mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi NPI=doppio isolamento?

In seguito ad opinioni diverse, Voi come considerate il classico cavo
chiamato NPI o FROR?
esempio:
per alimentare piů plafoniere collegate in ponte sopra un controsoffitto in
modo da creare delle zone,č ammesso uscire da una scatola di derivazione con
pressacavo e graffare direttamente il cavo al soffitto senza guaine o
protezioni aggiuntive?
In attesa di Vs consigli,
Saluti RM


Se il cavo FROR, del quale non specifichi la tensione di isilamento, è 
un 450/750 V come posso immaginare,  in un sistema 230/400, allora è un 
cavo isolato di un gradino superiore al valore richiesto, che di norma 
sarebbe il 300/500 V. Questo cavo presenta caratterstiche di isolamento 
rinforzato, equiparabile alla classe II. La posa su controsoffitto senza 
tubo protettivo aggiuntivo è lecita, sempre che non esistano altri 
pericoli di varia natura che solo l'installatore può valutare sul posto.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Meno tasse per TUTTI?

Nella giornata di ieri, ho dato uno sguardo allo
squallido fotoromanzo
"UNA STORIA ITALIANA" e ho visto una cosa a  dir poco
di un'idiozia più
unica che rara:
Il nano promette:
MENO TASSE PER
TUTTI, infatti
all'interno dei 10 punti del programma della "cassa delle
illibertà" si
legge che UDITE UDITE
Quando in un nucleo familiare entrano
20 milioni
lordi annui si devono pagare le tasse in maniera UGUALE a quando
in un
nucleo familiare entrano 200 milioni lordi annui!!!!
Complimenti al
GRANDE CONSIGLIERE FISCALE che ha scritto queste cose sul PROGRAMMA che
porterà il "pollo delle illibertà" a vincere le elezioni del prossimo 13
maggio.
In uno stato socialista, similsovieticocinese come il nostro le
famiglie  con un reddito uguale o inferiore a 20 milioni lordi annui non
paga imposte, al contrario del 31% proposto dall'emerito consigliere....
Naturalmente, se Vi scrivo queste cose è sempre e solo perchè sono un
comunista bolsevico, abito in un gulag, sono simpatizzante di Dalema ecc.
ecc.ecc.ecc.
--------------------------------
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

unica che rara
Perche' non vai a rompere il CA7.0 da un'altra parte?
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Inviato via 
http://usenet.iol.it
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: reattori alta tensione?

perché per le insegne luminose si utilizzano dei reattori alta
tensione? Č giusto chiamarli reattori oppure la terminologia piů
corretta sarebbe semplicemente trasformatori? Che cosa indicano i dati
di targa tipo 10000/50? Grazie.

 di targa tipo 10000/50? Grazie.
Dovrebbero essere:
10000V 50 mA.
Ciao
                        Lucio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dimensionamento cavi di cablaggio quadri di distribuzione

Salve a tutti, mi assale un dubbio:
Nel cablaggio all'interno dei quadri, per dimensionare i cavi, mi sono
sempre affidato alle varie tabelle delle portate, considerando i valori meno
favorevoli...
Ma nel caso, ad esempio, di un quadro di distribuzione con sezionatore
generale e barratura di distribuzione, come si dimensiona il cavo a monte
degli interruttori automatici del quadro? Si può considerare il breve tratto
all'interno del quadro protetto dall'interruttore a valle?
Oppure bisogna prendere altri provvedimenti?
Saluti e grazie a tutti.

All'interno di un quadro elettrico non si applica la norma impianti ma
la norma prodotto CEI 17-13.

 la norma prodotto CEI 17-13.
Si, nella 17-13 c'è una tabella con le sezione dei cavi da utilizzare ma....
Caso esempio: Quadro ai contatori con magnetotermico da 160 A, sezionatore
nel quadro generale da 160 A e barra di distribuzione: Devo cablare un int.
automatico da 10 A... Basta se ci porto un cavo della sezione indicata nella
tabella per 10 A o tale tabella vale per una cavo "protetto" con int. da 10
A???
Grazie mille per la disponibilità.
Saluti

 A???
aspetta conferma di Mike certamente più esperto di me... cmq direi che si 
possa considerare protetto dal sovraccarico dal magnetotermico a valle e dal 
cortocircuito dall'interruttore a monte. Si tratterebbe di verificare se 
l'energia passante durante un corto limitata dal generale sia coordinata con 
un filo da 1,5 mmq... e non lo sarà di certo con un 160 A.
Non ho tabelle davanti ma a naso potrei ipotizzare che ci andrebbe un 6 mmq 
almeno... ma ripeto, aspettiamo cosa dice Mike :)
Ciao,
Enrico. 

 A???
Quando si ha troppa liberta non si sa come usarla :-)...
In effetti per questo aspetto esiste un ampio margine di
discrezionalità, non ci sono prescrizioni di sorta ma vari metodi e
suggerimenti per calcolare le portate dei cavi e sbarre. La tabella a
cui ti riferisci non  centra con le portate dei conduttori all'interno
del quadro ma solo per dare indicazioni delle dimensioni minime e
massime dei terminali esterni al quadro.
La scelta dipende dalla sovratemperatura interna al quadro a cui
possono essere sottoposti gli isolanti dei cavi. Questo dipende da
molteplici fattori. Ci possono essere quadri da 3000 A che però hanno
un bassissimo fattore di utilizzazione e quadri da 100A con
utilizzazione al 100% 24 su 24 magari installati nel deserto... Per cui
bisogna ragionare caso per caso...
Per quanto mi riguarda, prescrivo le seguenti sezioni minime:
- 35 mmq per interruttori scatolati;
- 6 mmq per interruttori modulari.
Comunque non inferiore alla linea in uscita a valle dell'apparecchio.

 ha scritto nel messaggio
news:1148718521.5...@i40g2000cwc.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Organismi notificati e verifiche periodiche senza denuncia di messa a terra

Salve,
alcuni elettricisti e alcuni clienti mi hanno segnalato la disparità di
comportamento in merito alle verifiche periodiche fatte da organismi
notificati in assenza di denuncia di messa a terra  (ex mod. B ora richiesta
omologazione, stiamo ovviamente parlando di verifiche fatti su impianti
aventi i requisiti minimi tecnici di sicurezza per quando non denunciati)
Mentre alcuni rilasciano comunque il verbale di verifica con esito positivo
altri dicono che non possono rilasciare il verbale per quanto l'impianto sia
conforme alla regola d'arte.
Quale è la vostra esperienza in proposito
Saluti
Francesco

Beh, il datore di lavoro deve farla la denuncia, anche in ritardo, ma
deve farla e secondo me l'Organismo fa bene a richiederlo.
Inoltre, senza la denuncia non avrebbe senso richiedere la verifica
periodica che è la conseguenza naturale della denuncia (art. 4 DPR
462/01).

 462/01).

...
Ogni impianto ha esigenze diverse.
Ci sono impianti fatti ante 462/01 che rientrano nell'obbligo
successivamente, magari per cambio di destinazione d'uso, quale
modello B produci?
Ci sono impianti che andavano denunciati, ma nessuno ha mai provveduto
e il 462/01 ha abrigato i modelli, cosa spedisci?
Ogni impianto ha caratteristiche proprie tali per cui lo rende unico
dagli altri, sta al verificatore decidere come comportarsi.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

In genere le linee guida regionali fanno riferimento alle varie modalità di
sanatoria.
Il problema è che nella maggior parte dei casi per la sanatoria occorre una
perizia di un tecnico (disegni, relazione tecnica, schemi unifilari) che
costa 3/4 volte la verifica periodica e il cliente quando si tratta di $$ da
sborzare non è che ci sente tanto bene.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali medici

La vecchia norma CEI 64-4 prevedeva il collegamento del collettore o
dell'anello del locale al conduttore PE, senza specificarne le
caratteristiche tecniche, sia del conduttore di collegamento, sia dello
stesso PE (per paradosso potrebbe essere inferiore al 6 mmq dei collegamenti
equipotenziali stessi).
Non avendo ancora ricevuto la nuova CEI 64-8, chiedo a chi avesse già
affrontato il problema se tali prescrizioni restano uguali o meno.
Saluti e buone vacanze, Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail:
inf...@SAPMbottizzo.it

 affrontato il problema se tali prescrizioni restano uguali o meno.
Non ho capito bene... Ti riferisci al collegamento tra collettore di terra
generale a nodo equipotenziale locale? In ogni caso devi rispettare la
sezione del conduttore EQP del nodo locale. Per esempio se hai un NEQ locale
il quale collega una massa estranea con 6 mmq e il PE di una presa con il
2,5 mmq, il collegamento tra il collettore generale e il NEQ locale dovrà
essere per forza minimo 6 mmq.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Schermi magnetici e energie connesse

Abbiamo un solenoide e sulla sua destra, con asse parallelo,  un nucleo
di ferro.
Accendendo il solenoide il nucleo di ferro convolgia su di sè le linee
del campo magnetico, facendo così da schermo, e alla sua destra il
campo residuo rimarrà molto basso.
Qui c'è il disegno.
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/risposte/ris120.html
La cosa si spiega in questi termini: il nucleo di ferro, investito
dal campo, si magnetizza a sua volta in senso contrario e quindi genera
sulla sua destra delle linee di forza opposte a quelle del solenoide
annullandole.
Allora:
1. se nello schermo si genera un campo magnetico dobbiamo ammettere,
almeno in teoria, che questo campo potrebbe essere così forte da
superare (alla destra dello schermo), quello inducente e quindi potremmo
avere, sulla destra del nucleo in ferro, non solo un annullamento delle
linee di forza ma un
vero e proprio campo opposto a quello del solenoide.
2. Quando spegniamo il solenoide, la diminuzione del flusso
precedenemente creato, genererà nell'avvolgimento una forza
elettromotrice con relativa corrente etc. Però le spire non abbracciano
tutto il flusso esistente ma una parte di quello indotto nel ferro si
chiude al di fuori dell'avvolgimento elettrico.
Per cui la diminuzione di questo flusso va persa in correnti di foucault
all'interno del nucleo in ferro.
Tutto giusto?

 Tutto giusto?
Ehmm...
Ciao.
pinco pallo


Il campo terrestre non c'entra niente. Il campo non abbracciato dalle spire
è quella parte del campo indotto nel ferro che non passa nelle spire ma si
chiude a destra. Quando si spegne il solenoide questo campo viene meno e
solo in parte viene "catturato" dalle spire elettriche. Per la parte
rimanente l'energia "scompare" e l'unico posto dove può andare (per quello
che mi viene in mente) è appunto in correnti di foucault nel ferro stesso.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro su Unità Ventilanti con recupero di calore.

Presso la ditta in cui lavoro stiamo realizzando per la prima volta un'Unità
di trattamento aria con recupero di calore con una portata d'aria di 26000
m3/h.
Data la complessità della macchina e dall'esigenza del cliente siamo
costruire tale macchine in tre sezioni distinte.
Tale macchina ha installati 4 ventilatore accoppiati a due. Ogni coppia di
ventilatori è fatta girarere da un motore trifase da 15 KW nominali.
La macchina date le caratteristiche e date le normative deve avere sui
panelli tutti i pannelli una protezione ( es. microinterruttore ) che
blocchi, in caso di apertura l'intera macchina.
Oltre queste protezioni deve essere portato a ogni sezione un cavo
alimentato a 24 ca per alimentare dei motoriduttori.
Vi chiedo cortesemente se tale impianto può essere eseguito da un operaio
che ha ottenuto la specializzazione in elettrotecnica industriale presso la
scuola regionale ( da noi si chiama En.A.I.P. ) o chiamata anche
scuola-lavoro
A che normativa deve fare riferimento l'impianto e il quadro elettrico?
E' necessario un progetto?
A che normative bisogna fare riferimento?
Il mio collega può disegnare lo schema elettrico del quadro e dell'impianto
e poi realizzarlo?
Distinti Saluti.

 e poi realizzarlo?
Certo.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prove di isolamento cavi MT

Devo effettuare una prova di isolamento di un cavo di media tensione?
Avete idea del valore della tensione di prova? e della resistenza di 
isolamento minima che il cavo deve presentare verso terra?
Si accettano consigli e riferimenti normativi!
grazie.
Paolo 

 ha scritto nel messaggio 
news:466eb996$0$36444$4faf...@reader5.news.tin.it...


A dir poco esaustivo.
Grazie.
Paolo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problemi Applicazione CEI 81-4

Saluti a tutti
devo effettuare la progettazione degli impianti elettrici di un edificio
delle seguenti dimensioni 22m x 11m h= 8m.
e facente parte di uno stabilimento adibito alla produzione di prodotti per
la pulizia.
L'edificio in oggetto e suddiviso in due compartimenti da una parete REI
120.
In un compartimento verranno posizionati impianti di processo che
utilizzeranno una polvere infiammabile.
Dalla analisi effettuata le uniche zone classificate saranno comprese entro
i sistemi di contenimento (serbatoio,tubazione,sistema di dosaggio polvere)
e saranno in particolare zona 20.
Al contrario la zona esterna ai sistemi di contenimento sarą ordinaria .
Ho effettuato la verifica di tale edificio secondo CEI 81-4 per la
protezione contro i fulmini la quale , indicando che nell'edificio c'č la
presenza di un luogo con rischio di esplosione richiede l'installazione di
LPS esterno di efficenza 1 quindi livello 1 (Ec=0,8) e degli SPD su impianti
interni.
Mi sembra eccessivo considerato che in ogni caso l'efficenza dell'SPD
raggiunge al massimo efficenza pari a 0,98.
Ho effettuato diverse prove ed il risultato č sempre il medesimo, se si
sceglie di considerare la presenza di ambienti con rischio di esplosione.
Vorrei avere il parere anche di altre persone che eventualmente si sono
trovati nelle medesime circostanze.
Scusate per la forma e la sintassi ma vado sempre di cora.
Vi ringrazio anticipatamente
Francesco Bergomi

 trovati nelle medesime circostanze.
Per la norma CEI 81-1 i luoghi con pericolo di esplosione sono solo quelli
del tipo C0Z0, C0Z1, C0Z2 e quindi lavorazione o deposito di sostanze
esplosive come descritto nella vecchia norma CEI 64-2 ancora in vigore per
le polveri. Nel tuo caso, mi sembra di capire, che non si tratta di
materiale esplosivo ma di qualche altra sostanza e pertanto non è
classificabile luogo con pericolo di esplosione per la 81-1.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SOGLIA DI CONTENIMENTO

Salve, sto progettando un deposito vernici di 17,50 mq ed alto 2 mt, tenedo 
conto che nel deposito ci possono stare fino a 6070 lt di materiale 
infiammabile, come posso calcolarmi  l'altezza della soletta di contenimento 
da fare perch� il materiale non fuoriesca? mi potete aiutare. grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:4a49e69a$0$711$5fc...@news.tiscali.it...

Non vedo il nesso con il NG, comunque il calcolo da fare mi sembra banale 
(sei sicuro di voler realizzare un bacino di contenimento avente capacit� 
PARI al totale dei liquidi immagazzinati?): 6,07 m� / 17,5 m� = 35 cm di 
altezza bordo "bacino".
Oppure non ho capito la domanda. 

 ha scritto nel messaggio 
news:4a4f2bae$0$47544$4faf...@reader1.news.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domanda

ciao a tutti sono un elettrotecnico un mio cliente mi ha chiesto di
fare un impianto d'uffici ed aule la progettazione è stata data ad un
perito e a me l'esecuzione. il mio problema sta nel sapere se il quadro
elettrico generale che nel mio caso sarà un armadio lo posso montare
io con lo schema fornitomi dal perito oppure devo procurarlo da ditte
specializzate che rilasciano la certificazione .  un saluto

Il quadro è un prodotto e come tale soggetto alle direttive
applicabili (direttiva BT e EMC) per cui deve essere marcato CE ed alla
normativa di prodotto (CEI 17-13). Chi può costruire il quadro
elettrico? Chiunque. Questo chiunque apponendo la targhetta con i suoi
dati e la marcatura CE se ne assume la completa responsabilità.


Inoltre se la corrente d'ingresso e' inferiore ai 125A puoi sempre
classificarlo in base alla 23-51
Basta ricordarsi che il primo interruttore (normalmente posto a valle del
contatore) NON E' un quadro.
Per cui la Icc al quadro di arrivo e' quasi sicuramente inferiore ai 10kA
--
Saluti
Bruno
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi precordati.

Salve a Tutti.
Ancora vi disturbo per chiedervi lumi sui cavi precordati.
Ne ho sentito parlare ma, onestamente, non ne so nulla e sono incuriosito.
Cosa sono e quali le loro applicazioni?
Come al solito ringrazio tutti coloro che vorranno spiegarmi.
Grazie.
Piero.

 wrote in message
RHUE7.8119$zu5.3...@news1.tin.it...

I cavi precordati sono cavi già avvolti su di una corda di acciaio e servono
per le intallazioni delle linee esterne aeree. sono essenzialmente
utilizzati dall'ENEL per la distribuzione dell'energia, ma possono essere
utilizzati da chiunque ed a volte vengono utilizzati per l'illuminazione
pubblica.
Hanno il vantaggio, appunto, che sono già dotati di corda in acciaio, così
ci vuole molto meno tempo a metterli in opera.
Saluti.
                    Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

 wrote in message
9s6i2c$nmo$1...@serv1.iunet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: posso o non posso - 2

Rispondo al collega Dario Lampa, in merito al quesito posto il giorno
25/11/2000,
dal sig. Giuseppe.
Se la caldaia ha una portata termica nominale inferiore a 35 kW, l’impianto
elettrico non rientra nel campo di applicazione della norma CEI 64-2/A
appendice B; ne consegue che la norma da applicare è la CEI 64-8.
Diversamente, se le caldaie sono due (questo il sig. Giuseppe non lo ha
specificato chiaramente) e di conseguenza la portata termica nominale è
superiore a 35 kW, allora l’impianto elettrico rientra nel campo di
applicazione della norma CEI 64-2/A appendice B e il quadro elettrico dovrà,
molto probabilmente, avere un grado di protezione IP 4X.
Dato che io e il signor Michele Guetta abbiamo considerato una portata
termica nominale inferiore a 35 kW, il luogo è stato classificato ordinario.
Il punto 751.03.3 (allegato C) da lei citato rimanda la lettura alla norma
CEI 64-2, quindi vale quanto sopra.
In riferimento a quanto da lei scritto, perché le caldaie murali devono
introdurre per dieci secondi delle sostanze infiammabili? Se come credo le
due caldaie sono guaste, allora è meglio farle riparare. In ogni modo la
prima causa d’innesco è la caldaia stessa con la sua fiamma pilota.
Spero di aver espresso in modo chiaro la mia opinione.
Saluti per. ind. Ezio Compagnoni

 Spero di aver espresso in modo chiaro la mia opinione.
Anche io.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 31-30

saluti a tutti il NG, in particolare ai frequentatori più attivi...
dopo un periodo "silente" mi rifaccio vivo...
qualcuno di voi ha già affrontato una officina meccanica alla luce delle CEI
31-30 e 31-35??
quali problemi ha riscontrato nella classificazione?? che tipo di SE? e che
tipo di carburante ha considerato (anche il metano / gpl?)
sviluppando dei calcoli di max ho notato che in tutti i casi in cui non si
presente ventilazione per effetto camino, le cose si complicano
enormemente....
inoltre la quantità di dati da raccogliere per utilizzare eventualmente i
vari Atex o simili è diventata incredibile.... con il risultato che pesa più
la classificazione che il progetto dell'impianto vero e proprio (in termini
di tempo e quindi di onorario da richiedere) con il risultato di trovarmi
"fuori mercato" rispetto a progetti realizzati con la vecchia 64-2....
inoltre il rischio (vedasi centrali termiche...) è quello di aver dedicato
tanto tempo inutilmente - dato che il normatore comincia forse a rendersi
conto di aver dato forse "troppo" peso alla classificazione delle zone con
pericolo di esplosione.... (sacrosanta in alcuni ambienti - eccessiva in
altri casi...);
sono curioso di sentire i Vs pareri e commenti.
Saluti a tutti e bune ferie (per chi le farà...:-)
Per. Ind. Ferri Pierluigi

 Saluti a tutti e bune ferie (per chi le farà...:-)
Già fatte, grazie. E ti dirò, non so te, ma per me è il massimo lavorare in
agosto, telefono muto, silenzio, traffico scarso...Rispetto agli altri mesi
si lavora meglio e si produce il doppio.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 sono curioso di sentire i Vs pareri e commenti.
Il "normatore" non comincia ora a rendersi conto; sa già da tempo che in
alcuni casi classificare un luogo pericoloso utilizzando la norma CEI 31-30
è solo un esercizio matematico. Tuttavia non è possibile compiere
cambiamenti radicali in poco tempo; l'utente della norma potrebbe rimanere
troppo disorientato. Ed ecco che a breve, anche classificare i luoghi
pericolosi in una centrale termica alimentata a gas naturale, sarà facile
come per le autorimesse. Poche regole da verificare in poco tempo.
Ciao
Ezio Compagnoni

 munirsi di giacca a vento :-).
ringrazio per la celere risposta...
quindi non hai ipotizzato riparazioni su auto a GPL o metano??

 ha scritto nel
messaggio news:kOs_a.241335$lK4.7...@twister1.libero.it...

No, la percentuale di macchine a GPL/metano che ripara è bassissima, quindi
nell'ottica dell'analisi dei rischi non è stato preso in considerazione. In
ogni caso si otterrebbero sempre zone non pericolose (ZNE).



ti ringrazio per le info sempre puntuali e precise
Saluti
Per. Ind. Ferri Pierluigi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ascensore antincendio

Saluti a tutti.
Devo alimentare un ascensore "di emergenza" a servizio di un locale
cinematografico.
L'ascensore deve permettere l'accesso e l'evacuazione in caso di emergenza, dei
disabili
al piano galleria. I VVFF hanno richiesto, oltre alla linea di alimentazione da
rete,
l'ausilio di un motogeneratore.
Realizzerò una linea privilegiata a monte del contatore e dello sgancio
generale,
con protezione dedicata (magnetotermica e differenziale),
conduttura transitante completamente all'esterno dei locali, e segnalata
essendo mantenuta in tensione in caso di stacco di emergenza.
Quadro del motogeneratore con dispositivo di partenza automatica.
Secondo Voi:
1) la linea deve essere resistente al fuoco?
2) devo evitare la protezione magnetica?
3) devo proteggere meccanicamente la linea in modo particolare?
Grazie e saluti a tutti
Giuliano B.     Biella


Senz'altro va posto un occhio di riguardo anche alla protezione meccanica di
una linea di sicurezza come quella (non ho sottomano le norme per
controllare eventuali raccomandazioni specifiche).
Dipende comunque anche da dove transita. Se completamente all'esterno, io
attuerei in ogni caso le protezioni che ritiengo idonee *anche* in base al
rischio (da me calcolato) che tale linea possa essere danneggiata, tenendo
presente il rapporto danno-linea/rischio-vite-in-caso-incendio.
Ad esempio urti da automezzi se transita in un garage interrato o parcheggio
esterno, ecc....
Ciao
Kay

 esterno, ecc....
La linea transita completamente all'esterno, cavo FG7 in tubo PVC rigido,
altezza 3 metri da terra, escludo ogni possibilità di danno
L'unico mio problema è proteggere i VVFF che, in caso di incendio, avrebbero
quella
linea ancora in tensione.
E' sufficiente segnalarla? e se si, in che modo?
Grazie e saluti
Giuliano B.

 ha scritto nel messaggio
news:9i6tct$fi3$1...@news.mclink.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: separazione condutture imp. telefonico

Secondo voi esiste l'obbligo di segregazione totale dell'impianto
telefonico interno dalle altre condutture di segnale oltre che da quelle
di energia? L'ultima edizione della Guida CEI 64-50 si limita a
consigliare la segregazione (cap. 4.8), ma come la mettiamo con la
Norma CEI 103-1/13, “Impianti telefonici interni”, art. 13.4.035? Anche
sulle  guide blu (n. 4, pag. 148. cap 14.2) e su Tuttonormel  ( n.
10/99, pag. 17) si sostiene l'obbligo della separazione totale
(tubazioni, cassette e scatole).
Saluti a tutti
G.Franco Agnusdei Pensi

...


a mio avviso si, almeno fino a quando rimane in vigore l'attuale normativa
ingvitali

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezionatore per manutenzione

Classica diatriba manutentore-progettista, causa consuetudini.
Una sterilizzatrice e' alimentata da quadro elettrico (remoto) con
interruttore magnetotermico (anche sezionatore, come da simboli
serigrafati). Il quadro elettrico ha la portella con chiave.
Il manutentore reclama il sezionatore *locale* di fianco alla macchina,
accampando fantomatiche ed ultimissime normative (CEI??) emesse in proposito
in questi ultimi tempi.
A me risulta che sia sufficiente per la sicurezza del manutentore che egli
apra l'interruttore sul quadro, chiuda il medesimo e si porti appresso la
chiave sino a fine manutenzione.
Ovvio che il sez. locale sia una comodita', ma cio' che e' comodo non sempre
e' obbligatorio.
Non vorrei mai pero' che mi fosse sfuggito qualche aggiornamento normativo
in merito, oracolo di Carrescia compreso. A voi risulta qualcosa?
Grazie
Ciao
Kay


in senso rigoroso condivido la tua opinione.
se però il quadro di macchina non ha un sezionatore generale idoneo
o il tuo quadro di distribuzione è facilmente accessibile (o molto
remoto...) la richiesta del tecnico è ragionevole.
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

 in merito, oracolo di Carrescia compreso. A voi risulta qualcosa?
NO.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: QUADRO ITM

Ciao a tutti,
con la sigla quadro ITM cosa s'intende dire?
grazie 


Semplicemente che è un sistema IT con trasformatore di isolamento
dedicato agli ambienti Medicali, prettamente negli ambulatori di grupp
2 (per esempio sale operatorie).

 wrote:
grazie tante... alla prossima

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-8 - Variante

Un ambulatorio medico realizzato in conformità alle CEI 64-4, dovrà
continuare ad eseguire le misure strumentali previste dalle 64-4 stesse o,
con la entrata in vigore della variante, ove si richiede il collegamento ma
non la verifica strumentale, non sarà più necessario fare le verifiche
semestrali (es. EQS)
Per l'equalizzazione del potenziale conviene già impostare l'adeguamento di
un impianto con la nuova norma (spendendo di più oggi), per posi non fare
più le misure domani)???
Cosa ne pensate??
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 più le misure domani)???
Per quanto mi riguarda sì, infatti stò progettando già con la nuova norma.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 ha scritto nel
messaggio news:aZUD6.59349$s93.5...@news.infostrada.it...



Condivido le scelte.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:ec_D6.61354$s93.6...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel
messaggio news:KnaE6.64629$s93.6...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:dbfE6.66238$s93.7...@news.infostrada.it...

Ti ringrazio del dempo dedicato a leggere il mio post e per le risposte....
Non solo TNE "illumina", ma anche qualche collega che aderisce a questo NG
--
Ciao
Per. Ind. Pierluigi Ferri
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tensione di rete

Qualcuno sa perche' la frequenza della tensione di rete e' 50 Hz


Occhio non vede, cuore non duole!
Scherzi a parte, i 50 Hz  furono scelti per eliminare il fenomeno di
sfarfallio nelle vecchie lampade Edison, considerato che a questa frequenza
la persistenza dell'immagine sulla retina dell'occhio umano rende
l'impressione di una illuminazione continua.
Ma..... perchè questa domanda?
saluti
roma...@sviluppo.com



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: derivazioni con nastro isolante

Le derivazioni con attorcigliamento dei conduttori e nastratura con
nastro isolante possono essere accettabili in un vecchio impianto?
Sono vietate dalle norme CEI attualmente in vigore?
Grazie per le risposte.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Sono vietate dalle norme CEI attualmente in vigore?
SI.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

accettabili, se luogo residenziale puň essere accettato.
Grazie per la sollecita risposta, che mi lascia un dubbio: 626 e
successive modifiche mi dira' che devo ridurre i rischi, senza entrare
nello specifico tecnico di come farlo.
Sara' da valutare se e' necessario investire denaro per rifare le
connessioni, oppure se e' accettabile il rischio derivante dalle
connessioni con nastro.
Leggendo la 64-8/5 non ho trovato un esplicito divieto alla giunzione
con nastro, ho trovato "solo" che (526.1) le connessioni devono
assicurare continuita' elettrica.
Il commento 526.1 poi precisa che _quando_ le connessioni sono
realizzate utilizzando mezzi di connessione destinati a questo scopo,
questi devono essere scelti in modo tale da assicurare ... ecc.ecc.;
non specifica quali mezzi, e poi il _quando_ non mi convince.
 
Ciao e di nuovo grazie, Gof.


 non specifica quali mezzi, e poi il _quando_ non mi convince.
Il commento continua dicendo che "le norme CEI riguardanti i mezzi di
connessione sopra citati forniscono in genere sufficienti informazioni al
riguardo", di conseguenza il riferimento alle norme di prodotto CEI 23-20,
23-21 e 23-30. Le giunzioni nastrate non hanno alcun riferimento normativo.


 news:3b65897d....@news.inwind.it...
scusate l'intromissione probabilmente la mia risposta non è del tutto
pertinente ma magari vi può servire:
leggendo la cei 64/2 capitolo XI sezione 1 art11.1.02 si trova quanto segue:
"....non è richiesto alcun modo di protezione a sicurezza per le giunzioni
realizzate mediante giunzione dei conduttori a mezzo di morsetti volanti
senza l'uso di morsetti fissi e con RIPRISTINO DELL'ISOLAMENTO MEDIANTE
NASTRATURA, GUAINA TERMORESTRINGENTE E SIMILI.....
saluti da alan

 ha scritto nel messaggio
news:o1i97.952$y_3....@news.infostrada.it...

Non mescoliamo il diavolo con l'acqua santa :-)......gli argomenti sono
altri, in questo articolo si definisce cosa si intende per giunzione e di
conseguenza il tipo di costruzione che ospita tale giunzione deve essere
certificata, oltretutto la norma CEI 64-2 è abolita (eccetto la parte
polveri).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: portata cavi

C'è qualcuno che è in grado di fornirmi dati attendibili sulla portata
dei vecchi cavi BT isolati in gomma di qualità R? Per intenderci sono
quelli neri con temperatura max di lavoro pari a 60 °C.
Grazie
Franco



Ti posso fornire i dati del cavo tipo  FGOGK/3, frequentemente
impiegato negli anni 60/70/80 :
All'interno, in ambienti normali o umidi e all'esterno.
Per collegamenti mobili di macchine e apparecchi a motore o termici,
quando le sollecitazioni meccaniche del cavo sono modeste.
Qualità dei cavi
Per i cavi isolati in gomma, i conduttori sono a corda flessibile (F)
di fili in rame ricotto stagnati.
Come previsti dalle Norme, l'isolante è in gomma qualità G.
La guaina è, secondo i casi :
- di gomma di qualità Gx  - Colore nero
- di gomma di qualità Gy  - Colore nero
oppure in Biprene - Colore grigio
CEI 20-12
Sezione  | Un solo cavo in aria libera   |       
nominale | 2 anime | 3 anime | 4 anime | 
               |  attive    |   attive  |  attive    |
===============================
   1,5           19,5        17,5        15,5
   2,5           26,5        24            21
   4              35,5        32            28,5
   6              46           41,5         36,5
  10             63,5        57            50,5
  16             85           76,5         68
  25            112         101           89,5
  35            138         125           111
  50            168         151           134
  70            213         192           171
  95            258         232           207
Con guaina di colore nero, isolati in gomma di qualià G c'è anche il
cavo tipo H07RN-F - (Neoprene) i cui dati sono reperibili su qualsiasi
catalogo.
Saluti art.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione zone rischio esplosione in officina

Nel passato si è spesso detto che l'introduzione della valutazione del
rischio d'esplosione nella 626/94 (con il DL 233/03), adesso
sostituita dal testo unico sulla sicurezza dlgs 81/08, avrebbe schiuso
ai progettisti elettrici nuove opportunità di lavoro.
Ecco, adesso mi chiedono se posso eseguire tale classificazione per
una officina di riparazione veicoli.
I veicoli sono alimentati a benzina, gpl, metano, gasolio. C'è una
fossa per le riparazioni e saldatura ossiacetilenica. La cosa non
dovrebbe riguardare direttamente l'impianto elettrico, devo fare solo
la classificazione.
Fino ad adesso però (trascurando gli anni trascorsi in compagnia della
64-2) ho avuto a che fare con il rischio d'esplosione in riferimento a
centrali termiche, per cui con l'aiuto dei software di TN e delle
guide cei uscite finora sono sempre riuscito ad evitare impianti
elettrici "particolari". Si parlava di fori di emissione ed il
pericolo scaturiva dall'impianto di adduzione gas.
Insomma l'obiettivo era più dimostrare che non avevo bisogno di fare
l'impianto "a prova di esplosione"
Qualcuno ha esperienza diretta invece della classificazione in
situazioni come quella descritta ?
Francamente sto pensando di rifiutare l'incarico, ma forse mi sfugge
qualcosa.
Per la parte "venale" del compenso ne possiamo parlare in seguito ...
MazE

 una officina di riparazione veicoli.
--------cut-------------


 Per la parte "venale" del compenso ne possiamo parlare in seguito ...
A su questo c'è di tutto e di più, quindi neanche mettersi...

 A su questo c'è di tutto e di più, quindi neanche mettersi...
Ok ma stasera vogliono sapere se lo faccio e quanto voglio ...
MazE

 Ok ma stasera vogliono sapere se lo faccio e quanto voglio ...
A beh allora ;-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT - Norme CEI

Salve a tutti.
Sto scrivendo una tesina, per uso esclusivo scolastico (maturità), vorrei
prelevare alcune immagini dalla norma CEI 64-8 che ho a disposizione in
formato PDF in quanto la ditta dove lavoro ha l'abbonamento "OMNIA WEB".
Secondo voi è legale? Non vorrei che la commissione mi bocci perchè nella
tesina ho violato il Copyright....
Grazie a tutti quelli che esprimeranno pareri in merito e scusate se la
domanda è fuori luogo.
Saluti a tutti.

 tesina ho violato il Copyright....
Per uso non commerciale puoi farlo basta citarlo in bibliografia.



Grazie e scusami, ti ho risposto in mail privata.
Citerò la fonte.
Saluti, Marco.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa sulle bobine di sgancio

 Buongiorno, avrei una richiesta da fare.
 Mi serve la normativa a cui si fa riferimento alle bobine di sgancio da
accoppiare agli interruttori per garantire tramite pulsante di emergenza il
distacco dell'alimentazione.
 So che devo essere di minima tensione e non a alancio di corrente, ma mi
serve la normativa CEI a cui si riferisce.
 Distinti Saluti
 --------------------------------
 Inviato via 
http://usenet.libero.it

Premesso che, se come fai tu, tutti pretendessero le norme in questo 
modo, i pochi che sono qui lavorerebbero gratis tutto il giorno.
Detto questo, le norme, visto il tuo quesito molto vago, le trobi qui:
http://www.ceiuni.it
-- 
Saluti,
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 serve la normativa CEI a cui si riferisce.
Invero mi pare che la soglia di intervento sia data in mA,
in funzione di una differenza di potenziale sulla linea di terra.
dany
--
 Impossibile trovare il file SYSTEM.INI.
Rieseguire l'installazione di Windows...
Messaggio emesso da: VMM32.VXD

 ha scritto nel messaggio
news:62Z98Z238Z47Y1...@usenet.libero.it...


 ha
scritto:

Forse non mi hai capito.Io ho chiesto solamente a che paragrafo della CEI
64-8 potevo trovare l'argomanto che cercavo.
Ovviamente per chiedere a che paragrafo si trovino significa che sono in
possesso delle norme......capito!
saluti,
Vito


 possesso delle norme......capito!
Ho dato qualche giorno fa la risposta a questa domanda. Comunque la riposto
lo stesso:
Parte 5, Dsipositivi di comando di emergenza (537.4)
Cordiali saluti
Tullio Petroccione


Grazie per l'aiuto.
Volevo comunque dirti che non mi riferivo a te, visto che tu sei stato
l'unico a rispondermi.
Grazie nuovamente.


 wrote in message
_aiV8.110691$Kt3.2...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Definizione di "contatto pulito"

Potreste darmi una definizione di "contatto pulito"? E' prevista
normativamente o si tratta di "slang"? Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:2zDCf.66435$eD5.1...@twister2.libero.it...


 scambio oppure normalmente NC o NA comandato dal relativo relè o
centralina.
concordo si intende un contatto privo di qualsiasi tensione
ciao paperino


penso sia slang
al di là delle ovvie definizioni circa il funzionamento
non ricordo nessuna normativa (...in quale campo?)
l'unica definizione "ufficiale" che ricordo è in inglese: dry-contact
vedi se riesci a trovare qualcosa con quel termine
ciao, Zef

 l'unica definizione "ufficiale" che ricordo è in inglese: dry-contact
IMHO "dry contact" sta per contatto asciutto, in opposizione a "wetted
contact", ossia quelli dei relè con contatto a bagno di mercurio.
Contatto pulito in inglese si dice "clean contact" o molto più
frequentemente "potential free contact".
Ciao.
lucky
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vibrazioni in un portalampada a muro !?!

Salve a tutti, da un decina di giorni ho montato un portalampada nel muro
del bagno. Il portalampada aveva fase e neutro, che ho collegato tramite
scatoletta in plastica fornita all'acquisto al mio impianto di casa. Non ho
messa a terra in appartamento, ma solo un differenziale appena dopo il
limitatore dell'enel. Nel portalampada ho messo una lampadina a
incandescenza da 60W che è anche il limite consentito dal portalampada. La
forma del portalampada e a U rovesciata con un estremo a muro tramite
tassello e l'altro estremo con la lampada e copri lampada, in tutto la
lunghezza e circa 35 cm.
Succede e non so perché e se è pericoloso che il portalampada vibra, a luce
accesa o spenta, non vibra solo a interruttore generale staccato.
Sapete dirmi perché ho questa vibrazione??
Grazie in anticipo!

 ha scritto nel messaggio
news:1j1xb.147890$e6.53...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Conduttore di terra

Ciao a tutti,
Devo adeguare l'impianto di terra in uno stabilimento industriale in cui
l'installatore
di "fiducia" precedente in seguito ad ampliamenti fece posizionare diversi
dispersori a picchetto mai collegati all'anello esistente in seguito ad
ampliamenti dello stabilimento stesso.
Considerato che in genere i disperosri preesistenti a tali ampliamenti sono
collegati con conduttore nudo in ferro zincato direttamente interrato volevo
sapere
1- è possibile collegare i dispersori che attualmente no lo sono con
conduttori piatti          acciaio zincato fissati a lungo i muri
perimetrali degli edifici?
2- Se sì devo prevedere un'altezza minima di installazione?
Premetto che lo stabilimento in oggetto ha una cabina propia MT/BT         e
che sono già state realizzate le misure della resistenza di terra risultando
idonee in rif. a corrente di guasto a terra e tempo di eliminazione del
guasto.
In oltre sottolineo che il cliente preferirebbe non utilizzare conduttori
nudi interrati per evitare di dover realizzare scavi in punti ove siano
presenti passaggi asfaltati ed in tal caso il conduttore piatto non
inciderebbe esteticamente sulla facciata degli edifici.

direi che per i conduttori piatti non sussiste il problema purche' gaodano
di caratteristiche adeguate all'impianto.
sezione equivalente a quella in rame o accioaio zincato calcolate,
resistenza meccanica ... adeguate al luogo e alla tipologia dell'ambiente
ecc.
ingvitali
Chicco ha scritto nel messaggio ...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domanda banale (un po' mi vergogno :-)

ho da fare una domanda che reputo banale ma non riesco a trovare riferimenti 
normativi (forse perchè non ce ne sono?)
in una villetta facente parte di un gruppo di villette a schiera passa un 
cavo elettrico FG7OR multipolare che, partendo da un contatore di energia 
condominiale, alimenta una utenza posta nel giardino della stessa villetta, 
senza interruzioni ma attraversando le stesse cassette di derivazione 
dell'impianto di utenza (alimentato da un altro contatore di energia).
Domanda:
possono coesistere i due impianti? c'è un problema di sicurezza?
secondo me possono coesistere senza problemi. Al limite metterei un cartello 
monitore nel centralino dell'alloggio che avvisa l'eventuale elettricista 
che esistono impianti alimentati da diversa fonte di energia per cui per la 
manutenzione dell'impianto bisogna sconnettere le due sorgenti (d'utnte e 
condominiale).
che ne dite?

Il problema di sicurezza c'è ed è risolvibile con appositi
avvertimenti. Rimane il problema della servitù.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Controllo serraggio giunzioni all'interno dei quadri

Salve,
volevo sottoporvi il seguente quesito.
Volevo sapere se esisteva qualche normativa che obbligava a controllare
periodicamente le giunzioni (ad esempio quelli che serrano i cavi)
all'interno del quadro o delle scatole di derivazione.
Quanto sopra al fine di evitare, ad esempio, surriscaldamenti dovuti ad una
giunzione che con il tempo tendono ad allentarsi 

Non mi risulta alcuna norma specifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI EN 60079-10

Ciao a Tutti,
Sto effettuando una classificazione di un'industria che produce
vernici in cui, all'interno di un reparto, sono installati degli
agitatori/mescolatori.
Su ogni agitatore e' installata una bocchetta di aspirazione sagomata
che avvolge meta' della bocca del contenitore in lavorazione che e'
privo di coperchio.
In questo caso, a mio avviso, l'aspirazione artificiale da considerare
e' quella della sola bocchetta in relazione al "campo vicino"
dell'agitatore.
Pero' nella norma, ai fini del calcolo della zona pericolosa, viene
impiegato il ricambio d'aria nell'unita' di tempo (C) che, nel caso
del calcolo in interno deve essere rapportato al volume del locale.
Come puo' essere pertanto possibile, secondo voi, effettuare una
valutazione piuttosto precisa della Vz in questo caso?
L'alternativa sarebbe considerare la produzione di tutti gli agitatori
in relazione all'aspirazione ed al volume totale del reparto.
Calcolo che ho gia' effettuato e che porta a risultati molto lontani
dalla realta'.
qapla!

Hai misurato la velocità dell'aria in prossimità della sorgente di
emissione?



In prossimita' del bordo del contenitore l'aria raggiunge la velocita'
variabile tra 1 m/s e 0,4 m/s. a seconda del punto di misura.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Portata cavi multipoolari

Salva a tutto il NG.
avrei un dubbio riguardo alla portata dei cavi multipolari.
Mi spiego.
Consultando un catalogo di un produttore di cavi ho notato che, ad esempio,
il cavo FG7R-06/1kV con formazione 3x2,5mmq ha una portata in tubo in aria a
30°C di 26A; il cavo FG7R-06/1kV con formazione 10x2,5mmq ha una portata in
aria di 15,5A.
La mia domanda è la seguente: la portata del cavo multipolare 10x2,5 è
considerata con tutti i conduttori caricati? Se il cavo viene utilizzato sia
per alimentare un'utenza che per acquisire dei segnali, nel caso in cui i
conduttori caricati fossero solo 3, quale valore di portata devo
considerare?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie anticipatamente a coloro i quali vorranno sciogliere questo mio
dubbio.
Franco Fabbro

 considerare?
Il problema principale penso che sia il gradiente di scambio termico.
A parità di sezione un fascio di 3 conduttori ha uno scambio termico molto
migliore rispetto ad un fascio di 10 conduttori.
Esiste anche una tabella con i coefficienti di riduzione delle portate in
base ai vari fattori.
Prova a vedere sul sito Pirelli Cavi : 
www.it.pirelli.com

considerare?
circa 26A
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IMPIANTI

Problemi di impianti civili?
COSTI per adeguamenti dell'appartamento?
www.diemmedi.it/impianti

Problemi su impianti?
COSTI per l'adeguamento del tuo impianto?
www.diemmedi.it/impianti.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: interessi

Se non disturbiamo proveremo anche noi a chiedere e a scrivere qualcosa su
questo NG.
Saluti

Benvenuti,
--
Giuliano Beduglio
Biella
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: olio trafo

un trasformatore di 10-15anni, necessita
della verifica del contenuto di PCB dell'olio?
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 wrote in message
ruiivsg8l55jkmleg...@4ax.com...



si infatti, ma essendo relativamente giovane (anagraficamente) mi
chiedevo da quanti anni non vengono + usati prodotti conteneti PCB e
quindi se la macchina in questione meritava questa attenzione
(il cliente è un parente... capirari...)


 Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Ritengo impossibile stabilire solo con l'età se c'è PCB, l'analisi dell'olio è la
soluzione migliore. Si potrebbe interpellare il costruttore del trasformatore che con
il numero di matricola può risalire alle caratteristiche dell'olio, sempre che non
sia stato sostituito o aggiunto.
Se poi c'è la conferma della presenza del PCB devi stare attento a come agisci,
perché le apparecchiature che contengono questi oli dovevono essere denunciati alla
ex USL e se non sbaglio sono scaduti i termini.
---
Ambro


mi pare prorogati fino al 31 dicembre


La proroga è fino al 31-12-2000, infatti !
A tal riguardo, qualcuno può suggerirmi delle marche d'olio non contenenti
PCB e PCT in alternativa al classico olio minerale ?
Le sto cercando disperatamente, ma gli uffici tecnici di molti grossisti a
cui l'ho chiesto sono andati in crisi....
Devo provvedere a sostituire il fluido in due trasformatori ONAN da 630 kVA
e non ho potuto accertare neanche il quantitativo necessario.
Qualcuno ha dei riferimenti anche approssimativi ?
Grazie e saluti

 wrote in message
ruiivsg8l55jkmleg...@4ax.com...


 wrote in message
rZTK5.47562$3K3.1...@news.infostrada.it...

E' difficile valutare il quantitativo dalla potenza, comunque considera
1KVA= 1Kg olio. Quando si esegue una sostituzione è comunque norma eseguire
sul trafo un trattamento fisico on site di degasaggio, deumidificazione e
filtrazione per eliminare l'umidità e gli altri inquinanti che impregnano la
carta del nucleo. Quanto al tipo di olio, bisognerebbe usare quello indicato
nei dati di targa.
Per saperne di più oppure per un preventivo puoi visitare il sito
www.seamarconi.it
 oppure, se lo desideri, lasciare il tuo recapito a
ber...@seamarconi.it
Agostino

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: reazione al fuoco

Un locale in cui non è richiesto il CPI può utilizare componenti in
classe 0-1.

 classe 0-1.
Scusate, la classe è chiaramente peggiore 0-2