Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziali su UPS

Saluti a tutto il NG, ho un problema un po' particolare..
sul manuale di un UPS trifase-trifase leggo:
il differenziale a monte deve essere di tipo B;
la corrente differenziale deve essere almeno di 500 mA
il ritardo intenzionale almeno di 300mS
cerco fra le primarie ditte del settore... e non trovo un differenziale
modulare che abbia tali caratteristiche!!
contatto la ditta fornitrice, la quale afferma che alcune ditte (non sa
naturalmente quali, di preciso) a catalogo hanno dei differenziali con toro
separato di tipo B...
rifaccio una verifica (ancora le devo controllare tutte...) ma ancora
niente!!
qualcuno ha già risolto un problema del genere???
gradirei notizie (marca e al limite articolo...)
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel
messaggio news:%nI9a.182083$YG2.5...@twister1.libero.it...


Mi ricordo di aver visto un interruttore differenziale modulare
quadripolare di tipo B nel catalogo Siemens
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html


Infatti solo Siemens fa differenziali di questo tipo ma è una sigla
commerciale in quanto non esistono differenziali di tipo B puoi mettere
qualsiasi marca e devi mettere differenziali di tipo A.
Ciao
Mauro

 commerciale in quanto non esistono differenziali di tipo B puoi mettere
il differenziale di tipo B *esiste*, non è una marca commerciale, e non ha
nulla a che vedere con il tipo A.
Il differenziale Siemens è un tipo B, molto costoso in quanto è
sostanzialmente costituito da due differenziali messi assieme altrementi non
si riescono a individuare le dispersioni in cc.
Ovviamente è tutto riportato sulle norme di prodotto

CUT
Ringrazio coloro che mi hanno risposto;
CMQ il mio problema č trovare un differenziale di tipo B Selettivo... tutti
quelli presenti in catalogo sono istantanei (e con Idn 300 mA)...
Esistono dei differenziali toroidali con le caratteristiche come da mio
precedente post??


quadripolare di tipo B nel catalogo Siemens
E vedo anche qualcosa sul catalogo ABB, strano ... sembra identico!
F800


 precedente post??
Mi pare di aver già risposto ad una domanda del genere; ad ogni modo
informati bene sul Varimat di ABB, è già stato impiegato per la soluzione di
simili problemi.
Un'altra soluzione, ampiamente utilizzata ma non conforme completamente alle
norme, è l'impiego di un relè differenziale+trasformatore: tecnicamente
funziona egregiamente, il punto è che i relè differenziali sono dei "sensori
di corrente differenziale" e pertanto non possono (o meglio, potrebbero)
essere impiegati come protezione.
Per quanto riguarda la considerazione che il tipo B di ABB sembra il Siemens
è necessaria una piccola correzione: quello di ABB non sembra, ma E' il
Siemens ed è lo stesso che mette a catalogo anche Merlin Gerin.
Un differenziale del genere ha dei costi di produzione pazzeschi, non è
pensabile data l'esiguità del mercato che ogni azienda si faccia il suo.

Anche magrini per problemi dovuti agli UPS e a circuiti FM ove siano
alimentati
più terminali ha consigliato l'utilizzo dei sui differenziali con
caratteristica SI.
A me hanno risolto i problemi di interventi casuali dovuti alle dispersioni
dei condensatori
verso terra delle apparecchiature elettroniche che se avvengono
simultaneamente per
piu apparecchi possono provocare l'intervento del differenziale classico di
tipo A.
Saluti
Scattolin

Non sono sicuro ma mi sembra che ABB faccia un differenziale di tipo B
... vedi sul catalogo dei modulari
