampade montate sulle
macchine.
Essa prescrive l precuzioni minime da adottare, ulteriori protezioni o
bariere debbono esere adottate sulla base dell'analisi del rischio.
Ciao Andrea
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collaudo vecchi impianti: cavi antifiamma si o no?

nel corso del collaudo di un vecchio impianto (richiesto VVF)
trovo dei vecchi cavi installati prima dell'80 non antifiamma  (CEI
20-22), entro tubo  esposto in plastica degli stessi anni.
Il luogo è a maggior rischio in caso di incendio x' autofficina.
Ritengo l'impianto non collaudabile e ho prescritto la sostituzione
del cavo, procurandomi le ire del cliente e il malumore di tutti gli
altri.
Secondo voi ci sono motivi tecnici validi per eseguire il collaudo con
esito positivo, senza sostituire il cavo?
Stf
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

 wrote in message
v2qt9socmqinbn97m...@4ax.com...


 esito positivo, senza sostituire il cavo?
Secondo me non c'è l'obbligo di sostituire i cavi, se non ci sono altri
problemi di sezione, grado di protezione, ecc.
Se l'impianto era a norma prima e non ha subito modifiche, ritengo che sia
ancora a norma
L'unico motivo per sostituire i cavi, secondo me, è il fatto che possano
attraversare vari compartimenti antincendio, e quindi propagare l'incendio.
Ma forse basterebbe sigillare i passaggi.
Ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Ma forse basterebbe sigillare i passaggi.
Mi spiego meglio, iIo penso che il collaudo certifichi la
corrispondenza alla norma vigente degli impianti, non alla norma di 20
anni fa.
Diversamente in una verifica, avrei ritenuto ragionevole
il loro mantenimento, limitandomi a consigliarne la sostituzione.
Per la sigillatura, la CEI 11-17 (?) prescrive per questo tipo di cavi
blocchi per impedire la propagazione della fiamma ogni tot metri (mi
pare 11 o 15).
Stefano


 Stf


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terra, ancora terra

Secondo voi:
1- se devo alimentare da un quadro generale un quadro secondario
all’interno di uno stabilimento, la terra per quest’ultimo la prendo
direttamente dal dispersore (unico, che gira per tutto il complesso), o
mi porto anche una corda PE dal quadro generale?
2- Per un impianto di illuminazione esterna: Armature classe II, pali in
acciaio. Se anche le condutture all’interno del palo sono il classe II,
come faccio a sapere a priori se il palo sarà una massa estranea oppure
no? … Ma secondo voi è necessario il collegamento a terra del palo se
esso è una massa estranea? Mica mi introduce potenziali di terra
all’interno del mio impianto… siamo all’aperto e al limite vicino può
esserci solo una recinzione metallica …
Saluti
MDS
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 esserci solo una recinzione metallica .
se tutto è in classe II non devi mettere a terra e comunque non è necessaria
equipotenzialità con  recinzioni metalliche in prossimità di pali per
illuminazione secondo una norma europea (fonte tuttonormel) se ti serve vedo
di recuperarla
Saluti Lux

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: avviamento motore da 650 kW - 3300 V - 50 Hz

Devo predisporre l'avviamento di un motore da (650 kW - 3300 V - 50 Hz) per
collaudare un compressore centrifugo.
Non disponendo di tale tensione, dovro' utilizzare un gruppo elettrogeno
dalle seguenti caratteristiche:
Potenza: 1300 kW
Tensione d'uscita: 415 V - 50 Hz
Per ridurre la coppia di spunto ho pensato di realizzare un'avviamento a
tensione ridotta simile a quelli ad autotrasformatori o ad induttanze.
Sperando di reperirlo, vorrei utilizzare un trasformatore dalle seguenti
caratteristiche:
Potenza: 800/1000 kW
Primario: 415/720 V - 50 Hz collegamento a stella
Secondario: 3300 V - 50 Hz collegamento a triangolo
Credo che alimentando il primario del trasformatore, morsettiera da 720 V
con la tensione fornita dal G.E. (415 V) dovrei ottenere al secondario una
tensione di circa 1905 V, pari al 57% della tensione nominale (3300 V),
alimentando il motore con tale valore di tensione, si dovrebbero ottenere le
stesse condizioni di riduzione di coppia come avviene con gli avviatori
stella/triangolo, una volta raggiunto un regime di rotazione accettabile,
(circa l'80% dei giri nominali), l'alimentazione alla morsettiera 720 V sarà
commutata sulla morsettiera 415 V, diventando di fatto simile ad
un'inserzione diretta.
Non avendo mai realizzato niente di simile in precedenza, perlomeno con
queste potenze, volevo sapere se qualcuno ha già fatto simili esperienze, ed
eventualmente se avete qualche consiglio in merito.
Grazie
Giuseppe Bedoni

Non riesco ad aiutarti direttamente, pero' se vai sul sito 
www.plcforum.it
 , 
trovi un forum specializzato sui motori con persone molto preparate che ti
possono rispondere.
Ciao (spero di esserti stato utile)

 wrote in message
kklCa.51519$lK4.1...@twister1.libero.it...



Visto che devi fare solo un collaudo, potresti anche usare un motore di
lancio per metter in rotazione il carico.
Il tutto dipende dal PDquadro del carico, questo ti da il tempo di
avviamento a tensione ridotta, un gruppo elettrogeno non e' il massimo per
un avviamento pesante.
Giusto per informazione se stai vicino, a Monfalcone alla penso ex Ansaldo
motori elettrici hanno dei banchi prova per grandi macchine da sogno.
Saluti Cad Ali'
--
http://www.hyperlinker.com/spg/
-
http://www.hyperlinker.com/spg/pppop.htm
-----------------------------------------------------------

dalle seguenti caratteristiche:
se avessi scritto 'potenza' anco anco....
ma, scusa, xche' non usi un trafo??
ciao
pit
PS. tra l'altro con lo stesso potrei realizzare l'avviamento in
transizione chiusa....
PPS quello che dice Cad Ali' e' giusto ma devi andare
a Monfalcone (ci ho lavorato x 8 anni...in quel gruppo^--^)
--------------------------------
uno stesso individuo puo' diventare una SS o un 'santo'
...dipende dalle circostanze e dalle SCELTE personali.
Noam Chomsky

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info COGES

Stamo cercnado aiuto per le chiavette del caffè tipo coges


Che tipo di aiuto?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto

Sono un elettricista manutentore presso degli stabili adibiti ad uffici. La
mia domanda non riguarda il campo elettrico, ma è di "natura termica" .
Vorrei cortesemente sapere, quanto deve essere la temperatura interna degli
uffici rispetto a quella ambientale. Nel senso che se all'esterno abbiamo
30°c all'interno degli uffici quanto deve raggiungere la temperatura
affinchè si ben climatizzata ? Gli uffici non sono tutti uguali nel senso
che variano di misura e all'interno ci possono essere da 1 a 10 impiegati,
inoltre ogni stanza è accessioriata con fan-coil con batterie di diversa
"lunghezza".
Ringrazio tutti coloro che mi sapranno aiutare.


La differenza di temperatura non deve eccedere i 6/7 °C con il limite
 di 24/25 °C
Saluti Angelo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sorgenti di Emissione e grado....?

Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Mi trovo a dover valutare una zona in cui è riscontrata
la presenza di vapori di Acido Cloridrico(HCl) e Soda Caustica(NaOH)
anche contemporanee.....!
Il mio problema e determinare se effettivamente tali sostanze possono
rappresentare
una possibile SE, ed eventualmente calcolarne il grado di emissione al fine
ovvio
della corretta classificazione dell'area.....!
Grazie.
@Alessandro.

la presenza di vapori di Acido Cloridrico(HCl) e Soda Caustica(NaOH)
Dovresti sentire un chimico.
A me risulta che Acido Cloridrico e Soda siano tossiche e corrosive,
ma non "esplodibili".
Qualcuno ne sa di piu' ?
Qapla!
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	GruppoSole Ricerche Solari Italia: 
http://grupposole.astrofili.org
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml


In realtà hai ragione, ma la verifica l'ho avuta dalla Tabella GA-1
pubblicata nella CEI 31-35
in cui non compaiono tali sostanze....!
In realtà però un chimico mi ha confermato che la SODA combinata con xxxx
(non ricordo il nome)
può provocare esplosione.....!!!(Fortunatamente non è il mio caso)
Grazie @Alex.

può provocare esplosione.....!!!(Fortunatamente non è il mio caso)
Allora dovrai solo controllare che le apparecchiature elettriche che
vai ad installare in prossimita', ma anche nelle possibili zone
interessate, di queste emissioni di vapori resistano all'attacco
corrosivo.
Ad esempio usare canalizzazioni di vetroresina in luogo di quelle in
metallo.


 Qapla!
Mah, in realtà mi pare, ma non vorrei complicarla troppo, che
la cosa sia da focalizzare meglio.
Mi spiego, seguendo la CEI 64-8 fa riferimento ad un adeguato
grado di Protezione in relazione alla classe dell'area da valutare
in base alla 75-10(anche la 75-9)....!
L'area in questione potrebbe essere una 3C2, ma da quì non riesco
a ricavare qual'è il sufficiente grado di protezione.
Il problema è notevole visto che ho già installati ben 6Motori
che direi non sono proprio IP55 o superiori......!!!
Mi sono arenato.
Grazie @Alessandro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su tensioni operanti in cavi multipolari

Buongiorno,
Avrei una domanda da porvi: in un cavo multipolare č possibile
far operare i singoli conduttori con tensioni differenti (Es. segnali di
comando e potenza)? Nella norma 60204 (paragrafo 14.2.1) prescrive che
dovrebbero essere separati da appropriate barriere oppure devono essere
isolati per la piů elevata tensione alla quale quale puň essere sottoposto
un qualsiasi conduttore. Da tale frase si deduce che in un cavo i singoli
conduttori possono operare a tensioni differenti, a patto che i conduttori
siano isolati per la piů alta tensione in gioco,giusto o sbagliato ?
Ringraziamenti anticipati.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 ha scritto nel messaggio
news:213Z217Z169Z13Y...@usenet.iol.it...

La tua soluzione non č il top di quelle possibili, ma non impossibile.
--
__________________________
Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo

 ha scritto: 

In che senso non impossibile ? Un'altra soluzione sarebbe quella di
collegare due cavi uno per la potenza e uno per i segnale, ma il piů delle
volte risulta troppo dispendioso tale soluzione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda sulle forze elettrdinamiche sulle sbarre soggette ad alte correnti

Quando ho sbarre poste vicine si deve tenere conto, per dimensionarne i
supporti, delle forze reciproche tra sbarre dovute al passaggio delle
correnti, mi scrivete, se ci sono delle normative a riguardo, le forze in
gioco per tre sbarre in linea a distanza 'h' una dall'altra e per tre sbarre
a triangolo equilatero di lato sempre 'h' (ovviamente per passaggi correnti
trifase simmetriche ed equilibrate)
Grazie in anticipo.

 ha scritto nel messaggio
news:vYFt8.24938$m41.6...@twister2.libero.it...

Ciao,
c'è la CEI 11-26 che parla degli effetti elettrodinamici delle correnti di
corto. Non so se fa al caso tuo.
Ciao by Anto!!!

 ha scritto nel messaggio
news:vYFt8.24938$m41.6...@twister2.libero.it...

Nelle condizioni normali di utilizzo le forze prodotte dal passaggio della
corrente sono trascurabili. Il problema sussiste in caso di cortocircuito.
Il numero  e la distanza dei supporti è funzione anche della sezione delle
sbarre.
Tutti i costruttori di supporti per le sbarre hanno delle tabelle che
indicano la distanza massima tra i supporti in base alla corrente di
cortocircuito ed alla sezione delle sbarre.
Saluti

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Atto notorio

Qualcuno ha mai dovuto compilare un atto notorio per conto del suo
committente al fine di attestare che l'impianto era antecedente il 13 marzo
'90?
Sapete indicarmi dove poter scaricare qualcosa?
--
Distinti saluti
          ROSA Marco
e-mail:perit...@libero.it

Sapete indicarmi dove poter scaricare qualcosa?
L'atto notorio lo deve firmare il proprietario, non un tecnico.
http://www.moduli.it/browse.php/139
trovi un paio di forme (sia normale che autentica)
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Batterie Lafayette

Ciao!
Il mio non è un quesito puramente attinente il NG, ma per me è di vitale
importanza.
Possiedo una batteria oramai esaurita del tutto, abbastanza pesante, delle
Lafayette da 6V e 4AH, sealed lead-acid rechargeable.
Abito in un piccolo paese della prov di TA, a 16 km da TA, e vorrei capire
come posso disfarmene senza "dar fastidio" all'ambiente; nonostante esista
la racc.diff. delle pile esaurite, questi contenitori sono troppo piccoli
per poter contenere ciò di cui vorrei disfarmi.Ho un analogo problema con
una batteria d'auto, cambiata in proprio.
Cosa posso fare?C'è qualcuno di buona volontà che abbia una soluzione
consona ?
Grazie comunque
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:m7Md9.5095$%z1.1...@twister1.libero.it...

Chiama l'azienda municipalizzata (quella della raccolta della spazzatura),
dovranno occuparsene obbligatoriamente.
       Ciao.
           Gab

Grazie!
Grazie!
Grazie!
 Good job!
Gio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: valuatzione del rischio elettrico DM 81 e 106

Ho visto che adesso gli enti notificati si sono messi a redarre i
documenti di valutazione del rischio elettrico. La domanda è "ma lo
possono fare?". L'attività di consulenza non è esclusa per legge dai
loro compiti?
Ciao


Denunciali, non lo possono fare.

Denunciali, non lo possono fare.
	ma di solito lo fanno fare al fratello del cugino...
	difficile da dimostrare
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

         difficile da dimostrare
A be allora se è così non puoi fare nulla, solo sconsigliare quel
Organismo ai tuoi clienti...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Che differenza c'é tra un interruttore con poli 3+N o 4?

Che differenza c'é tra un interruttore con poli 3+N o 4?
Grazie in anticipo!


La stessa differenza che c'è tra un troll e una persona intelligente.
prego


Simpaticone!!!!!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: coll. equipotenziale pali 1.5 illuminazione giardino pubblico

Ciao a tutti il collegamento equipotenziale per dei pali (altezza 1.5 in al)
di un giardino pubblico di che sezione deve essere minimo?
grazie in anticipo
A

 di un giardino pubblico di che sezione deve essere minimo?
non so darti un riscontro legislativo in merito ma
nelle pubbliche ho sempre fatto collegamenti equipotenziali
da 16mmq 1 palo a terra per ogni lampione, collegati tra di loro
con detta corda di solito isolata
(è anche da dire che la sezione massima della linea di alimentazione
ere di solito inferiore a detta sezione)
ciao paperino

Cavo isolato G/V di sezione 2,5 mmq se protetto meccanicamente oppure 4
mmq.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SOFTWARE ATEX TNE

Ho provato il nuovo software Atex distribuito dal Professore, e lo trovo di
una praticità estrema.
Mi piacerebbe sentire anche il prere di altri Colleghi.
Mike

 wrote in message
news:bcp67e$n3t$
1...@lacerta.tiscalinet.it

-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 >
Io ho entrambi (Atex di TNE e Progex del CEI), debbo dire che fino adesso ho
usato sempre Progex (perchè Atex tardava ad arrivare) cmq per quel poco che
ho visto Atex è realizzato meglio ed ha dei vantaggi non indifferenti per
esempio: la possibilità di contenere in un unico file più ambienti e più
sorgenti di emissione, è molto più intuitivo, tiene conto anche delle
aperture, ed è GRATIS.... L'unica cosa, la possibilità, prevista in Progex,
di scegliere le dimensioni del campo vicino.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale