Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cambio tensione corrente elettrica

Salve,
il negozio di mio padre ha ricevuto due settimane fa una raccomandata dal
fornitore di corrente elettrica in cui si annunciava un cambio della
tensione di rete da 220 trifase a 380 trifase.
Nella lettera veniva inoltre specificato che loro si accollavano tutte le
spese per le modifiche della rete fino al contatore mentre le modifiche
all'impianto elettrico e di ogni macchina ad esso collegata sono a carico
nostro.
In pratica a parte le modifiche all'impianto elettrico, risulta che un
tecnico dovrà mettere le mani su ogni macchinario per "aggiornarlo" alla
nuova tensione ed inoltre un paio di motori dovranno essere sostituiti o
modificati per poter funzionare con la 380.
E' corretto il comportamento del fornitore oppure è possibile rivalersi
almeno in parte per le spese da noi sostenute per l'adeguamento
dell'impianto elettrico e dei macchinari?
Grazie.
Andrea.

 modificati per poter funzionare con la 380.
Sei sicuro?
Se non erro, si può facilmente ridurre la tensione direttamente nel quadro
elettrico, senza dover intervenire sui macchinari...
Massimo

A parte il fatto che non vedo un motivo realmente valido 
di tale cambio da parte
del fornitore, a me sembra un bel sopruso.



chiedo scusa non avevo letto bene... pensavo che si trattasse di un cambio
da mono a tri e non riuscivo a capire..

 e' a prezzo industriale
?? Sono entrambe trifase, non basterebbe un semplice trasformatore al punto
di fornitura?

 ha scritto nel messaggio
news:ceofgb$q9h$1...@lacerta.tiscalinet.it...

La tensione normalizzata trifase è 400V (per il fornitore ancora 380 V) e
pertanto il fornitore sat giustamente adeguando tutte le forniuture che non
rientrano ancora nello standard. Normalmente questo accade anche in
coincidenza con l'installazione dei nuovi contatori elettronici.
L'onere e responsabilità del fornitore si ferma al punto di erogazione,
tutto il resto è di competenza del utilizzatore. Nel caso specifico si può
procedere nel seguente modo:
1 - installare a valle  del contatore un trasformatore trifase 400/230V e
rialimentare l'impianto esistente senza modificare nulla;
2 - prendere l'occasione per adeguare l'impianto agli standard vigenti.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


No il cambio ci viene imposto.


Mi dispiace non avevo specificato il tipo di negozio: è una
panetteria-pasticceria.
Alimenteresti forno, cella di lievitazione, frigoriferi, impastatrici... da
un trasformatore?
Ciao.

 2 - prendere l'occasione per adeguare l'impianto agli standard vigenti.
Non è un'occasione, è un cambiamento forzato.
Comunque grazie per la risposta.
Ciao,
Andrea.



?? esistono trasformatori da svariati MW eventualmente.
Si tratta di fare una valutazione dei costi, e in particolare verificare se
in caso di ampliamenti/sostituzioni sono ancora reperibili sul mercato forni
ecc. a 220 3F.
Per il quesito iniziale (se puoi rivalerti...) no, nessuna possibilità.
Pensandoci bene è anche giusto che sia così ;-)
Ciao


secondo te come fa a passare da 10.000 volt a 380? per grazia
ricevuta? esistono tutti i trasformatori del caso... piuttosto
mi stupisce che esistano ancora macchine che funzionano
a 220 3fase... e' da una vita che nn si usa piu'... almeno da 40anni...
controlla che non abbiano al loro interno un trasformatore
per adattarle al 220... magari basta eliminare quello !
alberto

 un trasformatore?
Come ti hanno gią detto: si. La trasmissione dell'energia elettrica viene
effettuata
usando trasformatori ed altri elementi...

 panetteria-pasticceria (forno, impastatrici...).
Considera che quello che trova il cavo che esce dall'alternatore di una
centrale elettrica
è un trasformatore.

 impastatrici... da un trasformatore?
 tutto e` alimentato da uno o piu` trasformatori
 perche` il tuo negozio non dovrebbe farcela ?
 un saluto da
 Sebastiano Venabile

...

scusate l'ignoranza. come sarebbe "220 trifase?" la 220 non è monofase
che scarica sul neutro, e la trifase solo 380?

 che scarica sul neutro, e la trifase solo 380?
Forse sei giovane ma tempo fa la 220V era trifase e la monofase era 127V

 Non č un'occasione, č un cambiamento forzato.
Ma per piacere... Ma dove avete vissuto fino adesso? La tensione č stata
standardizzata da un bel pezzo in Europa.


 ma tempo fa la 220V era trifase e la monofase era 127V
ecco allora svelato l'inghippo