Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scaldabagno gas in laboratorio

Per lo svolgimento  di alcune prove vorremmo installare uno scaldabagno a
gas ( potenza minore 35 kw) nel nostro laboratorio. I responsabili della
struttura che ci ospita dicono che la struttura non č stata concepita per
utilizzo di gas infiammabili (metano etc) e che quindi non č possibile nč
usare bombole, nč tanto meno eseguire allacciamenti.
Ci dicono di una mancanza di requisiti di cappa non antideflagranti,
mancanza di sensori anti gas ( mentre ci sono quelli antincendio),
apparecchiature elettriche non progettati per l'utilizzo di gas nel
laboratorio. Insomma..sembra che andrebbe fatto un rifacimento del progetto
in toto, tutto per mettere in sicurezza e in normativa.
E' possibile che tutto sia cosě impossibile? In fin dei conti negli
appartamenti si possono tenere bombole senza nessun problema e anche
installare scaldabagni.
C'č qualche normativa che parla di queste normative in un laboratorio?
Grazie

 C'è qualche normativa che parla di queste normative in un laboratorio?
Non riesco a intuire quali problematiche siano alla base del diniego
tout-court dei responsabili della struttura, effettivamente l'installazione
di una caldaia a gas metano di max 35 kW, non comporta rischi eccezionali
che possano determinare dei rifacimenti particolari. Se la caldaia e
l'installazione sono conformi alle relative norme UNI-CIG non sono necessari
altri accorgimenti al di là della ventilazione naturale, che non penso sia
problemi ad ottenerla. Dal punto di vista elettrico applicare la norma CEI
31-30 è assurdo, di fatto il rischio, con l'idonea ventilazione è
bassissimo, anzi trascurabile.
--
--
Michele Guetta - perito industriale

Anche secondo noi č cosě.
Tu dici che basta che sia conforme sia lo scaldabagno che l'impianto alle
norme UNI CIG.
Ora, in laboratorio non c'č nessun allacciamento a Metano. La soluzione piů
rapida sarebbe quella di usare una o piů bombole da usare in lab..
Non č praticabile la soluzione dello stanzino esterno come deposito.
Vedi la cosa problematica rispetto alla normativa?
Grazie

Oggi ci è stato dai tecnici dell'ente proprietario che tutto l'impianto di
tutti gli edifici è stato progettato per un utilizzo senza sostanze
esplosive.
Il riscaldamento e l'acqua calda sono di tipo centralizzato.
Sembra ci possa essere anche un problema di autorizzazione dei VVFF per il
rischio diverso.
Inoltre battono sul fatto che tale scaldabagno e la bombola connessa sarebbe
in vicinanza di impianti non progettati allo scopo (64-2).
Poi ci fanno una distinzione tra impianti civili e industriali come il
nostro. Da quello che capisco io, invece, noi avremmo lo stesso problema di
un civile che ha una bombola nel suo fornello ( e lì ci sono pure
apparecchaiture vicine).
Ora, leggendo la seguente pagina e il tuo commento mi sembra invece che sia
possibile installare la caldaia se le distanze di sicurezze sono maggiori di
un tot.
http://www.robur.it/documentazione/notiziario15.html
A spanne una bombola e un tale scaldabagno che scaricherebbe nella cappa
aspirante può creare un tale casino?
Aggiungo che per noi sarebbe una installazione provvisoria, a fini di
ricerca.
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:atmlcc$54f$1...@newsfeed.cineca.it...

No.


 ricerca.
IMHO stanno facendo problemi inesistenti, presumo dovuti a ignoranza tecnica
mista a paura e burocrazia.
Auguri.
