Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Validità Appendici CEI 64-2

Sto progettando l'impianto elettrico di un'attività artigianale contenente:
Cabina di verniciatura
Locali contenenti il generatore di aria calda
Locale deposito vernici infiammabili
Vorrei progettare il tutto utilizzando le varie appendici della CEI 64-2 (e
quindi utilizzando la vecchia classificazione) in quanto più semplice da
utilizzare. Per quanto è a vostra conoscenza le appendici sono state
abrogate oppure possono ancora essere utilizzate? (la premessa ala norma CEI
31-30 dice che le appendici della norma CEI 64-2/A, in attesa di nuove guide
CEI e norme CENEL, se non vengono abrogate possono essere applicate sia per
la classificazione sia per la scelta dei tipi di impianti elettrici a
sicurezza anche oltre la data del 31/12/97).
Vi ringrazio in anticipo per la cortese attenzione
--
Distinti Saluti
Francesco Gorini

 sicurezza anche oltre la data del 31/12/97).
Fino a quando non vengono pubblicate nuove guide le appendici della 64-2/A
si possono applicare. Cmq il problema non è la classificazione con la 31-30
bensì l'applicazione della 31-33 per la scelta del tipo di impianto e
apparecchiature a sicurezza da utilizzare; applicando l'appendice mi ritrovo
nella peggiore della ipotesi con un semplicissimo impianto AD-FT. Nel caso
in cui dovessi applicare la 31-33 le soluzioni sono ben diversificate.
L'unico modo per stare tranquilli è che la ventilazione sia tale (efficacia,
grado e disponibilità) da determinare un luogo non pericoloso.
Saluti.

 sicurezza anche oltre la data del 31/12/97).
Questo vuol dire che applicando un'appendice posso applicare anche la
Norma
(CEI64-2), ma non viceversa.

 wrote in message 39466947...@tin.it...


 Non è applicabile la CEI 64-2/A
Il locale deposito vernici e ovviamente a servizio della cabina di
verniciatura. Perchè non dovrebbe esser applicabile la CEI 64-2/A ?
Saluti
Francesco Gorini

 wrote in message
8i6c7o$4te$1...@nslave2.tin.it...



L'appendice D della 64-2/A riporta all'at. D1
"Nella presente Appendice si considerano i luoghi in cui si eseguono
verniciature utlilizzando sostanze infiammabili. La presente Appendice
si può applicare altresì, per similitudine, ai luoghi in chi si eseguono
incollaggi, laccature, smaltature, splamature, ecc, con sostanze
infiammabili"....
Da quanto sopra è chiaro che non elenca anche i depositi delle relative
sostanze, è non ha nessuna importanza se queste vengono utilizzate in
quei luoghi. L'ambiente defenito nell'appendice risulta esclusivamente
il locale di verniciatura.
Ciao, Ambro


Vedi sopra
Ciao, Ambro

Cari colleghi vorrei sottoporvi a un quesito.
Se ci fosse un software con applicativi grafici per le zone di estensione e
l'immisione dei dati automatica con risultato immediato (tipo Zeus, Deck,
ecc..) pensate sarebbe una cosa valida
oppure un onere in più che aggrava sulla nostra professionalità, già carica
di tributi e costi fissi.
Datemi se possibile una risposta per poter proseguire in questo mio intento.
Per rispondere persolnamente inviate a 
favaro...@libero.it


Distinti saluti
F.P.

 scrisse:

ma sai che il cross post è male?
e se vuoi vendere un programma x' non lo dici direttamente?
benvenuto nel mio killfile.
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)