mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help magnetotermico-

Ciao a tutti,
sapreste dirni quali sono i criteri di scelta di un interruttore
magnetotrmico?
Può essere messo a tutela delle persone?
Grazie

kjglg

 wrote in message
lUnF5.16369$Z95.5...@news.infostrada.it...

In verità non è molto breve la procedura di scelta di un interruttore
magnetotermico, comunque alcuni criteri possono essere: il potere di
interruzione, la curva di intervento (in funzione della natura del
carico...), il numero di poli, la corrente nominale In scelta in modo che
risulti  Ib<In<Iz , ed ancora la curva di intervento (in funzione della
lunghezza massima protetta), ed altro ancora...
L'interruttore magnetotermico può essere messo a "... tutela delle
persone..." se con questo termine si  intende la protezione dai contatti
indiretti e purchè esso sia coordinato con l'impianto di terra in funzione
dello stato di esercizio del sistema (Sistema TT, TN-S, TN-C) [risulta però
quantomeno conveniente accertarsi del coordinamento strumentalmente].
In definitiva è consigliabile, in genere, affidarsi ad interruttori che
siano oltrechè magneto termici anche differenziali.
----------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza
http://web.tiscalinet.it/laurenza

Grazie mille!


Bè io di magnetrotermici...forse magnetotermici?!
Cmq, un magnetotermico, nn interviene (come erroneamente credono la maggior
parte degli impiantisti) quando la corrente che lo attraversa, supera la sua
corrente nominale, ma secondo una particolare curva descritta dalle norme
CEI (23-3 credo?!) in cui si evidenzia la differenza tra curva B, C o D; ma
nn dilunghiamoci troppo, nn dobbiamo mica scrivere un libro di impianti!
Allora, il magnetotermico può essere messo a tutela delle xsone? che
significa a tutela? volevi dire se si può attuare una protezione dai
contatti indiretti?!
A meno che la tua utenza nn sia alimentata con un sistema TN (TN-c TN-s),o
c'hai un impianto di terra con una Rt dell'ordine del milliohm, il
magnetotermico interverrebbe solo quando lo stesso è attraversato da una
corrente circa 3-5 In (curva B ->0,1s), quindi nn ti protegge x niente!
Noi tutti sappiamo come il nostro organismo è sensibilissimissimissimo alla
corrente elettrica e già con una corrente di 30mA, si rischia brutto (anzi
forse nn si rischia, è sicuro!..! )
Cmq morale della favola, se (come penso), hai un utenza monofase che vuoi
proteggere dai contatti indiretti, installa un magnetotemico-differenziale
da 30mA a monte dell'impianto (sotto il contatore) e vai tranquillo che se
hai anche una cacca di impianto di terra, nn ci resta nessuno!
Spero di esserti stato utile
Ciao
Passo e chiudo
Scintill@'82

non preoccuparti non devo installarlo nel mio impianto, era soltanto una
domanda  (x un concorso) a cui dovevo rispondere, comunque grazie lo stesso,
ho già trovato ulteriori fonti.
Ciao e grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cercasi programmatore PLC

Salve a tutti.
Sto sviluppando una piccola macchina automatica. Della meccanica me ne
occupo io, il problema è il PLC, sia hardware che software. Cerco
dunque qualcuno che collabori con me nello sviluppo. A grandi linee il
PLC deve gestire 2-3 ingressi e 5-6 uscite, il resto delle operazioni
non gestite da sensori è temporizzato da timer.
E' indispensabile la presenza in zona Misano (RN).
Rispondere via mail a 
max...@libero.it

non gestite da sensori č temporizzato da timer.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: densità di fulminazione diretta a terra

Qualche buona anima mi può controllare il coefficiente Nt per il
comune di Solaro (MI)?
Grazie 1000
Andrea.


4
ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:47de8c0b$0$16021$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pannelli fotovoltaici

nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici
di circa 10 m^2 con possibililità di restituire
energia all'Enel in BT , vi è necessità di
dispositivi contro il parallelo involontario
nell'interfaccia ?
grazie
p 


Per i sistemi in rete l'inverter ha già integrato le protezioni
necessarie.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri elettrici

Vi sarei grato se fosse possibile avere informazioni sui seguenti
quesiti:
- 1) Nel caso vengano effettuate delle modifiche elettriche ai
circuiti ausiliari di un quadro elettrico, per esempio MCC, QBT, ecc.,
l'installatore deve certificare le modifiche da lui apportate oppure
dovrà certificare l'intero quadro?
- 2) Quali sono le condizioni in cui si è obbligati a installare una
protezione differenziale? Visto che più volte trovo quadri elettrici
dove alcuni circuiti, (per esempio circuito prese, circuito luce, ecc)
è presente una protezione differenziale, mentre altri circuiti, come
quelli di alimentazione quadri di avviamento esiste la sola protezione
magnetotermica?. E' da premettere che a sua volta nel quadro di
avviamento non sempre è presente una protezione differenziale.

 avviamento non sempre è presente una protezione differenziale.
La protezione differenziale non è obbligatoria, semmai è obbligatorio
proteggere dai contatti indiretti e per fare questo le modalità sono
molteplici. Per esempio, generalmente negli impianti di illuminazione
pubblica in classe II, non si montano differenziali e non si realizza
l'impianto di terra in quanto la protezione dai contatti indiretti è data
dal sistema di protezione a doppio isolamento.
Cmq, parlando di sitemi di protezione dai contatti indiretti ad interruzione
dell'alimentazione, generalizzando, diciamo che nei sistemi TT diventa
obbligatorio utilizzare i differenziali, altrimenti non si riesce a
coordinarsi con il valore di resistenza dell'impianto di terra. Nei sistemi
TN si potrebbe farne a meno ma lo si utilizza soprattutto nelle utenze
terminali.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: urgente

Domanda: se in una linea trifase senza neutro uso un differenziale con
neutro, questo può avere scatti indesiderati?
Grazie



No. O meglio, gli scatti indesiderati non dipendono dall'assenza del
neutro.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


Se non attacchi il neutro a monte il diff. non staccherà mai . Se hai dubbi
prova con il test.

: Se non attacchi il neutro a monte il diff. non staccherà mai . Se hai
dubbi
: prova con il test.
:
Perché fare disinformazione fino a quensto punto?
Come funziona un differenziale? Il problema del tastino di prova è
marginale.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:a4ruuv$iu3$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Prova con il dito invece... e vedi se stacca...
mm

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttori limitatori

Quando è opportuno impiegarli e quale norma ne regola l'utilizzo?
Saluti
Ing. Davide Giulivo
P.S.: da 3 anni non mi occupo più di impianti elettrici (sigh....) e
devo rimettermi in pista, a livello pratico in particolare...
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:6475f2e77398b19c9da...@mygate.mailgate.org...


 tutti limitatori per costruzione
magnetotermici modulari tutti limitatori??
Se intendiamo erroneamente con il termine "limitatori" che non sonsentono di
assorbire un corrente maggiore a 1.45*In
senza intervenire effettivamente lo sono... ma se + esattamente intendiamo
che limitano l'energia specifica passante I^2*t allora sarei cauto a dire
che i modulari sono limitatori
Ciao Luca :-)

 ha scritto nel messaggio
news:8lAf8.43827$v7.16...@twister1.libero.it...


 devo rimettermi in pista, a livello pratico in particolare...
la tua risposta è stata che tutti i modulari sono limitatori...
ora secondo me per non confondere le idee... per limitatore (di corrente di
c.to
 
c.to
 e non di potenza contrattuale ovviamente) normalmente si intende o
un fusibile (il limitatore per eccellenza!) oppure uno scatolato solitamente
solo magnetico da porre al Power Center xchè ci sono alcuni (forse
troppi...) trafo in parallelo su una sbarra omnibus
in fine se metti un modulare a protezione di  un 
c.to
 
c.to
 con basso cosfì
(tu parli di un 0.5) o hai un corrente simmetrica di pochi kA oppure temo
che vedrai esplodere il modulare...:-)
ciao Luca

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: veneto - piano regionale illuminazione

la legge regionale sull'inquinamento luminoso prevedeva i
piani comunali della luce e quello regionale.
Pero' da qualche anno non seguo l'andamento della questione.
Qualcuno sa se è mai stato predisposto il piano regionale
e conosce qualche esempio di piano comunale da studiare 
per affrontare la questione... giusto per non dovermi inventare
tutto.... 
Grazie
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

non mi risulta sia stato promulgato
ad ora esiste solo la mappa regionale delle fasce di rispetto
ciao
sandro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: serve il progetto (studi tecnici)

un paio di settimane fa ho letto velocemente che qlc menzionava il fatto che
nonostante si superino i 200 mq gli studi professionali non necessitano di
progettazione...se e cosi me lo potete confermare con tanto di riferimento
normativo?..
gia che ci  sono un altro paio di domandine lo sgancio per le strutture
commerciali superiori ai 200 mq quando lo usate? (aldila del carico
d'incendio..tipo alberghi o magazzini con deposito con carico d'incendio
elevato..) io lo uso con il criterio del valore economico della
struttura....
altra cosa... quando sganciate l'i.e. in una struttura dove c'e'
un'alimentazione di sicurezza (la struttura e un CED) sganciate anche il
secondario dell UPS?! e obbligatorio?
grazie
A

secondario dell UPS?! e obbligatorio?
Se l'UPS e' all'interno dei locali, e' poco utile aprire il secondario
(ci sarebbe comunque tensione). Se e' all'esterno bisogna sganciare.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 secondario dell UPS?! e obbligatorio?
Vedi sopra. Diventa obbligatorio nel momento in cui i VV.F devono entrare
per spegnere l'incendio e siccome un UPS eroga sempre energia l'unico modo è
quello di collocarlo in un apposito locale compartimentato e separato dagli
altri locali.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cablaggi negli apparecchi di illuminazione

Ciao, sto costruendo degli apparecchi contenenti fino a 4 tubi 
fluorescenti 36W. Uso quegli attacchi "volanti" che trovo dal mio 
fornitore di materiale elettrico.
Per i cablaggi, ho notato che all'interno degli apparecchi disano usano 
un cavetto in rame rigido unico, non composto cioe' da tanti filetti. 
Questo e' l'ideale per incastrarlo dentro gli attacchi.
I fornitori di materiale elettrico non hanno pero' a disposizione tale 
cavo, ho provato da Sacchi, Galli e MEF. Un negozio di lampadari mi ha 
detto che potrebbe fornirmi un cavetto rigido siliconato ma i tempi di 
attesa per una matassa da 50-100m sono biblici.
Che alternativa posso usare? Ripeto, sono cavetti che vanno e vengono 
dagli alimentatori elettronici per alimentare tubi da 18 o 36W
grazie
Alessio Sangalli

Alessio Sangalli ha scritto:

Usano quello per due motivi, è più facile da manipolare dal robot che 
esegue il cablaggio, si incastra perfettamente nei morsetti a molla.
Io ho avuto lo stesso problema, ho risolto usando  piedini e reattori 
con morsetti a vite.
Il filo rigido è difficile da trovare in quantità modiche.
In alternativa potresti usare del filo rigido smaltato da avvolgimento 
motori infilandolo nell'apposito tubetto isolante (praticabile per 
tratti corti, 1 metro circa)

 tratti corti, 1 metro circa)
si grazie per la dritta!
ciao
as

 dagli alimentatori elettronici per alimentare tubi da 18 o 36W
prova da Distrelec, cercando in Elettronica/Elettrotecnica/eccetera finoa
arrivare a "fili"
ciao, Piero

 cavo, ho provato da Sacchi, Galli e MEF. 
Visto il riferimento di fornitori ritengo che tu sia di Lecco o zone 
limitrofi.
Se ti interessa io ho quel cavo.
Penso che sia preferibile la risposta in privato:
am.r...@virgilio.it
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente più sicuri?
http://www.no1984.org

 arrivare a "fili"
Grazie interessante!!
ciao
as

 Se ti interessa io ho quel cavo.
Ciao ho provato a scriverti ma non ho ancora avuto ripsosta. Ci sei? 
ping ping...??
ciao
as

in Francia usano fili rigidi per tutte le applicazioni (evidentemente è la
normativa a imporlo).
se vai in Francia(o ordini online) dovresti trovare fili rigidi di ogni
sezione e colore...e non potranno certo dirti che costa carissimo perchè è
un prodotto specializzato e poco richiesto. :-)
ciao


Ti ringrazio, ma dove trovo un negozio francese online?!
ciao!
as

 
Scusami, non hai ricevuto i messaggi che ti ho mandato in privato?
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [ITALIA] - INGEGNERE

Studio Tecnico di Ingegneria operante nei settori di seguito elencati:
-Progettazione Impianti elettrici industriali e civili;
-Consulenza per Implementazione Sistemi Qualità Aziendali conformi allanorma
UNI EN ISO 9002;
-Consulenza per adempimenti ai Decreti Legislativi 626/94 e 494/96;
offre supporto e/o collaborazioni a società e/o aziende su tutto il
territorio nazionale.
Per informazioni: ing. Raffaele Bernardo Tel. 03482606628
Tel/Fax: 0823759068
e-mail:ingbe...@tin.it

Raffaele Bernardo ha scritto:

Ma un professionista non dovrebbe evitare la pubblicità?
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

 :o) Ciao

 
Era proprio quello che intendevo.
Ciao, Giuliano
-- 
***********************************************************


 
roma...@sviluppo.com
...Mmmm...
puoi essere piu' preciso?...Scusa ma non ho capito cosa intendi per
legge.
Io sono una ditta (moolto piccola...) e faccio l'installatore, perche'
non posso mettere un' inserzione dicendo quello che faccio?....o almeno
dove mi e' proibito metterla ?
E' vero che la pubblicita' migliore e' quella che ti fanno i clienti, ma
anche l'altra non guasta ;o)
e poi sono convinto che se uno fa pubblicita', ha un motivo...magari e'
agli inizi e non e' conosciuto....
Vorrei pero' sapere di quale legge parli..
Grazie :o)

cucciolo ha scritto:

Giuliano ha scritto:
non credo che sia una Legge, quasi sicuramente uno delle
regole deontologiche dei professionisti.
Ovviamente è diverso per una Ditta, società, ecc. Che
possono fare tutte le pubblicità che vogliono.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dimensionamento cavo

Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto.
Devo dimensionare una linea lunga 60 m che deve portare circa 416 A in BT
(400V). La caduta di tensione percentuale non deve essere superiore del 1,5%
(6V).
La linea alimenterà il quadro generale di un complesso industriale (partenza
dalla cabina con 5 cavi unipolari, 3di fase 1 neutro e 1 PE, sistema TN-S).
Che tipo di cavo mi consigliate?
Sulla base di quali tabelle fareste il calcolo della sezione?
Quale sezione scegliereste?
(io ho visto che per esempio con una sezione di 240 mmq la deltaV% rientra
il quel limite, ma la portata è insufficente, specialmente se si considera
che possibilmente deve essere previsto un possibile futuro aumento di
potenza del complesso del 20%, nel quale caso Ib=500 A)
Grazie a tutti coloro che risponderanno, e buon lavoro a tutti quanti.
Ciao

 ha scritto nel messaggio news:g7nkc.1786$%x6...@news.edisontel.com...

per posa in tubazione interrata, (tutti in un unico tubo) 2 cavi del 240 per fase danno una portata di 522 A e una caduta di
tensione dello 0,8 %

 ha scritto nel messaggio
news:c6t05s$ftc3s$1...@ID-157731.news.uni-berlin.de...

Grazie mille. Un altra cosa:
ma mettendo così due cavi in parallelo per fase devo osservare particolari
prescrizioni?

 prescrizioni?
essendo nello stesso tubo direi di no, se fossero in piů tubazioni bisogna mettere un conduttore per fase in ogni tubo, in pratica,
non mettere tutta la R in uno la S nell'altro ecc. ecc..

 ha scritto nel messaggio
news:c6t0o8$fu41j$1...@ID-157731.news.uni-berlin.de...

Ho Capito, grazie mille.
Ti auguro una buona giornata.

 ha scritto nel messaggio news:c6uish$63l$5...@newsread.albacom.net...

tecnica,  in questo modo si annulla il campo magnetico e i conduttori non sono interessati da correnti parassite.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quali pile usare?

quali sono le diverse tipologie di pile in merito al principio di
funzionamento reperibili in commercio? quali sono le caratteristiche
di ciascuna tipologia di pila?

Da' un'occhiata qui...
http://www.duracell.com/oem/Primary/
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto CEI 64-2 (2^ edizione) e app. B: impianti idonei per C3Z1

Salve, dovrei verificare la rispondenza di un impianto realizzato 
nell'84 alle norme allora vigenti... si tratta di una centrale termica a 
metano da 250.000 kcal/h, quindi si applicava la CEI 64-2 (2^ ediz), e 
realtiva Appendice B. Non sono in possesso di questa edizione della 
norma... quindi spero che qualcuno possa aiutarmi !
1) Dato che l'apertura di aerazione non è proprio a filo soffitto, si ha 
una zona C3Z1 tra il soffitto e il lato superiore di tale apertura: vedo 
che occorre - per gli eventuali impianti in questa zona - un impianto di 
tipo AD-FE e componenti Ex-d (o anche Ex-e per quelli "non innescanti"): 
??? vorrei sapere che requisiti devono rispettare le condutture ed i 
componenti in questo caso (e se risultano adeguati i tubi protettivi 
isolanti IP44 o IP55 , oppure privi di giunzioni ?)
2) Per il resto del locale, nelle zone C3Z2 occorre(va) impianto AD-FT: 
quindi sono a posto se sono rispettati i seguenti requisiti ?
  - involucri IP44 sia metallici che isolanti
  - cavi con Uo/U = 450/750 V
  - sezionatore generale esterno, vicino l'ingresso
  - interruttore luce esterno, vicino l'ingresso
ci sono altre prescrizioni da rispettare?
occorrevano prese interbloccate?
Grazie
P.S. se ci fosse qualche documento interessante, vi sarei grato 
dell'indicazione di link alle relative pagine internet, o dell'invio 
alla e-mail lev77 (punto) bin77 (chiocciola) 
libero.it
 [NB: togliere i 
numeri...]
Grazie !

 occorrevano prese interbloccate?
No.
Non conosco lo scopo di questa perizia, ma prima di rifare gli
impianti ricordati che se applichi le norme attuali quello diventa un
lugo ordinario.

Mike ha scritto:

Grazie mille!
Credo che l'impianto sia a posto (ricontrollerò con le tue preziose 
informazioni), quindi non andrà modificato, né riclassificato; farò 
spostare appena la lampada a soffitto, ora in zona C3Z1 (non credo sia 
marcata Ex-e...), abbassandola di quei 10 cm necessari a portarla in 
C3Z2 (il tubo protettivo è flessibile).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: carico incendio secondo CEI81-1

Salve a tutti... c'e' qualcuno che sa rispondere al seguente quesito?
Un albergo (con circa 120 camere) è da considerarsi struttura con rischio
d'incendio ridotto (<20kg/mq) oppure ordinario (20-45kg/mq).
Grazie a chi mi possa risolvere il dubbio anticipatamente
Luca

 wrote in message
WFnP7.242800$sq5.11...@news.infostrada.it...

Il carico d'incendio non dipende da quante camere ha l'albergo, ma da quanto
materiale ho all'interno inteso come legna equivalente Kg/mq, percui l'unico
modo è che telo fai dare dal tecnico antincendio, oppure telo calcoli......
Buona fortuna.
Saluti.
                        Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione di Trasformatori: possibili soluzioni.

Pongo all'attenzione del NG un'argomento interessante da approfondire.
La protezione dei trasformatori.quando basta il fusibile e quando è
necessario l'interruttore automatico.
Tralasciamo la disposizione dei vari sezionatori di linea e di terra.
CASO 1: Un  solo trasformatore.
Per garantire la selettività tra le apparecchiature dell’utente e quelle
della società distributrice installate in cabina primaria fino a 400 kVA si
possono impiegare interruttori di manovra-sezionatori con fusibili, per
potenze superiori a 400 kVA interruttori automatici con due o tre relè di
massima corrente a tempo indipendente con corrente di intervento istantaneo
non superiore a 600 A.
Questo e' quanto si legge su una direttiva dell'enel, in giro pero' si sente
spesso dire che va bene il fusibile sino a 630 kVA.
Qual'e' il vostro parere in proposito ?
CASO 2: Due trasformatori in parallelo.
Qui mi sorge qualche dubbio:
E' sufficiente mettere una sola protezione generale ( fusibile o
interruttore automatico a seconda della potenza complessiva) e poi dei
semplici sezionatori per le due alimentazioni ai trasformatori? Supponiamo
due trasformatori da 250 kVA, io ci aggiungo sempre anche un fusibile per
ogni trasformatore.
Ma nel caso di due trasformatori da 800 in parallelo ?
CASO 3: Cella di arrivo, 100 metri di cavo, Cabina con 2 trasformatori in
parallelo ( supponiamo da 800 kVA)
Come valutate una soluzione del tipo:
Interruttore automatico in cella, sezionamento generale di quadro e per
proteggere i due trasformatori due soli fusibili.
Come vi comportate ( o comportereste) voi ?
--
Saluti
Ivan

 ha scritto nel messaggio
news:Obh%8.22043$GV2.5...@twister2.libero.it...


 RISPOSTA  AL  CASO  2 :
Nel caso di due trafo in parallelo è ancora più complicato ottenere il
rispetto dei vincoli della DK5600.
Infatti, un cto. cto. a valle delle sbarre dei due trafo, raddoppia la Icc
che vede la linea MT a monte; devi verificare se con la potenza dei due
trafo, tale Icc sia superiore a quella max. consentita dal distributore;
questo mi sembra alquanto difficile con trafo della potenza da 800 kVA.
RISPOSTA AL CASO 3 :
Si ritorna sempre all' impossibilità di garantire la corretta selettività
con il disp. generale del distributore, a causa del PARALLELO, che raddoppia
la Icc; pertanto delle due l'una : o si separano i due trafo e si verifica
la strada indicata in 1 o niente !


 interruttore dell' ente.
Quindi non rispetteresti il DK5600?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 31-30 locali con pericolo di esplosione (centrali termiche)

Qlc mi sa da un link esaustitivo per questa normativa. in particolare mi
servirebbero le zone di classificazione
grazie
A

 servirebbero le zone di classificazione
Non conosco link in merito, se non comprarsi la normativa e studiarsela :-).
Per quanto riguarda le zone, la norma le classifica così:
Zona 0: luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi
un'atmosfera esplisiva per la presenza di gas;
Zona 1: luogo dove è possibile sia presente durante il funzionamento normale
un'atmosfera esplisiva per la presenza di gas;
Zona 2: luogo dove non è possibile sia presente un'atmosfera esplisiva per
la presenza di gas o se ciò avviene, è possibile sia presente solo poco
frequentemente e pre breve periodo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Perfetto mi sono spiegato male io :-S le zone ok gia le sapevo pero mi
servirebbe qlc disegno d'esempio sulla normatica specifica
Grazie
A

se non vuoi aquistare le norme, prova a guardare sul sito del cei
ci sono info su alcuni luoghi dove puoi consultarle gratuitamente
ciao
sandro

 servirebbe qlc disegno d'esempio sulla normatica specifica
Cioè ? Scusami vorrei aiutarti ma la materia è abbastanza vasta e la tua
domanda troppo generica. Rispetto alla norma precedente (CEI 64-2) la 31-30
è molto generica e di fatto la sua consultazione non è sufficiente per
elaborare una classificazione. Per poterla applicare in Italia è stata
pubblicata una guida cone dei relativi esempi di classificazione, che però
sono solo indicativi sul modo di affrontare il problema, di fatto dati i
vari parametri e considerazioni in gioco, se 10 progettisti fanno una
classificazione su uno stesso ambiente possono ottenere 10 risultati
diversi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesito su Classe II

Dovrei progettare un impianto di illuminazione pubblica per illuminare
particolari all'interno di un piccolo centro storico. Abbiamo optato per dei
proiettori a ioduri metallici che però sono in Classe I. Se uso il quadro
elettrico di alimentazione in Classe II e il cavo di isolamento equivalente
FG7OR, posso considerare gli involucri dei proiettori masse estranee e
risparmarmi l'impianto di terra.
Ciao

risparmarmi l'impianto di terra.
No.
Ciao, Goofy

grazie per la risposta... la scelta del tipo di proiettore e lampada è
legata sia alla morfologia dell'abitato sia ai soggetti da illuminare.
Visto che complessivamente non impegnerò piu di 4kW...mi conviene
l'alimentazione monofase o no?
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:qb5f2258jps4j5ohq...@4ax.com...


l'alimentazione monofase o no?
Perché no?
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme per i cancelli

Quali sono le norme che bisogna applicare nell'installazione dei cancelli
elettrici?
Grazie
vs...@libero.it

 elettrici?
Sono le Norme UNI 6512
La 46/90 si ferma (forse), alla linea di alimentazione
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: HELP: normative parametri misure dispersione

Mi sarebbe molto utile sapere
misure minime di dispersione richieste dalla legge 46/90

misure minime di dispersione richieste dalla legge 46/90
A quali dispersioni ti riferisci??


??????????????
ing.vitali


Se intendi sapere i valori richiesti delle protezioni differenziali, ti dirņ
che il DPR 447/91 richiede, per gli adeguamenti, un valore di Idn pari a
0,03 A.
Per il resto occorre fare riferimento alle norme CEI
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 misure minime di dispersione richieste dalla legge 46/90
  l'isolamento delle parti attive da quelle di altri circuiti e dalla
terra con prova a 500 V non deve essere inferiore a 0, 5 Megaohm, (64-8,
612.4.3)
quindi 1mA
per apparecchiature di elaborazione dati (particolari), la dispersione
può essere superiore, non posso dirti altro non possedendo la CEI 74-2
ciao
silvio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Correnti vaganti

Ho un problema su di un impianto idrico di una civile abitazione, che a dire
dell'idraulico sono stati corrosi dalle correnti vacanti per colpa di un
impianto di messa a terra eseguito male.
Chi ha esperienze o quant'altro in merito .......
Ringrazio anticipatamente
Distinti saluti
          ROSA Marco
e-mail:mr...@netbusiness.it

Le correnti vaganti sono un po l'alibi degli idraulici, il problema
dell'ossido riduzione lo si ha quando un tubo di rame (o altro metallo)
passa, ad esempio, dal terreno all'aria, non è che l'impianto di terra ne
aggravi molto la situazione (a meno che non si tratti di un impianto di
terra funzionale o di una cabina elettrica).

Mi pare di ricordare si manifesti in generale anche su tutta la lunghezza della
tubazione a causa dell'energia ceduta dall'atrito del liquido contro la
tubazione.
saluti. Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Testo Unico Edilizia

Al 1° Gennaio 2007 mancano circa 10 giorni , ma non mi pare ci sia in
vista alcun decreto di attuazione della sezione impiantistica del
T.U.E. 
Ci aspetta l'ennesima proroga? Chi ne sa qualcosa?

ing.ciampichetti ha scritto:

Visto che nessuno mi ha ca*ato , mi rispondo da solo .. visto mai
potesse essere utile a qualcun altro : mi è appena arrivata la
newsletter di Tuttonormel dove si dice che è stata approvata
l'ennesima proroga , stavolta al 01/05/2007.
Roba da guiness. Saluti.

 Roba da guiness. Saluti.
Perchè, pensi che sia l'ultima proroga? ;-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezione minima cavi apparecchio CE 1800W

Come da titolo, quale e' la sezione minima per un'apparecchio da vendere
sul mercato europe, da 1800W di potenza continua a 220V ?
- sezione consigliata ?
- sezione obbligata ?
Roberto Deboni

 - sezione obbligata ?
Nessuna, almeno che non non ci sia una norma armonizzata di tipo C
(ovvero specifica della tipologia di prodotto) che prescriva una
sezione minima. In ogni caso le norme tecniche sono facoltative per
cui il costruttore può anche non seguirle l'importante è che soddisfi
i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle direttive applicabili e
lo riporti nella documentazione tecnica a disposizione delle autorità
in caso di controllo.

 i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle direttive applicabili
Appunto, quale e' questo requisito minimo di sicurezza per un carico di
1800W ?
Roberto Deboni

 1800W ?
Non c'è, i requisiti minimi di sicurezza della direttiva BT sono molto
generici, ogni costruttore quindi fa le proprie valutazioni e scelte
anche a fronte di prove. Io ho indicato una mia considerazione. Non so
di quale elettrodomestico stiamo parlando, solo se c'è una norma
armonizzata specifica del prodotto ci può essere l'indicazione di una
sezione minima, in ogni caso dergoabile dato che le norme non sono
obbligatorie. Diverso è il caso del prodotto con marchio di qualità
per esempio IMQ, in questo caso è l'organismo notificato che in
funzione dell'incarico assegnato (verifica fascicolo tecnico, verifica
prototipo, verifica qualità produzione, ecc.) garantisce la sicurezza
o le prestazioni dell'apparecchiatura.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: "progettino"

Ciao a tutti, sono Giuseppe e sono installatore di impianti elettrici da
svariati anni. Premetto che pensavo di conoscere abbastanza bene la 46/90 ma
.....
ad un mio cliente intenzionato ad aprire una piccola attività commerciale
(superficie utile c.a 50mq, superficie totale locali c.a 100mq) è stato
richiesto dal Tecnico Comunale il "proggettino" dell' impianto elettrico
redatto da tecnico abilitato.
Cosa devo dire al mio cliente ?

 ha scritto nel messaggio
news:AH9g8.53983$v7.19...@twister1.libero.it...

Rispondere che ai fini della L. 46/90 e DPR 447/91 per il tipo di attività
non è richiesto l'obbligo di progetto in quanto escluso dal campo di
applicazione, che verrà in ogni caso consegnata la D.C. al termine dei
lavori e che se continuano a richiedere il progetto il responsabile del
procedimento sarà denunciato per abbuso di ufficio.
Ovviamente, bisogna essere certi di aver ragione (Non è che c'è una CT
superiore a 35 kW ? Mah...).
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

Premetto che non conosco il termine "proggettino".  :-)))))))))
In base al regolamento d'attuazione della Lg. 46/90 ovvero il DPR 447/91
art. 4 comma 1 ".... la redazione del progetto è obbligatoria.....nei
seguenti impianti...." "...immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, .... qualora la superficie superi i
200 mq."
spero di essere stato esauriente.
Alan da Milano

In base al regolamento d'attuazione della Lg. 46/90 ovvero il DPR 447/91
art. 4 comma 1 ".... la redazione del progetto è obbligatoria.....nei
seguenti impianti...." "...immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, .... qualora la superficie superi i
200 mq."
Ho dimenticato di aggiungere il comma c)
"il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici ....... con
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio in
caso d'incendio."


 (superficie utile c.a 50mq, superficie totale locali c.a 100mq) č stato


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavo di potenza e cavi di segnale

Dovrei far passare un cavo di alimentazione insieme a cavi di segnale, 
basta un FROR oppure devo usare un FG7OR? Posa in interni (canalina in 
plastica).
Grazie


E' sufficiente il FROR 450/750 V.


Dipende , se la canalina ha il separatore , le classiche cordine
possono passare in uno scomparto mentre i cavi di segnale
nell'altro,altrimenti se passano insieme va bene il fror 450/750 v.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Studio dentistico

Qualcuno mi può indicare quali sono le norme da seguire tenendo conto che è
presente anche un apparecchio radiografico, per dentisti, e un
elettrobisturi.
Grazie
--
--

 wrote in message
8chrap$bnv$1...@pegasus.tiscalinet.it...


la 64-13? )
Sì, è la CEI 64-13, riporto la descrizione:
TITOLO  
Guida alla Norma CEI 64-4 "Impianti elettrici in locali adibiti ad uso
medico"
SOMMARIO  
La presente Guida tratta principalmente delle condizioni di sicurezza
delle installazioni elettriche nei LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO usati,
nelle condizioni ambientali specificate nella Norma CEI 64-4, da personale
adeguatamente istruito sull'uso corretto e sui pericoli connessi a tali
uso. Essa ha lo scopo di spiegare le prescrizioni di sicurezza in maggior
dettaglio e di illustrare gli interventi periodici per garantire che gli
impianti elettrici siano efficienti. La numerazione , i titoli ed i
riferimenti (salvo le figure le tabelle e dove diversamente indicato) sono
relativi alla Norma CEI 64-4 (1990): sono riportati solo gli articoli per
i quali vengono forniti chiarimenti. Questa Guida è diretta non solo alla
realizzazione dell'impianto elettrico, ma anche al suo uso e mantenimento.
In particolare il personale medico deve prestare notevole attenzione in
quanto gli impianti sono realizzati anche sulla base delle destinazioni
d'uso locali e pertanto non tutte le attività mediche possono essere
svolte in tutti i locali.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione conformità

In una piccola casa in legno con superfice inferiore a 20 mq non soggetta a 
concessione edilizia e destinata come rimessa attrezzi, per l'impianto 
elettrico � necessario fornire al committente la dichiarazione di 
conformit�?
Grazie

 Grazie
Si, la dichiarazione di conformità va sempre redatta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Planimetrie su supporto informatico

Gentilissimi tutti,
Sono un progettista elettrico e sono qui a porre un quesito magari stupido
ma č la prima volta che mi capita una situazione cosě...ho preso un bel
lavoro di tipo civile...allo studio del geometra che si occupa della parte
edile ho chiesto, come ogni volta, le planimetrie dei locali in cad...ma lui
non lavora in cad e mi ha dato le planimetrie su lucido A0...per me adesso č
un problema perchč lavoro tutto su cad e non ho neanche un
tecnigrafo...dovrei pazientemente riportare il tutto su cad...ecco il
quesito:
1. il tempo che impiego a portare tutto su cad lo addebito al committente?
2. č giusto che il geom. mi dia i disegni su lucido?
Scusate se mi sono dilungato un po'....
 Grazie a tutti

2. è giusto che il geom. mi dia i disegni su lucido?
Dipende da come eravate d'accordo.
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:aQEtc.253660$hc5.10...@news3.tin.it...


2. è giusto che il geom. mi dia i disegni su lucido?
Tutto è possibile, ma non sensato, a meno non sia un 
fabbricato progettato ante-cad e rimasto fermo 10 anni almeno.
Non è credibile esista ancora un geometra che non usi un CAD.
Qualcuno ti ha detto che avresti dovuto specificarlo, ma
ormai penso si possa ritenere scontato che vengano forniti
i disegni su file di una nuova costruzione.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

Non è credibile esista ancora un geometra che non usi un CAD.
Ti sembrerà incredibile ma è vero. 
(E comunque a ripulire alcuni file di disegni fatti male si impiega
più tempo che a rifare tutto)
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:g0ieb0lupbund66gc...@4ax.com...


Da quanto ne so, ancora nessuna norma.
E' vero però che in molti bandi pubblici quello che era la copia
"riproducibile" è stata sostituita dalla copia in formato elettronico.
Sempre da quello che so, non sono poche le dissertazioni in merito, spesso
nascono dagli standard non ancora definiti dei formati alettronici, sei
sicuro che tra dieci anni ti servirà un CD con i file in DWG? o sarebbe
meglio PDF? In pratica l'evoluzione dei SW potrebbe rendere inutilizzabile
l'archivio "storico" di alcuni documenti.
Marco F.

 ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net


io ho abbandonato le copie su carta a favore delle copie in PDF,
cioč a fianco del file origine, tengo sempre copia del consegnato
al cliente in formato acrobat.


 2. è giusto che il geom. mi dia i disegni su lucido?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina MT/BT + trasfo BT/MT ???.....Spiegatemi......

Nell'azienda dove lavoro, dovendo provare dei motori asincroni trifasi a
6 kV, hanno preso un trasformatore ONAN da 1000 kVA, 7 kV/400 V,
vcc%=5%, Dyn11 che servirą ad elevare il prelievo dalla BT alla MT
necessaria per alimentare i motori.
In pratica, l'azienda ha una cabina MT/BT (di realizzazione recente) con
2 trasformatori in parallelo che fornisce la BT necessaria allo
stabilimento. Per provare i motori il trasformatore di cui ho parlato
preleverą i 400 V.
Ha senso una soluzione del genere?
Tra l'altro, i motori asincroni verrano provati solo a vuoto. Non c'č
anche un problema di basso cosfi? Siccome al momento non vedo ipotesi di
"rifasamento" come va interpretata la cosa? Mi sembra strano che
l'azienda voglia pagare sovrapprezzi per basso cosfi.....
E poi, quali apparecchiature "dovrebbero" sistemare lato BT e lato MT?
In pratica, essendo interessato da un punto di vista tecnico a
"supervisionare" il tutto, cosa devo "controllare" che venga fatto a
dovere?
Spero mi rispondiate perchč sono molto interessato a questa cosa e per
me č anche un'occasione per riprendere confidenza con certe
problematiche di impianti.
Saluti
Davide
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 me è anche un'occasione per riprendere confidenza con certe

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Campeggio. Obbligo di progetto?

Un installatore mio cliente mi ha chiesto se l'impianto elettrico di un
campeggio è sottoposto ad obbligo di progetto di profess. abilitato.
Secondo me, considerato:
- che è all'aperto tranne i bagni
- che le linee sono interrate
- che le piazzole sono solo 10 (per il momento)
- che non c'è nessuna concentrazione di materiale incendiabile o esplosivo
- che non ci sono luoghi ad uso medico
il progetto non è formalmente necessario.
Che ne pensate?
Ing. Giorgio Floris - Oristano

 ha scritto nel messaggio
news:Sd_U7.26878$o9.8...@news1.tin.it...

Vista la limitata estensione, se i bagni non superano i 200 mq :-) allora
non è soggetto a progettazione.
Se l'impianto elettrico è completamente all'aperto (se i bagni non fossero
alimentati), oltre a non essere obbligatorio il progetto non è soggetto
neanche alla L. 46\90.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

non è soggetto a progettazione.
Se non c'e' una centrale termica a gas, per il riscaldamento dei
servizi e per la produzione dell'acqua calda.
Buon Natale
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:Sd_U7.26878$o9.8...@news1.tin.it...


6kW??
Assolutamente no.


La 64/8 dedica ai campeggi una sezione apposta, quindi esiste una
normatica specifica. Ergo obbligo di progetto.
Le colonnine per l'energia devono avere determinate caratteristiche,
verifica le cadute di tensione, profondità di posa dei cavi (min 50cm)
ricordando che se le piazzole sono dedicate a tende ci sono molti che
piantano picchetti lunghi come pali del telefono.
Alessio


 Ergo obbligo di progetto.
Se resta vero quanto dico sopra, e basta rileggere i due riferimenti, mi
sembra di no, non è obbligatorio.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

a memoria).
Giusto. Il progetto e' obbligatorio quando vige normativa specifica
per ambienti MARCI o uso medico.
Ad esempio la normativa specifica c'e' anche per i bagni, senza che
sia obbligatorio il progetto di un professionista.


Hai ragione.
Scusate.
Alessio


Alessio
Niente scuse, paga da bere :-)
Ciao.


In merito al campeggio io direi proprio che se il contatore non supera i 6kW
di potenza, il progetto non è necessario!!!
Casomai sarebbe bene che l'installatore seguisse in tutti i casi le
indicazioni date dalla guida del Prof. Vito Carrescia.
Saluti Marco di Padova
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra

Salve a tutti, premetto che non sono un elettrotecnico, siccome ho ricevuto
pareri discordi, volevo sapere se esiste una norma che mi obbliga a
predisporre dei collegamenti elettrici di messa a terra di una pensilina
metallica, che non ha illuminazioni collegate, della superficie di circa 130
mq da realizzarsi in una scuola.
Un saluto
Vittorio

 ha scritto nel messaggio
news:HV79a.6486$zo2.2...@news2.tin.it...

L'argomento è molto controverso e non di facile spiegazione, cmq ci provo.
E' obbligatorio solo se può essere considerata una massa estranea, ovvero
una massa metallica che può portare un potenziale diverso rispetto a quello
di terra dell'impianto elettrico. Per sapere se è una massa estranea bisogna
verificare che abbia una resistenza verso terra inferiore a 1.000 ohm, che
porti "all'interno" un potenziale diverso da quello di terra (per esempio il
tubo metallico dell'acquedotto) e che possa essere accessibile rispetto
all'impianto di terra. Se la struttura è completamente all'aperto e non c'è
il rischio che qualsiasi persona (per esempio anche in fase di manutenzione)
possa toccare simultaneamente un massa collegata all'impianto di terra
rispetto alla massa estranea non la considero massa estranea. Vedi per
esempio i pali metallici degli impianti di illuminazione pubblica in classe
I rispetto alle recinzioni metalliche.
IMHO non la collegherei a terra, ma sicuramente qualche amante del
"giallo/verde" non sarà d'accordo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 scrisse:

se non c'è un impianto elettrico nella pensilina (o a portata di mano
di questa) a che pro metterla a terra?
neanche x i fulmini x' troppo piccola.
ma, dato che io sostengo che se costa meno accontentare che discutere,
accontento... 1 picchetto senza pozzino costa meno di 50€.. ovvero un
ora di discussione...
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 accontento... 1 picchetto senza pozzino costa meno di 50?.. ovvero un


 accontento... 1 picchetto senza pozzino costa meno di 50?.. ovvero un

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: neutro ballerino

buongiorno a tutti
la mia caldaia a metano ha problemi e va in blocco a causa del neutro, che
si sposta a caso tra 3 e 65 volt alternata (misurato con il tester rispetto
alla terra).
la rete pero' e' sempre 233 volt.
ma il neutro non dovrebbe essere a 0 volt ?
esiste qualche norma che mette dei limiti o enel fa quello che vuole?
grazie a voi e al tempo mite

mancatutto ha scritto:

In un sistema TT il conduttore del neutro si deve considerare sempre
attivo.

Mike wrote:

Questo è vero, ma dai dati riportati, sembra che il neutro non sia a terra,
quindi l'Enel sta distribuendo un sistema IT, e questo non è bene.
Prova a fare la misura della resistenza dell'anello di guasto, se non riesci
a fare la misura oppure ottieni un valore molto alto (supponendo che la
resistenza dell'impianto di terra dell'utente è buona) allora hai la
conferma che il neutro è isolato. Se chiami il servizio guasti normalmente
intervengo per risolvere il problema.
ambro

 scrisse:

cas2553@iperboleX .
bo.it
Per scrivermi rimuovere la X dall'indirizzo
Massima del giorno:
"Nessun uomo e' tanto ricco da potersi ricomprare il passato." Oscar Wilde

buongiorno a tutti



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: qualcuno mi può rispondere per piacere

salve sono un tec.elettronico e telecomunicazioni  volevo sapere se qualcuno
sa in quale ordine o albo mi posso iscrivere per le certificare i progetti
delle reti lan e telefoniche sia civili che industriali
grazie dell'attenzione ma sono incasinato
ciao a tutti

grazie dell'attenzione ma sono incasinato 
Questo è evidente.
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.sergiosimonetti.com

 ho un diploma conseguito in un istituto tecnico di stato

 ha scritto nel messaggio
news:ah5qqt$ggk$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 > ho un diploma conseguito in un istituto tecnico di stato
vai sul NG
free.it.discussioni.periti-industriali
visualizzabile anche tramite web all'URL:
http://black.serverdedicato.com/~mynewsgate/main.php?ng=free.it.discussioni
.
periti-industriali
E leggi il [manifesto] [faq] [long]
Saluti.

 ha scritto nel messaggio
news:ah5pl5$g1e$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Se ho ben capito hai frequentato un IPIA (vecchio IPSIA) per cui non puoi
iscriverti in nessun albo o meglio non puoi esercitare la professione di
progettista di impianti, se invece mi sono sbagliato devi iscriverti presso
il Collegio dei Periti Industriali della tua provincia ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Distanza lampada-alimentatore elettronico

Ciao a tutti.
Devo installare un centinaio di alimentatori elettronici dimmerabili per
fluorescenti Dulux 55W, il problema e' che per questioni di temperatura,
avrei necessità di collocarli, anziche' vicino alle lampade come prescrivono
le case costruttrici, ad una distanza di 5-8 metri per metterli in un luogo
"freddo".
I problemi che, secondo me, si creano aumentando la distanza sono: la
sezione dei conduttori, che va maggiorata per compensare "l'effetto pelle",
in quanto l'alimentazione avviene, se non erro, tra i 40 e 120 kHz, e
l'emissione di radiodisturbi, per l'effetto "antenna" dei fili.
Secondo Voi se utilizzassi fili di sezione maggiore, pensavo 1,5 mmq.,
considerando che il carico è di 55W, ed usassi dei doppini twistati od un
cavo schermato potrei  farcela?
Tenete presente che nell'ambiete non ci sono apparecchiature che lavorano in
radiofrequenza e  che il percorso dei fili tra lampade-alimentatori, avviene
in un profilo ad "U" di metallo, che quindi dovrebbe fare gia' da schermo.
Grazie
Giorgio Spada

 Giorgio Spada
Certo, ma scherma i tuoi cavi dai disturbi esterni e non viceversa.....
          ciao, lele

           ciao, lele
Non č assolutamente vero !
Il cavo coassiale usato come "unbalanced" (calza a massa) č perfettamente
simmetrico.
Ovvero scherma sia in trasmissione che in ricezione...altrimenti come
spieghi che il cavo coassiale del mio ricetrasmettitore in VHF con 50 W che
passa a fianco del centralino TV, non gli da il minimo disturbo, mentre se
uso un portatilino nelle vicinanze con 10 mW non vedo piů la TV ?
Saluti, Alex


Falso quello che dico io o quello che dice Giorgio ?
Se alludi a me, mi sa che dovresti ripassare un po di teoria sui cavi
coassiali.....se non alludevi a me...ok !

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: "Domotica e automazione dell'edificio"

Salve a tutti sono un perito industriale, mi occupo di progettazione
elettrica civile ed industriale, all'interno di un'azienda.
In questo periodo ho deciso di avviare uno studio tecnico che si occupi
principalmente di domotica e automazione dell'edificio. Quindi offrendo un
servizio di supporto sia per gli studi tecnici sia per le aziende di
installazione per l'analisi, la fattibilità e lo sviluppo delle funzioni e
dell'integrazione dei sistemi presenti.
Scrivo questo per raccogliere pareri, proposte ed eventuali critiche da
parte di tutti , ringraziando anticipatamente e possibilmente mandatemi
eventuali e-mail all'indirizzo sottoindicato.
Lamberti PI Marco
lma...@comm2000.it

 eventuali e-mail all'indirizzo sottoindicato.
Per adesso non ho molti pareri perchè seguo poco l'argomento, penso comunque
che sia un campo che dovrà svilupparsi moltissimo.
Ricorda sempre che un buon progettista deve conoscere bene anche tutti gli
altri campi dell'installazione elettrica.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it