Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: misura della tensione tot. di terra

Ma con il sistema voltamperometrico in un impianto di terra di medie
dimensioni vale sempre l'articolo della C.E.I. 11-8 (anche se non piu
valida) al punto 4.01.04 ovvero
spostare progressivamente la sonda di tensione fino ad ottenere per  piccoli
spostamenti differenze di tensione trascurabili, in quel caso il valore
letto sarà quello cercato nella misura.
Il mio problema e che non riesco a realizzare una diagonale amperometrica
4-5 volte la diagonale la rete di terra e allora mi chiedevo se nella norma
cei 11-1 ci fosse un richiamo simile... io ho trovato solo questa citazione
" si ritengono accettabili variazioni di lettura modeste, ad esempio non
superiori al 5% ogni 100 m di spostamento della sonda di tensione, oppure,
per impianto di piccole dimensioni, al 1% ogni 20 m di spostamento"....
che ne pensate?
grazie
A

Delle due sonde ausialiarie la sonda amperometrica viene posizionata
nel punto più lontano possibile e non viene più spostata.
La sonda voltmetrica viene spostata ad ogni misura da una posizione
"vicina" all'impianto fino a raggiungere la sonda amperometrica (io la
sposto di 10 m ogni volta).
All'inizio la sonda voltmetrica è posizionata in un punto del terreno
in cui è presente potenziale dovuto alla corrente di misura e quindi
indica un valore inferiore a quello reale.
Allontanandosi questo fenomeno si attenua fino ad esaurirsi.
Quando cominci ad avvicinarti troppo alla sonda amperometrica si crea
un fenomeno opposto e la lettura indica valori superiori a quello
reale.
Riportando graficamente i valori dovresti ottenere un valore crescente
che nella zona centrale presenta un "piatto" o regione quasi
orizzontale. La media dei valori nella zona "piatta" è secondo quello
che probabilmente è più vicino al vero valore della tensione totale di
terra.
Purtroppo non sempre si riesce ad ottenere un andamento così chiaro in
quanto nel terreno sono presenti elementi che disturbano la misura e
quindi anche ad una certa distanza dall'impianto i valori misura
possono non essere quelli attesi.
Se questo fenomeno è tale da non consentirti l'individuazione della
zona "piatta" prova a riposizionare le sonde in una direzione diversa.
Tutto questo vale naturalmente per un impianto posizionato da solo in
un bel prato. Se ti trovi in una zona urbana lascia perdere, non stai
misurando nulla e non è possibile misurare assolutamente nulla.
Non preoccuparti più di tanto della distanza 5d delle sonde. Se il
terreno in cui fai la misura non presenta elementi di disturbo anche
distanze 1d, 2d possono fornire misure attendibili. Diversamente in
zone disturbate (reti tranviarie, illuminazione pubblica, reti
idriche, ecc. ecc.) puoi allontanarti finche vuoi ma non misuri nulla.
Ciao.

 4-5 volte la diagonale la rete di terra
Perchè no? Forse l'estensione del dispersore o le caratteristiche della zona
circostante non permettono la corretta
esecuzione della misura della resistenza di terra?
In tal caso si può verificare se l'impianto in questione può essere
considerato come facente parte di un impianto di terra "globale" (chiedere
all'ENEL) oppure si potrebbe passare direttamente alla misura delle tensioni
di passo e contatto.

 
appunto io vorrei evitare....
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

appunto io vorrei evitare....
Anche perché per misurare le tensioni di contatto comunque devi posare
una sonda alla stessa distanza che ti serve per la misura della
resistenza totale.
Goofy

Concordo con free-prof.
La mia metodologia è la seguente:
a) Terreno libero - posiziono la sonda amperometrica a 3-5 volte la 
diagonale, 6 A minimi e eseguo circa 15-20 misure equidistanti; il flesso 
generalemnte si vede molto bene e la posizione dipende dal rapporto di 
resistenze tra sonda amperometrica e dispersore in esame.
b) Molti capannoni circostanti - non vado neanche a chiedere all'enel la 
terra globale, tanto vale solo a Firenze; provo la resistenza di terra verso 
una direzione e se mi fornisce risultati strani la ripeto cambiando la 
posizione della sonda di corrente.
Per evitare fregature mettiti lontano da recinzioni in cemento armato, tubi 
interrati ( quando si vedono )o capannoni appartenenti ad una stessa 
proprietà in quanto collegati elettricamente tra loro. !
Goofy <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net