Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento 46/90

Ciao a tutti
pongo questo quesito a cui non so dare risposta:
Mi trovo un grande locale di una stazione ferroviaria adibito a ricovero
autoveicoli. Ad un muro vi sono una decina di contatori ENEL alimentanti
diverse utenze in mono e trifase. C'è una via cavi comune (canalina in ferro
forata) da 400 mm. Alcune utenze hanno i montanti con cavi multipolari non
propaganti l'incendio e altri partono con cavi unipolari a doppio
isolamento. Si possono questi ultimi fare correre insieme agli altri e
lasciarli come sono?
Grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:8pmf4g$odf$1...@nslave1.tin.it...

Si, se tutti i cavi sono isolati per la tensione nominale dell'impianto
elettrico (minimo 300/500 V).
Se non sono tutti cavi con guaina con isolamento minimo 450/750 V (doppio
isolamento) è necessario collegare a terra il canale metallico e soprattutto
essendo una massa, la conduttura deve essere protetta dai contatti
indiretti.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

 wrote in message
8pn7do$7n4$1...@nslave2.tin.it...

A mio avviso possono coesistere solo per un breve tratto.
Poi i singoli montanti devono necessariamente viaggiare
in condutture separate, a meno che non siano costituiti tutti da cavi
multipolari con annesso conduttore di protezione, oppure separato con tubi e
cassette esclusivi. I montanti
poi non vanno interrotti sino all'ammarro d'utenza cosi è possibile
prevedere la protezione dai sovraccarichi (del montante) anche a valle del
montante. Il canale metallico va comunque messo a terra.
Saluti. Pierluigi

 >




A monte!
---
Ambro

 Saluti.
La protezione del montante dal cortocircuito và fatta a monte.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


E' verissimo scusate l'errore ma volevo proprio scrivere a monte . Ma a
volte lo stress.......gioca brutti scherzi.

 Per. ind. Michele Guetta.
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio deve essere fatta a monte la
protezione di tutte le sovracorrenti, sovraccarichi compresi, e per tutte le
condutture, e  non solamente per i montanti.
La protezione da cortocircuito deve essere fatta a monte per tutte le conduttore
ed in qualsiasi luogo.
---
Ambro


Scusate se umilmente insisto , ma se la linea è costruita in modo tale da
rendere
nulli o quasi i rischi da C.C. (es. linea diretta c/cavo multipolare in
partenza da contatore ed ammarro diretto al centralino d'appartamento ,
senza derivazioni per strada), mi pare proprio che la suddetta protezione ,
sia consentito , nonché corretto , farla anche a valle (il generale del
cenralino d'appartamento). A meno che non ci si trovi appunto in luoghi
particolari.
Se sbaglio prego correggetemi.

 Se sbaglio prego correggetemi.
la protezione va installata nel piu' breve tratto possibile e comunque non
oltre i 3 metri. 64.8....art. ?
Se il limitatore del contatore dell'ente distributore svolge questo servizio lo
puoi omettere 64.50...art. ?
Questo lo aggiungo io: in questo caso devi recarti all'ente, far uscire i loro
tecnici per far verificare il tipo, marca, modello del loro interruttore, anno
di fabbricazione, curve di intervento ecc.... se e' idoneo a svolgere questo
lavoro. e se si assumono  la responsabilita' della linea...e' fatta. hai
risparmiato le 30.000 lire del limitatore
saluti
silvio

 wrote in message
39CA6A39...@inwind.it...

Vuol dire che è cambiato qualcosa e non mi sono aggiornato , oppure chi
scrive le guide blu vol. 1
edifici civili pag 45 (con i riferimenti normativi CEI 64-8/4 sez 473) è un
fessacchiotto.
Oppure che tu hai torto.
Per carità non si offenda nessuno , stiamo solo chiacchierando , ultimamente
ho visto che qualunque cosa si scrive su questo NG finisce spesso a
parolacce.
Saluti cordiali e buon lavoro a tutti.