Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pompe antincendio





Secondo la norma UNI 9490 
l'alimentazione alle pompe antincendio deve essere fatta con linea indipendente, 
funzionante anche in caso di apertura di tutti gli nterruttori.


Per rispettare questa condizione devo 
mantenere in tensione almeno un trasformatore della cabina elettrica anche 
quando si preme il pulsante d'arresto generale.


 


1) Esistono particolari prescrizioni in 
merito al trasformatore in tensione anche dopo la pressione dell'arresto 
generale ?


2) Se l'incendio fosse in cabina elettrica, 
come togliere tensione a tutto ?
 


 


Ringrazio anticipatamente per 
ogni possibile aiuto.
-- 

+------------------------------------------------------------+
| BOTTIZZO 
Per. Ind. Mauro  C.so Italia, 6 - 12051 Alba (CN) |
| 
Tel.:       +39 (0) 173293191    
Fax:    +39 (0) 173449889 |
| E-mail:     

m.bot...@areacom.it
                          
|
|                                                            
|
| 
http://www.areacom.it/html/area/homepage/bottizzo/main.htm
 
|
| 
http://www.alphacomm.it/bottizzo/
                          
|
+------------------------------------------------------------+
| 
Componente della commissione Internet del Collegio Periti  |
| 
Industriali della Provincia di 
Cuneo                       
|
|                                                            
|
| 
http://www.mtrade.com/perindcn
                             
|
| E-mail: 
peri...@mtrade.com
                                
|
+------------------------------------------------------------+ 

 



tutto ?
Tocchi un tasto dolente, qualche anno fa anche il buon Carrescia ha
iniziato una discussione con un comandante dei VVF, il quale
pretendeva che l'impianto fosse fuori tensione ma che le pompe
funzionassero...bisogna valutare caso per caso. Parlando con dei VVF,
dicevano che a volte fanno staccare tutto dall'Enel, vanificando cosi'
i ns scervellamenti...
Su una cosa son tutti daccordo...le motopompe diesel, ma costano
parecchio!!!!
Alessio

    Secondo la norma UNI 9490 l'alimentazione alle pompe antincendio deve
essere fatta con linea indipendente, funzionante anche in caso di apertura
di tutti gli nterruttori.
    Per rispettare questa condizione devo mantenere in tensione almeno un
trasformatore della cabina elettrica anche quando si preme il pulsante
d'arresto generale.
    1) Esistono particolari prescrizioni in merito al trasformatore in
tensione anche dopo la pressione dell'arresto generale ?
    2) Se l'incendio fosse in cabina elettrica, come togliere tensione a
tutto ?
    +
    Giuliano ha scritto:
    purtroppo non sono un esperto di questo argomento, so dirti che in un
caso analogo (locale cinematografico con cabina di trasformazione posta nel
cantinato di proprietą ENEL) I VVF hanno chiesto il locale trasformazione a
prova di incendio,  Lo sgancio avviene sul lato MT, perņ rimane il cavo ENEL
che attraversa il cantinato.
    Effettivamente occorre sentire il parere preventivo del comandante VVF e
sperare che il suo successore abbia la stessa idea.
    Ciao, Giuliano
 
gibe...@tin.it

...



    Dimostrazione pratica che non esiste dialogo e coordinazione fra
enti di diverse competenze.
    Il risultato finale è che chi fà le normative non tiene conto dei
fattori implicati e dei disagi che crea.
    Disagi a progettisti, installatori e utenti.
    Però si può dire che loro hanno fatto il loro dovere. Hanno fatto
le leggi a favore della sicurezza.
    Se poi non sono applicabili o se per applicarle bisogna accollarsi
dei costi esorbitanti a loro non interessa. Il loro lavoro l' hanno
fatto.
    Quanto viene a costare un impianto che soddisferebbe le parti in
questione? Ammesso e concesso che il luogo ne permetta l' esecuzione?.
    Saluti.
    Bruno