Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico disastrato

Ciao a tutti
Un amico sta per prendere in affitto un appartamento il cui impianto
elettrico è, a dir poco, disastrato.
Non esistono tracce, i fili sono direttamente 'murati', non vi è quindi
presa di terra nè possibilità di interventi di sostituzione dei fili.
Le prese sono vecchie e per lo più penzolanti.
Il proprietario afferma che a norma di legge è solo obbligato ad installare
un salvavita dopo il contatore, a me pare un pò poco; presumo che la legge
obblighi il proprietario per lo meno a mettere l'impianto sotto traccia e a
una decente presa di terra (soprattutto per gli elettrodomestici).
Ho ragione? Può questo mio amico costringere il proprietario ad ammodernare
l'impianto?
Se qualcuno fosse così gentile da rispondermi, lo faccia anche in e-mail,
non seguo il newsgroup.
Grazie
--
Saluti appallottolati
Comitato per l'assistenza alle vittime del Plug&Play

l'impianto?
Prima di tutto attenzione a non firmare un contratto di affitto per un
appartamento "nello stato di fatto in cui si trova"
Secondo: non è vero che basta il salvavita, potrei riempire 10 pagine di
spegazioni tecniche, ma riassumo elencando quello che sicuramente, il
proprietario è obbligato a fare:
- installazione protezioni differenziali (salvavita) e magnetotermiche
- impianto di terra
- Dichiarazione di Conformità della Ditta abilitata che ha eseguito i
lavori.
Se la Ditta installatriche è corretta e competente non potrà fare a meno di
sistemare completamente l'impianto, se la Ditta è poco seria e non rilascia
la Dichiarazione il Proprietario è in difetto.
Se la Ditta rilascia la Dichiarazione ma non ha fatto bene i lavori......si
può denunciare alle autorità competenti.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento e spiegazione.
Ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it


No, l'impianto non e' in regola.
Anche prima del DPR 447/91 (prescrizione del differenziale), era in vigore
la 186/68 (obbligo di fare gli impianti a regola d'arte).
Gli impianti a regola d'arte sono quelli fatti rispettando le norme CEI.
Ne consegue che prima o dopo il 1991 gli impianti devono rispettare le norme
CEI.
Non credo basti una qualsiasi dicitura contrattuale per fare passare buono
l'impianto. Gli articolo contrattuali che vanno contro le leggi sono da
sempre nulli.
Saluti, Mauro.

è vero che la legge 46/90 prescrive per l'adeguamento degli impianti
precedenti il '90 l'installazione del differenziale ma non basta:deve
anche realizzarsi la protezione contro i contatti diretti e le
sovracorrenti.
da quanto mi sembra di capire sia l'una che l'altra non sono
verificate; tieni conto poi che impianti tanto vecchi quasi
sicuramente hanno un isolamento dei conduttori inferiore a 0.5Mohm.
inoltre molto spesso sono realizzati con piattina da 0.5 e perciò non
protetti contro le sovracorrenti (a meno che l'interruttore generale
sia da 5A)
concludendo, mi sembra proprio che il proprietario abbia l'obbligo di
ristrutturare o rifare l'impianto.
saluti
sandro
ah, l'impianto di terra è obbligatorio solo nei luoghi di lavoro
(parlo di adeguamenti alla 46/90!!!!)

Ringrazio tutti per i preziosi chiarimenti!
Ciao

 (parlo di adeguamenti alla 46/90!!!!)
Hai ragione. Il D.P.R. 447 ( regolamento di attuazione della Legge 46/90 ),
considera adeguati gli impianti di appartamenti preesistenti all' entrata in
vigore della Legge e senza impianto di terra, se protetti da interruttore
differenziale con Id non superiore a 30mA.
A questo riguardo avrei qualcosa da esprimere, ma lo farò su un nuovo messaggio.
Il tema sarà il seguente:
Leggi, Norme ed etica professionale.
Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile

Leggi, Norme ed etica professionale.
Ciao, attendo il primo messaggio con impazienza :-))


(parlo di adeguamenti alla 46/90!!!!)
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email