Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione differenziale ?

In uscita da un contatore ENEL ho protetto un cavo di alimentazione di un
quadro con il solo  interruttore magnetotermico
cavo FG7 - OR
lunghezza cavo 60 mt
sezione cavo 5x35 mmq
posato in cunicolo in aria libera con altri cavi
E' obbligatoria la protezione differenziale????

 wrote in message
821ig0$ofa$1...@nslave2.tin.it...

Dipende da cosa viene alimentato con quel cavo, se a valle c'è un quadro che
monta la protezione differenziale sulle linee in partenza per gli
utilizzatori, il differenziale a monte non è necessario; se invece il cavo
alimenta un'utenza diretta, il differenziale è obbligatorio, se non vigono
prescrizioni particolari per l'utenza.
Questo perché il cavo è a doppio isolamento.
Ciao
Sergio

Questo perché il cavo è a doppio isolamento.
Tutto questo se il quadro e' in doppio isolamento, altrimenti se e' un
armadio metallico e' necessario metterlo a terra e quindi serve il
differenziale a monte.
sim

Se il cavo in uscita alimenta un Q.E. metallico, che costituisce una massa e
l'ingresso del cavo FG7OR al quadro non č a regola d'arte ( lunghezze brevi,
uso di  coprimorsetti dell' int. gen. quadro ) la protezione con il
differenziale costituisce il sistema piů economico di protezione dai
contatti indiretti ( TT ).
Se invece il cavo alimenta un Q.E. in materiale autoestinguente, poichč
quest' ultimo non costituisce  una massa  e il cavo č munito di guaina
 FG7OR ), il sistema č equivalente a  un sistema  ad isolamento rinforzato
 classe II ) e pertanto non necessita di int. differenziale.
Ing. Giovanni Rossi - 
lm...@tin.it


differenziale a monte.
Nella quarta edizione della 64-8 è stato aggiunto un importante commento
dove si dice che se l'entrata del cavo in doppio isolamento nel quadro
metallico è eseguita a regola d'arte (i cavi hanno la lunghezza
strettamente necessaria e sono montati secondo le istruzioni del
costruttore dell'interruttore e/o del quadro) la probabilità di guasto a
terra è talmente ridotta che non è necessario proteggere a monte il
quadro dai contatti indiretti (nel caso specifico con un differenziale).
In effetti anche io, prima di questa modifica, prevedevo sempre un
differenziale a monte di un quadro metallico (tipicamente a valle del
contatore enel a protezione del quadro generale) su un impianto TT.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

contatore enel a protezione del quadro generale) su un impianto TT.
Confermo quanto scritto da Mazzetti, che mi ha precedeuto. Nel mio caso,
invece di installare un differenziale a monte del QG, eseguivo un ingresso a
doppio isolamento sul QG stesso. Questo è stato un "must" richiesto dai
verificatori USL fino all'avvento della IV edizione della norma CEI 64-8.
Bye. Mike.

 alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio
si, ma questo interruttore generale deve essere comunque un diffrenziale,
perchè se fosse un sezionatore o solo con sganciatori magnetotermici, non
sarebbe più conforme al commento, perchè detto commento parla solo di cavi
in ingresso, non in uscita dall'interruttore, questi cavi vagano tra le
lamiere prima dei differenziali.
siccome alla partenza della linea  a monte del quadro va comunque protetta
entro i tre metri da inizio linea, da magnetotermico, conviene a parità di
spesa, anche per maggiore sicurezza installare il differenziale
magnetotermico a monte del quadro e l'interruttore magnetotermico come
generale quadro.(usi sempre lo stesso materiale)
ciao, silvio

 alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio
mi avevi convinto.....ma non me lo ricordo più, me la rispieghi, grazie

generale quadro.(usi sempre lo stesso materiale)
Ci sono dei costruttori di quadri (NMG, BTICINO, ABB) che realizzano dei
cablaggi prefabbricati con caratteristiche assimilabili al doppio
isolamento. Pertanto a detta di tali costruttori è sufficiente
l'installazione dei differenziali sulle linee in partenza.
Bye. Mike.

 E' obbligatoria la protezione differenziale????
praticamente, solo per precisare,  il riferimento normativo che cerchi è
questo:
531.2.4 della 64-8
dice, l'interruttore differenziale deve essere posto all'origine
dell'impianto, a meno che la parte di impianto compreso tra l'origine e il
differenziale non comprenda masse.
ciao, silvio