mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Zuccherificio ed Atex

Ciao a tutti,
un mio cliente deve spostare la sua azienda, uno zuccherificio (mulini, 
granellatrice, ecc). Anni fa feci l' impianto utilizzando, nella zona 
polverosa, lampade IP65 e distribuzione tubazione a vista con raccordatura 
stagna.
Ora so che con la direttiva Atex questo tipo di lampade non vanno piu' bene 
ma occorrono quelle marcate Atex, appunto, adatte allo scopo.
Il mio dubbio č relativo alla distribuzione in zona 2: posso ancora 
utilizzare quel tipo di installazione(tubo e scatole a vista PVC) oppure 
sono costretto ad utilizzare tubazioni metalliche e scatole di derivazione 
Atex?
Grazie in anticipo!
G 

 Atex?
Zona 2 è riferito ai gas e non alle polveri, forse ti riferisci alla
zona 22... Con l'atex il concetto di impianto è completamente cambiato
rispetto alla 64-2... Non si parla più di impianto ma solo di
costruzioni. In zona 22 ci vanno costruzioni di categoria 3 D (dove D
stà per "dust" ovvero "polvere"), in zona 21 categoria 2D e zona 20
categoria 1D... quindi se c'è un apparecchio illuminante questo deve
essere marcato atex per la categoria  idonea alla zona pericolosa, se
c'è una scatola di derivazione pure e via così. Il cavo può anche
essere a vista e senza protezione (se non ci sono pericoli di
dannegiamento meccanico), ma quando entra nell'apparecchiatura atex ci
deve essere l'apposito pressacavo anch'esso atex.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tracce appartamenti

esiste una norma di riferimento per le tracce negli appartamenti?

 esiste una norma di riferimento per le tracce negli appartamenti?
No, ma la CEI 64-8 prescrive come devono essere fatte.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione sicurezza o emergenza?

che differenza c'è tra illuminazione di sicurezza ed illuminazione di
emergenza? Vi sono anche delle differenza a livello di flusso luminoso
richiesto?

 
Il termine generico "illuminazione di emergenza" comprende:
a) "illuminazione di sicurezza": sistema di illuminazione che serve 
principalmente all'evacuazione delle persone in caso di black-out; è in 
genere obbligatoria (richiesta soprattutto dai VVF), e i suoi livelli 
variano a seconda del tipo di attività (da 2 lx a 5 lx e oltre), così 
come variano i tempi di autonomia (in genere 1 ora, salvo diversa 
valutazione dei rischi);
b) "illuminazione di riserva": serve a portare a termine alcune o tutte 
le lavorazioni; i suoi livelli sono determinati dal particolare processo 
o attività; non è obbligatoria (a meno che il particolare processo non 
richieda una sua presenza per mettere in sicurezza le macchine o 
impianti, ma in tal caso si ricade nell'ipotesi presedente), la sua 
presenza deve essere espressamente richiesta dal committente.
Saluti
-- 
Sebastiano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DM 37/08 e requisiti tecnico professionali

il Ministero per lo Sviluppo Economico, in merito a chiarimenti
relativamente al DM37, ha precisato che:
"quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati
all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in
materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine
riferito in relazione alla lettera e alla ratio della norma alla
laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea
breve)." 
Alla luce di questa precisazione, che sminuisce una volta di piu'
il valore della laurea breve (ma cosa l'hanno introdotta a
fare??), non capisco cosa debba fare un laureato triennale per
essere abilitato.
Ho cercato un po su internet ma non ho trovato nulla.
grazie in anticipo
Massimo


Da quanto ne so io la precisizione riguarda il fatto che solo un
ingegnere VO mantiene i requisiti tecnico professionali per tutte le
categorie di impianti (a,b,c,d,e,f,g) mentre un ingegnere junior
acquisisce i requisiti tecnico professionali solo per la categoria
della specializzazione. Ma non ci sono ancora chiarimenti ufficiali.

 Massimo
il criterio è il medesimo della vecchia legge, l'ing. puo tutto, il p.i. 
   (leggasi laureato triennale in seguito) puo dopo un anno di 
esperienza,  e cosi via per le altre figure

esperienza,  e cosi via per le altre figure
Quello che non trovo da nessuna parte e' proprio l'assunto che
dai per scontato:
"il p.i. (leggasi laureato triennale in seguito)"
Non ho trovato nessun riferimento di legge che equipari il perito
al laureato triennale.
Puoi darmi qualche riferimento?
grazie
Massimo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziali ed ascensori

Linea FORZA MOTRICE
Nel sottoscala del condomio ce'  un interrutore magneto termico
differenziale  30ma ,  la linea arriva fino al quadruccio del locale
macchina ascensore, dove e' installato un altro magneto termico
differenziale da  30 ma.
Ora la ditta di ascensore sta sostituendo il quadro di manovra, mi
richiedono di sostituire il potere dei differenziali da 30 a 300, il motivo
e' che il nuovo quadro di ascensore ha un VF ( controllo della velocita' con
variazione di frequenza ),
Mi dicono che questo dispositivo, in quando provvisto di VF , potrebbe far
scattare i differenziali da 30 ma.
Le loro richieste sono le seguenti:
Sostituire l'interruttore nel sottoscala con solo magneto termico, nel
locale macchima magneto termico diff   300ma
Secondo la legge e' possibile installare tali differenziali?
Perche' il Vf potrebbe far scattare i diff troppo sensibili?
Saluti Aless

 Perche' il Vf potrebbe far scattare i diff troppo sensibili?
Perche' provoca delle componenti armoniche o reattive (non mi ricordo) 
che un differenziale economico potrebbe prendere come una dispersione.
In realta' potresti installare un differenziale, sempre da 30mA, ma con 
una classe che e' capace di distinguere tra una dispersione e le 
correnti provocate dal VVVF
Pekilan

 ha scritto nel messaggio 
news:tTmed.75379$b5.36...@news3.tin.it...


 dal tuo MT posto sotto il contatore e che arriva nel locale macchine.
Si hai ragione il sito , 
http://www.elektro.it/diagr_flusso/dflusso_01.htm
alla voce "Verifica quando serve il differenziale alla base del montante"
conferma in base alla CEI 64-8 il differenziale non accorre.
Saluti Alex

 ha scritto nel messaggio 
news:brPed.194329$35.92...@news4.tin.it...


 Stefano
Intendevo dire... la tensione generata ... dal condensatore del VF.......
Ma se questi filtri disperdono verso terra > di 30ma , secondo le norme, e'
ammesso installare su una linea di forza motrice in differenziale > di 30
ma?
Secondo me, e' ammesso..... questo perche' non occorre proteggere i locali
tecnici ( sala macchine ascensore) contro i contatti indiretti, Questo
perche' le eventuali operazioni vengono svolte da personale competente , ed
informato sui rischi.  ( parliamo sempre di linea di forza motrice)
Se.... e' cosi' , quale la norma di riferimento?
Grazie Saluti Alex

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Apparecchi per illuminazione

Qualcuno conosce la ditta che produce apparecchi per illuminazione che
dovrebbe chiamarsi WALMAN o qualcosa di simile?
Dove posso trovare qualche riferimento?
Grazie 
Ivano
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:92248181af4245ce7e7...@mygate.mailgate.org...


 Ivano
Waldmann illuminotecnica S.r.l.
Tel. 0298249024
www.waldmann.com
se sei di bologna o dintorni scrivimi in privato e ti do il numero e nome
dell'aggente di zona.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: art 2 - DPR 462

Secondo Voi all'ISPESL e ARPA va inviata la sola 
DI.CO
. oppure anche gli 
allegati obbligatori, tipo per una civile abitazione schema di impianto, 
rapporto di verifica, requisiti della CCIAA, ecc. ecc.
grazie-


Io ho sempre inviato solo la 
DI.CO
, e finora nessun problema (personalmente 
invio il tutto all'ASL perchè non c'è l'ARPA)...
CiaO
FoX 

 ha scritto nel messaggio 
news:483e59c9$0$29968$5fc...@news.tiscali.it...

è sufficiente allegare al modulo di trasmissione una fotocopia della 
dichiarazione (solo il primo foglio) specificando che la documentazione 
completa è conservata presso il luogo di installazione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sub fornitura energia elettrica

Buon giorno a tutti,
se non ricordo male, la rivendita di energia elettrica è vietata; la si può
solo comperare da un fornitore pubblico. Pur tuttavia non ricordo dove ho
appreso questa informazione ed ora mi servirebbe un riferimento legislativo
chiaro.
Sapete orientarmi?
Cordialità e buon lavoro.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

"Per. Ind. Mauro Bottizzo" <inf...@SAPMbottizzo.it> ha scritto nel messaggio
news:OfORb.284359$vO5.11...@twister1.libero.it...

In effetti interesserebbe anche a me, trovato niente?
Io continuo a cercare, (se trovo qualcosa lo posto immediatamente).
Comunque tutto nasce dalla nazionalizzazione della produzione dell'energia
elettrica e conseguente istituzione dell'Enel, ( legge 1643 del 6/12/62).
algar2...@libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 46/90 e DPR447

Ciao a tutti,
avrei delle domande / aggiornamenti sull' adeguamento dei vecchi impianti
residenziali alla 46/90
(i miei vecchi appunti risalgono al 1994).
Posso considerare ancora sufficienti i seguenti 4 punti per adeguare un
impianto ?
a) Sezionamento
b) Protezione dalle sovracorrenti
c) Protezione dai contatti diretti
d) Protezione dai contatti indiretti o uso di differenziale 30mA
... ed in specifico :
a) Ok
b) L' impianto e' costruito con cavi rigidi ricoperti da tessuto : posso
considerare la loro sezione
     come se fossero l' analogo dei cavi flessibili in PVC ?
c) Le vecchie prese con alveoli non protetti devono essere cambiati ?
d) Posso ritenere conforme l' impianto senza conduttore di terra (montando
ovviamente
     il differenziale) oppure devo comunque inserire tale conduttore ?
Grazie mille per qualsiasi risposta
cl@udio
-- 
Posted from 
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 
A mio modesto parere:
i termini di adeguamento concessi dalla Legge 46/90, se pur varie volte
prorogati sono ormai finiti.
chi mette le mani su un impianto DEVE rispettare la norma CEI e non
le "concessioni" permesse dal DPR 447.
Di conseguenza la risposta non è semplice, non si tratta di rispettare
solo i
punti a,b,c,d e stare tranquilli.
Saluti
Giuliano Biella

Il fatto e' che parlando con qualche installatore qualificato (con provati
requisiti tecnico-professionali
...almeno penso...) ci sono state diverse divergenze : e' necessario/ non e'
necessario l' impianto
di terra, e' necessario/ non e' necessario sostituire i punti comando,
ecc.....
Volevo quindi informarmi bene.
Grazie
Stefano
-- 
Posted from 
smtp1.libero.it
 [193.70.192.51] 



Per quanto riguarda l'impianto di terra, ci sono molti pareri.
A mio modesto avvisto č necessario, in quanto aumenta la sicurezza.
Per la quale non vale la pena risparmiare.
Il DPR 447 concedeva la mancanza dell'impianto di terra se c'era
il differenziale, anche se si notava un contrasto con la 46/90.
Ora, l'installatore deve pensare a realizzare impianti a Norme CEI
piů che fare degli "adeguamenti" tirati al minimo, quindi secondo me:
-realizzare l'impianto di terra coordinato con le protezioni
-sostituire i conduttori con sezione inadeguata rispetto
alle protezioni magnetotermiche,(per i colori sorvolerei)
- cambiare le prese a spina danneggiate o senza alveoli schermati.
-sostituire le apparecchiature di comando danneggiate o con grado
di protezione non accettabile.
Saluti
Giuliano Biella





si, vedi tariffe professionali.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Selettività

ciao a tutti
Qualcuno sa dirmi se posso garantire la selettivita fra interruttori di
marca diversa ?


Ma penso di no. Mi pare che questa venga data da prove in laboratorio.
Nessuno prova le combinazioni con gli interruttori degli altri
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

 wrote in message
Gqt45.261289$VM3.2...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: armoniche in impianti industriali, cerco manuali in rete

carco manuali o qualche descreizione approfondita riguardo le armoniche
in rete elettrica industriale (400V). Grazie per la risposta
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG



 in rete elettrica industriale (400V). Grazie per la risposta
www.lpqi.org
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina prorpia e sistema TT o TN

Ciao a tutti,
vi spiego il caso.
Cabina di trasofrmazione propria, stabilimento con quadro generale
interno, distanza frà cabina e stabilimento 200 mt circa.
In fase progettuale il sistema ipotizzato era un TN, durante un
soprallugo ho constatato che le tubazioni da utilizzare per
l'alimentazione elettrica erano appena sufficenti per far passare fasi
neutro e il collegmaneto all'impianto di terra dello stabilimento.
Impossibile passare anche il conduttore di protezione proveniente dalla
cabina MT.
Passo quindi al sistema TT che mi permette di tenere separati i due
impianti di terra, installando però una protezione differenziale
generale.
Ora visto che il qudro di distribuzione generale e' esistente volevo
inserire la protezione differenziale sull interruttore situato in
cabina che alimenta la linea dello stabilimento. La taratura del
differenziale la verifico con la relazione Ra*dn<= 50  con Ra valore
della resistenza di terra dell'impianto di stabilimento.
E' corretto il ragionamento ? E' la prima volta che applicherei il TT
con cabina propria .....
Grazie delle vostre opinioni.

 neutro e il collegmaneto all'impianto di terra dello stabilimento.
Hai escluso di utilizzare il sistema TN-C? Potresti realizzare la dorsale in
TN-C e nel power center dividi neutro e terra realizzando un sistema TN-S.
Saluti
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cercasi riferimenti normativi

Sapete darmi i riferimenti normativi di questa nota :
"Se la temperatura di infiammabilità delle sostanze pericolose è superiore a
40°C, o superiore alla massima temperatura ambiente, e non sono riscaldati a
temperatura superiore a quella di infiammabilità, sono considerati
COMBUSTIBILI e non INFIAMMABILI, presentano cioè pericolo di INCENDIO e non
di ESPLOSIONE"
grazie, RM.

 ha scritto nel messaggio
news:blb58p$ecs$1...@lacerta.tiscalinet.it...

A memoria mi pare che qualcosa del genere era descritto nella cara vecchia
CEI 64-2.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:XT9eb.2060$1d.7...@twister1.libero.it...


pensate?
Non cambia nulla. No vapori, no esplosione, ora come prima.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 Secondo voi il concetto resta o si butta tutto alla lettera?
Il concetto attuale è che non puoi escludere a priori nessuna sostanza.
Ovvero devi effettuare sempre la classificazione dei luoghi pericolosi.


 Non cambia nulla. No vapori, no esplosione, ora come prima.
Non sono d'accordo, se non ci sono vapori è solo perchè la sostanza non li
emette per la sua bassa temperatura di infiammabilità rispetto alla
temperatura ambiente. Facciamo l'esempio della tubazione di convogliamento
di un fluido infiammabile. In ogni caso bisogna tener conto del fatto che,
in caso di guasto il liquido può fuoriuscire, creare una pozza e da questa
l'evaporazione.


 
Ma il procedimento di classificazione si conclude subito con un "luogo
non pericoloso" se le possibili temperature della sostanza sono sempre
inferiori alla temperatura di infiammabilita'.



Se la temperatura che puo' essere raggiunta dal liquido e' piu' bassa
della temperatura di infiammabilita', il liquido non puo' generare
atmosfera esplosiva.


 atmosfera esplosiva.
Credo che diciamo la stessa cosa. Il liquido non genera atmosfera esplosiva,
ma la sua eventuale evaporazione sě.



Io la penso piu' o meno come segue.
E' sempre il vapore, mai il liquido, che eventualmente esplode.
Se il liquido si trova a temperatura inferiore a quella di
infiammabilita' emette vapori in quantita' tali da non creare
atmosfera esplosiva. (Caso tipico il gasolio).
Applicando la 31-30 bisogna verificare che il liquido non possa
superare la temperatura di infiammabilita' e a questo punto la
classificazione e' finita, il luogo non presenta rischio di
esplosione.


 ha scritto nel messaggio
news:fj4lnv8th26hts85b...@4ax.com...



Se non si conosce il tragitto delle tubazioni e la posizione delle
sorgenti di emissione non si puo' classificare i luoghi.
Scusa l'ignoranza, "funzionamento senza mantello" che cosa significa?
Il tuo timore e' che il gasolio sgoccioli sopra una superficie molto
calda?


 Cosa ne pensate.
Secondo me è trascurabile. In ogni caso l'ultima parola spetta sempre al
responsabile del laboratorio e/o al tuo interlocutore per i dati di
progetto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: potenza lampada lampione

qual č la potenza di una lampada media usata in un lampione di una strada?
grazie
lella


come chiedere qual'è l'altezza media di una casa?
le più usate sono le 70W e 100W
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

le più usate sono le 70W e 100W
L'Enel Sole preferisce le 250W e 400W
Ciao, Goofy

 le più usate sono le 70W e 100W
Abito in una frazioncina. Molte case sono abitate da vedove o coppie
anziane. Alle 21 si accendono i lampioni e alle 21,52 se ne spegne la metà
(risparmio energetico, dicono in comune). Non passa settimana che non si
lamenti un furto in casa favorito dalla scarsità di luce. Desidero fare un
calcolo di quanto l'amministrazione risparmi spegnendo 20 lampioni.
Grazie.
lella


allora se parli di soldi devi essere precisa, chiedi all'ufficio
tecnico del comune cosa ha montato o al manutentore degli impianti...


 tecnico del comune cosa ha montato o al manutentore degli impianti...
Già fatto, ma ... ... "non so, bisogna vedere, mi informerò, ma perché lo
vuol sapere, ... "
Chiederò al manutentore appena ne avrò l'occasione. La richiesta serviva per
farmi un'idea. Si sprecano mucchi di KWh per stupidi concerti in piazza per
tutta l'estate e si privano le vecchiette di un lampione che le
tranquillizzerebbe.
Grazie.
lella
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore differenziale nel circuti TN-S

Salve a tutti, in un impianto elettrico con distribuzione TN-S
- Ho un quadro generale che alimenta 5 capannoni, nel quadro generale ho un
interruttore generale magneto-termico e 5 interruttori magneto-termici che
controllano i 5 quadri elettrici (metallici con messa a terra) dei capannoni
- I 5 quadri elettrici dei capannoni hanno un interruttore di quadro
magneto-termico e i circuiti terminali protetti anche con differenziale.
E' necessaria (o consigliata) la protezione con differenziale dei quadri
elettrici dei capannoni (in quanto il quadro è metallico con messa a terra)
e sarebbe meglio farla:
1) aggiungendo il differenziale all'interruttore generale megneto-termico di
ogni quadro di capannone
2) aggiungendo il differenziale all'interruttore generale magneto-termico
della fabbrica
3) aggiungendo il differenziale agli interruttori magneto termici del quadro
generale che controllano i 5 quadri elettrici dei capannoni
Grazie in anticipo!

...

L'interruttore differenziale non è necessario per la protezione dai
contatti indiretti, che può essere assicurata anche da un interruttore
automatico. Tutto dipende dall'impedenza dell'anello di guasto Zs sui
quadri dei capannoni che deve essere accuratamente calcolata o
misurata e deve essere coordinata con la corrente di intervento entro
5 s Ia dell'interruttore automatico secondo la relazione Ia<=U0/Zg
dove U0=50 V almeno che i quadri non si trovino in locali che
richiedano tensioni di contatto limite di 25 V.
In generale la cosa è fattibile senza differenziali ma bisogna
valutare attentamente Zs e la caratteristica degli interruttori
automatici.

....E se per caso la condizione sopradescritta non fosse verificata e
dovessi installare i dispositivi di protezione differenziale escluderei
la tua seconda ipotesi al fine di non compromettere la continuitą del
servizio (l'intervento della protezione a causa di un guasto su un
qualsiasi punto dell'impianto comporterebbe l'interruzione
dell'erogazione a tutte le utenze). Dovendo scegliere tra l'opzione 1 e
la 3 sceglierei la terza che mi garantisce la protezione anche sulle
linee di alimentazione dei quadri di reparto.  SAluti.  Massimo R.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Gentilissimo, grazie!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CABINE DI TRASFORMAZIONE MT-BT e aerazione locali

Er. colleghi, so che l'argomento non è forse di elevata difficoltà ma
nella stesura di tutte le mie considerazioni non vorrei rischiare di
impantanarmi in una miriade di dubbi forse non del tutto ben fondati.
Vi illustro il mio problema:
ho una cabina di trasformazione mt-bt di proprietà di un ente della
potenza di circa 7500 kVA interrata.
A causa dell'elevata potenza e delle difficoltà di reperire delle
aperture verso intercapedini, mi è stato espressamente richiesto di
utilizzare un impianto di condizionamento con terminali VRV.
Il fondamentale dubbio che ho a tal riguardo è inerente
all'eventualità che i locali cabina, anche se debitamente climatizzati
tramite terminali di tipo VRV, richiedessero per normativa anche una
minima portata di aria di rinnovo per diminuire eventuali
concentrazioni di inquinanti (di cui non sono a conoscenza). Se tale
necessità di aria fosse obbligatoria, che riferimenti normativi devo
guardare? Si tratta di norme di tipo elettrico? di norme su aspetti
igienico-sanitari? o si tratta di norme dei VVFF?
Un sentito ringraziamento per ogni eventuale contributo


Attualmente in tutte le cabine che scaldano si usano mettere i 
condizionatori a split, io ne ho istallati tanti, la macchina 
frigorifera ( il cassone esterno) può arrivare al massimo a dieci
metri di distanza l'importante isolare bene i tubi.e tramite delle 
tubazioni puoi portare l'aria di ricambio in entrata e in uscita  (tipo 
camino.).......

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info requisiti grazie

Salve,sono un perito elettronico(itis)e lavoro in un'industria del settore
armiero nella quale svolgo la mansione di manutentore elettrico-elettronico
pur essendo inquadrato come operaio di 4° livello.
E' da un po' che nel tempo libero mi dedico all'installazione di impianti
civili e mi piacerebbe mettermi in proprio.Di che requisiti ho bisogno per
poterlo fare regolarmente rilasciando anche i certificati di conformità?
E' validacome periodo di tirocinio la mia occupazione come sopra descritta
anche se non è specificatamente nel settore?
Conto sulle vostre risposte  grazie.

http://www.elektro.it/leggi/1990/legge_46_90.html
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Re: Antenne radioamatoriali: relazione vulnerabilità fulmini

alto che potrò installare possibilmente senza messa a terra :)
Qui correresti dei grossi rischi ... meglio fare le soste anche se il
computer non te lo dice :-)
Ciao, Goofy

 Ciao a tutti,
Come ti è giustamente già stato risposto, a livello di requisiti la
valutazione del rischio fulminazione puoi effettuarla tranquillamente anche
tu, essendo un ingegnere iscritto all'albo.
La CEI 81-1 è stata sostituita da pochi mesi: per fare una valutazione a
regola d'arte devi seguire le nuove Norme CEI EN 62305, che sono sicuramente
più articolate (con le vecchie norme, la verifica semplificata di una
struttura ordinaria era veramente una banalità) e non è facile improvvisare;
in ogni caso, penso ti sarebbe pressochè necessario acquistare un software
che implementi il calcolo del rischio (ad esempio ZEUS Plus della TNE) e la
successiva eventuale scelta delle protezioni. In ogni caso, il costo della
valutazione, qualora tu decida di affidarla ad un tecnico specialista, non
sarebbe assolutamente eccessivo: diciamo intorno a qualche centinaio di
euro, grosso modo.
Non è molto corretto nè elegante farsi pubblicità su un ng, ma qualora
avessi necessità di reperire un tecnico, puoi scrivermi in privato (a me
come a molti altri qui sul ng: penso che siamo in molti a fare anche questo
tipo di attività).
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 Apx.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: abilitazione l.49/90

Salve, vorrei un0informazione.
Un'impresa EDILE ha previsto di ingrandirsi , mettendo su una societą.
Ora vuole avere l'abilitazione per realizzare anche gli impianti elettrici
secondo la L.46/90 (o meglio vuole abilitarsi per tutte le lettere) con
relativo rilascio di dich. di conformitą. 
Cosa deve fare e/o quali passi o iter deve seguire per potersi abilitare?
Grazie mille
Giggiorio
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Cosa deve fare e/o quali passi o iter deve seguire per potersi abilitare?
Avere o nominare un resposabile tecnico con i requisiti di legge.

 Avere o nominare un resposabile tecnico con i requisiti di legge.
Grazie mille.
Solo un'ultima informazione:
per quanto tempo l'impresa deve avere un responsabile tecnico, prima di
poter proseguire da sola(mi pare di aver sentito almeno 3 anni) nella
realizzazione degli impianti e rilascio della relativa D.C.?


 realizzazione degli impianti e rilascio della relativa D.C.?
Non l'impresa ma i soci dell'impresa e gli operai qualificati e
specializzati possono acquisire i requisiti dopo:
- 1 anno se in possesso di maturità tecnica;
- 2 anni se in possesso di diploma professionale
- 3 anni se in possesso di diploma di scuola media inferiore.
Se invece si è in possesso di una laurea in materia tecnica
(ingegneria, architettura, fisica) si acquisiscono di default e subito
tutti i requisiti.

 giggiorio ha scritto:



Grazie per la risposta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di terra (Qualche domanda !)

     Dovendo realizzare un dispersore di terra mediante picchetto infisso
nel terreno, è ammissibile visto l'impossibilità di altre soluzioni,
praticare un foro direttamente nelle fondamenta dell'edificio e immettervi
il picchetto?
     Eventualmente questo dispersore deve essere
ispezionabile?
     Essendo il locale un magazzino/ufficio con
all'interno un dipendente, se non ho capito male, sarà cura del datore di
lavoro (propietario del fondo) presentare la dichiarazione di conformità
rilasciata dall'istallatore presso le competrenti autorità?
     Nella
dichiarazione di conformità quale allegati inserire per quanto riguarda la
realizzazione dell'impianto di terra?
        Grazie un saluto e buon
lavoro a tutti.
 
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 realizzazione dell'impianto di terra?
Se il fabbricato supera i limiti dimensionali è obbligatorio il progetto
anche se si interviene solo su una parte dell'impianto.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Intervento emergenze

Salve a a tutto l'  ng
Sono il manutentore di una fabbrica alimentare , e mi sono trovato in una
situazione imbarazzante con il quadro generale di un impianto di nuova
costruzione .
Si è verificato un imprevisto ed è stato necessario usare il pulsante
generale di emergenza per arrestare l'impianto , ma questo non è intervenuto
, e questo ha provocato notevoli danni , nonché una situazione di grave
pericolo per gli operatori (olio ad alta temperatura che fuoriusciva in
pressione )
Ad una successiva verifica mi sono reso conto che la bobina di sgancio
dell'interruttore generale non veniva eccitata dal pulsante a fungo ( e dal
dossena ) perché protetta da un magnetotermico indipendente dagli ausiliari
.
A prescindere dal fatto che tale tipo di sicurezza attiva e non  passiva a
me proprio non piace , la domanda é:
1)Questa protezione magnetotermica è proprio necessaria , o è meglio usare
dei fusibili a protezione del corto circuito (e non della semplice
sovracorrente )
2)Non è consigliabile almeno (come ho visto in altri quadri) un sistema di
sgancio meccanico che intervenga anche sul generale 24 v degli ausiliari ??
3)In qualità  di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
sufficiente comunichi per iscritto al datore di lavoro  (Art..19 del Decreto
Legislativo 626/94 )
   affinché possa intervenire , o è necessaria anche una comunicazione
all'unità operativa  ufficio prevenzione infortuni ?
Grazie per le risposte
Nicola

 me proprio non piace , la domanda é:
Perché "a prescindere"?
E' tutto lì il problema...
--
Cinghiale

 sgancio meccanico che intervenga anche sul generale 24 v degli ausiliari
??
Non è necessario che tutti i sistemi d'arresto siano di categoria 0, basta
che siano di categoria 1, agendo sulla potenza dei singoli attuatori, con in
più un interruttore generale di categoria 0 che, eventualmente, può anche
essere aperto con bobina, tuttavia in questo caso il circuito della bobina
deve evere una segnalazione di efficenza.
Saluti, Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tempi intervento interruttore MT

A proposito della discussione sulla verifca dei tempi di intervento 
dell'interruttore MT, secondo voi, se ho un oscilloscopio tarato presso 
un centro sit (
http://www.sit-italia.it/
) e verifico il tempo di 
intervento usando questo apparecchio misurando dal fronte di 
alimentazione della bobina di apertura al fronte di apertura del 
contatto dell'interruttore posso ritenere la misura affidabile senza 
far intervenire il costruttore dell'interruttore ?
grazie

Su questo argomento mi sono confrontato con tecnici Scnneider. 
Sicuramente la misura del tempo di manovra dell'interruttore fatta in 
questo modo è affidabile. Il problema è la ripetibilità della manovra: 
un conto è dire che l'interruttore è intervenuto in 70 ms, altro è 
affermare che interverrà sempre entro tale tempo. Si tratta pur sempre 
di apparecchiature elettromecccaniche, normalmente prive di manutenzione 
periodica sui cinematismi e spesso installate in ambienti gravosi.


 cinematismi e spesso installate in ambienti gravosi.
ok, ma il problema della ripetibilità della manovra lo ho io come il 
tecnico schneider, nel senso che dovrò ripetere la prova 
periodicamente.
Il fatto è che se faccio da me me la cavo in mezz'ora al costo di poche 
decine di euro, se facci intervenire schneider sono dolori...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Offerta Lavoro

Salve
Se qualche ING. e/o Per. Ind. (Campania e regioni limitrofe) esperto in
materia di Impianti Elettrici e/o Sicurezza Impianti e/o Sicurezza Luoghi di
Lavoro è interessato a prestare la propria opera come Ispettore Tecnico
addetto alle verifiche Impianti di terra/Scariche Atm./Antidefl. per il
tramite di un primario Istituto notificato ed abilitato ai sensi del D.Lgs
462/01, è pregato d'inviarmi un breve curriculum (con indirizzo e num.
telefonico) via e-mail al seguente indirizzo:
eli...@libero.it
.
ELIOS

 wrote in message
2RFm9.204388$pX1.7...@news2.tin.it...

Sicuramente tutti ne sono a conoscenza, ma vorrei rimarcare che per svolgere
l'attività sopra menzionata le persone che svolgono già l'attività di
progettazione, consulenza, verifiche ed installazione, devono abbandonare il
lavoro che già
svolgono, perché incompatibile con quella di verificatore per la Legge
462/01.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:2RFm9.204388$pX1.7...@news2.tin.it...


vantare una buona esperienza di progettazione.
OK, se hanno lasciato l'attivita' ed ora lavorano per l'Organismo.
Stai parlando dei curriculum inviati assieme alla domanda di
notifica dell'ente, vero?
Saluti
Gavrilo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ristorante

Per un ristorante con superficie >200 mq vige l'obbligo del progetto?
Grazie
Giovanni

 ha scritto nel messaggio
news:g5rR6.5774$i71.2...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ricerca norme

Come si fà a trovare una norma che risponde ad uno specifico problema?
Non mi dite che l'unica alternativa consiste nello spulciare l'elenco delle
norme dall'inizio alla fine!
Esiste un metodo più rapido (oltre quello di rompere le scatole a Voi del
newsgroup) per trovarle?
Grazie
Luca "Cercafase" B.

Come si fà a trovare una norma che risponde ad uno specifico problema?
Sul sito del CEI c'e' una maschera dove puoi specificare le chiavi di
ricerca per trovare la norma.
Goofy


scrisse:

Le norme sono classificate (parliamo delle CEI) in base al gruppo di
lavoro, quindi all'argomento... all'interno del gruppo si cerca, poi
ci sono i motori di ricerca degli indici online... etc etc
Se poi cerchi una risposta a un problema... puo' essere tutta un altra
questione...
Stefano - Vicenza
reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

 ha scritto nel messaggio
news:m92k10tm6rc9g2msu...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:hvbl101rub20s47kn...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio

Avendo da poco l'abilitazione conseguito l'abilitazione professionale come
perito elettrotecnico
e avendo avuto la richiesta da un cliente di fargli  la relazione tecnica
per la legge 10/91 mi piacerebbe sapere se rientra nel mio ambito
professionale.

 ha scritto nel messaggio
news:9sbcdf$hp$1...@nreada.inwind.it...
Cosa c'entra il tuo quesito con il tema di questo NG ?
Rivogliti al NG dei periti industriali:
it.lavoro.professioni

 wrote in message 9sbcdf$hp$1...@nreada.inwind.it...

Caro Gas, dovresti conoscere quali sono i tuoi possibili campi d'azione, o
perlomeno telo dovrebbero aver spiegato ......
Nel tuo caso non puoi operare nel campo della termotecnica (L. 10/91) ne il
perito elettronico può operare nel campo dell'elettrotecnica, purtroppo noi
Periti Industriali abbiamo dei compartimenti stagni.
Per maggiori dettagli contatta il tuo Collegio e se anche lui non sa
risponderti digli di rivolgersi al Consiglio Nazionale.
Saluti.
                    Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

 risponderti digli di rivolgersi al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale non fissa (per fortuna) le nostre competenze,
altrimenti quel poco cha abbiamo probabilmente lo avremmo già perso !
Qui siamo OT e vi è un tag apposito per i periti industriali su:
it.lavoro.professioni

 Periti Industriali abbiamo dei compartimenti stagni.
Da quando ???? Non mi risulta niente in proposito, altrimenti sarei
disoccupato, sono un elettronico che progetta impianti elettrici.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

disoccupato, sono un elettronico che progetta impianti elettrici.
VADE RETRO SARAGAT !
:-)
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione conformità (obbligo)

Se in un cantiere edile di piccole dimensioni si provvede a realizzare in
proprio l'impianto di terra sotto la sorveglianza di un tecnico esterno, è
sufficiente che questi (a lavori ultimati) effettui una misura della
resistenza di terra e rediga un certificazione, oppure è obbligatoria la
Dichiarazione di conformità rilasciata da una ditta esterna all'uopo
incaricata?
Antonio

 ha scritto nel messaggio
news:1lyjgm1tmh6rb.7...@40tude.net...


 ha scritto nel messaggio
news:1lyjgm1tmh6rb.7...@40tude.net...

E' obbligatoria la Dichiarazione di conformità sia per la L. 46/90 che per
il DPR 462/01 in quanto solo con la dichiarazione di conformità si omologa
l'impianto di terra; il datore di lavoro non può mettere in servizio
l'impianto elettrico di cantiere fino a quando non ha ricevuto la D.C..
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fotovoltaico

qualcuno di voi si occupa di progettazione impianti fotovoltaici?

 
Un pochinooooo....
giuliano

 qualcuno di voi si occupa di progettazione impianti fotovoltaici?
Dimmi!

roby wrote:
:: qualcuno di voi si occupa di progettazione impianti fotovoltaici?
Sto entrando nel settore, giusto ieri ero a Verona alla "Solar Expo": per 
caso c'era qualcun altro di voi? Ho trovato molti stand interessanti e ho 
anche acquistato la CEI 82-25 e qualche buon libro.
FoX 

 FoX
VM 

 ha scritto nel messaggio

Perdita di tempo direi di no, anche perchè ci sono TUTTI i maggiori 
produttori di: pannelli solari e fotovoltaici, inverter, cavi, energie 
rinnovabili come biomasse (stufe, generatori), impianti eolici, 
cogenerazione, una cosa abbastanza ampia.
Le leggende metropolitane esistono e non sono "smentibili", in quanto a 
seconda della qualità (e di conseguenza del costo) dell'impianto che si va a 
realizzare si possono avere valori e guadagni energetici totalmente 
differenti. E' un argomento talmente "delicato" (considerati i doscorsi del 
conto energia e quantità di soldi "in ballo") che parlarne senza avere una 
base è come parlare di shuttle, non se ne sa niente e quello che si sa son 
cazzate...
Comunque tornerei, anche ora come ora sono ancora stanco morto dai km fatti 
ieri!
E sottolineo che conoscere la guida CEI 82-25 è INDISPENSABILE per 
progettare tali impianti.
In pratica, se domani hai tempo, ti consiglio di farci un salto (finisce 
domani)
FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Connessioni stagne per zona 0 ....

salve a tutti, come da oggetto,
mantenendo la normativa (piscine)
e possibilmente di ridotte dimensioni,
in pratica devo connettere i capi di due conduttori
multipolari da 2 x 2.5/4/6 mmq
immersi nell'acqua con tensione a 12V,
ho provato con il termoretraibile della 3M
ma non sono soddisfatto del risultato ....
anni fa mi avevano dato un termoretraibile
con una specie di resina all'interno
usato per la connessione di pompe sommerse
non sono mai stato in grado di ritrovarlo!
qualcuno ha qualche consiglio o indirizzo?
grazie a chiunque risponda
Giuseppe

 wrote in message
OKCV8.49520$vm5.1...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminamento chiesa

Ciao a tutti
qual'è il livelo minimo di illuminamento all'interno di una chiesa
Grazie

 Grazie
per il corpo principale della chiesa intorno ai 100LUX
per le zone riservate al coro e l'altare 200 -250 Lux
Tony

 > qual'č il livelo minimo di illuminamento all'interno di una chiesa


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ing clinico

Ho sentito parlare, da un mio collega, dell'esistenza del titolo di 
INGEGNERE CLINICO. 
Confessando la mia ignoranza in merito, chiedo agli amici del forum se:
a) il titolo esiste effettivamente;
b) qual è il percorso di studi necessario per ottenerlo 
(specializzazione di laurea ed eventuali corsi di specializzazione post 
laurea o attività lavorative specifiche).
Grazie.
-- 
Sebastiano

 Sebastiano
Sembrerebbe un titolo tratto dalla materia ingegneria clinica ovvero di chi 
si occupa della gestione delle attrezzature biomediche.
Per il corso di studi prova a verificare qui:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/istruzione_superiore/guida.pdf
Bye
Norbert
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Campionatura degli impianti - CEI 64 -14

Un saluto a tutto il NG.
Ho da porre il seguente quesito e ringrazio anticipatamente tutti coloro che 
vorranno condividere la propria opinione.
CEI 64-14 - guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
al punto B.3.3 è trattato l'argomento della campionatura degli impianti:
al fine di applicare tale procedura è necesario applicare tutta la teoria 
del campionamento o esiste in letteratura un piccolo riferimento numerico 
che allo stato attuale mi sfugge?
 (un numerino es. 20%). Poichè una verifica mediante campionatura, implica 
uno studio preventivo, sulla base del quale si determinano i parametri che 
conducono ad un risultato ragionevolmente certo :) a queste condizioni è 
meglio procedere in maniera ordinaria...
Have you a good day 

Per caso fai l'ispettore per qualche organismo notificato e non ti hanno 
dato chiare indicazioni su come campionare e dicendo in sostanza che č un 
problema tuo (le frasi di rito sono che dipende caso per caso, ecc. ecc.) 


La risposta č si, alla prima domanda, ma lo sei anche tu?
Il quesito non avrebbe motivo, non fosse altro che fonti autorevoli 
sostengono che esiste un numerino fissato dalla norma. Pertanto prima di 
prendere un posizione forte, in opposizione, sto cercando ovunque. Credo che 
non troverņ nulla.
Risaluto tutto il NG 

 che non troverò nulla.
L'ho fatto fino al 2003. Poi ho smesso perchè non mi sembrava che ne valesse 
la pena

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SPD e interruttore generale

Nel progetto di un impianto elettrico, il quadro posto vicino al
contatore ENEL è costituito da un interruttore di tipo scatolato con
sganciatore magnetotermico differenziale ritardato (3A - 1s).
Nel quadro voglio inserire un SPD per la protezione dell'impianto contro
le sovratensioni. Secondo i documenti di riferimento l'SPD deve essere
inserito a valle dell'interruttore magnetotermico ma a monte del
differenziale. Nel mio caso però il dispositivo è costituito da un corpo
unico.
Se inserisco l'SPD a valle dell'interruttore generale non sono sicuro
che il transito di una sovratensione non provochi lo sgancio
intempestivo del differenziale. So che i differenziali di tipo S sono
provati contro le sovratensioni con forme d'onda opportune ma ignoro se
tali prescrizioni valgono anche per gli interruttori ritardati.
Se viceversa inserisco l'SPD a monte non ho più un dispositivo che
sezioni l'impianto d'utente.
Preferisco questa soluzione. Mi sembra sensato inserire un dispositivo
generale di sezionamento per un impianto che assorbe energia, non per un
apparecchio che funziona solo durante i temporali.
Inoltre l'SPD è protetto da un interruttore magnetotermico, quindi
all'occorrenza potrei sezionare l'impianto d'utente con due manovre.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:2463c3a147eda4e25e3...@mygate.mailgate.org...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Come denunciare Forza Italia al garante della Privacy

 wrote in message
news:217Z57Z128Z42Y...@usenet.iol.it...
Segnalato all'abuse di IOL per messaggio OT.
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Membro del club PPCSP
Punto 6 speed owner-but-not-driver
www.geocities.com/andreagalasso
(Last updated: 30/3/01)

 wrote in message
9d37e6$1hi$1...@taliesin.netcom.net.uk...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Abbassare la velocità motore asincrono trifase.

Ho una mola con un motore asincrono trifase, nella targhetta del motore
ci sono i simbolini stella(220V) e triangolo(380V) ma viene collegato
alla 220.
La velocità è 2800 g/min quindi presumo abbia solo una coppia di
poli, c'è un modo x abbassare la velocità? Non importa nemmeno sia
rageolabile, sarebbe abbastanza anche solo dimezzarla senza xò perdere
troppa coppia (si tratta pur sempre di una mola).
Se ora viene usata attaccata alla 220 significa che è collegata a
triangolo giusto? Se si collegasse a stella ma sempre utilizzando la
220 cosa succede?
Grazie

Mi sono scordato di dire che il motore in questione ha 0,6 HP

 triangolo giusto?
Con alimentazione a 220 V il collegamento è a stella (lo dice la targa)
Per diminuire la velocità usa un inverter, con la potenza in gioco non 
spendi molto.
ambro

Ciao!
Scusa mi sono confuso io nella targa è indicato il collegamento a
stella per la 380 e trinagolo x la 220! Ma se è trifase x anadare con
la 220 ha bisogno di un condensatore vero x fare la terza fase?
Un inverter per quella potenza riuscirei a farmelo in casa?
grazie

 Un inverter per quella potenza riuscirei a farmelo in casa?
Forse in giro ci sono gli schemi, ma penso proprio che non sia il caso, 
non stiamo parlando di lampade stroboscopiche.
Forse ti conviene comprare una mola nuova.
ambro

Ok capito. Comunque la mola è del nonno che la usa con la 220, ma si
lamenta che è troppo veloce. :)

 ha scritto nel
messaggio news:1129562027....@f14g2000cwb.googlegroups.com...

se la stai usando a 220V trifase collega il motore a stella
e sicuramente rallenta (ammesso che riesca a partire)
bisogna provare, comunque non sarebbe male verificare con una
pinza amperometrica i consumi su ogni fase.
se usi la 220V monofase (con condensatore)
collegarlo a stella puoi ma ho paura che perda moltissimo in coppia,
potresti  provare con i regolatori che trovi
in un buon negozio di materiale elettrico (consigliato) oppure obbistica,
adatto a variare la velocità dei motori costano poco e solitamente
risolvono, il massimo sarebbe un modello ad inverter ma credo costi troppo
per una cosa del genere, prova anche a sentire se trovi in zona quelle
officine che riavvolgono i motori, magari hanno una buona soluzione o
qualcosa di usato
adatto al tuo caso
ciao paperino

 ha scritto nel
messaggio news:1129562027....@f14g2000cwb.googlegroups.com...
Ho una mola con un motore asincrono trifase, nella targhetta del motore
ci sono i simbolini stella(220V) e triangolo(380V) ma viene collegato
alla 220.
Penso che se la mola è dotata di cinghia e puleggia la cosa più semplice e
funzionale sia agire sul rapporto meccanico...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: MiniSpac

Dove lo posso trovare? Nel sito 
www.sdproget.it
 non c'č. (pagina in
costruzione)
grazie

 96urhi$tu5$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [cross] cavo frohM1 + cavo coassiale

Posso usare il suddetto cavo per sistemi di allarme la cui schermatura
è "1° lamina  in alluminio2 + filo di continuità in rame" composto da cavi
1,5 per farci passare energia a 220 V e poi farlo passare insieme al cavo
cosassiale della tv nello stesso corrugato? Quanto scherma il frohM1?

 ha scritto nel messaggio 
news:nf6Dg.69962$_J1.7...@twister2.libero.it...

Dipende dall'isolamento (tensione di isolamento, presenza di guaina, ecc.), 
la schermatura non centra.
A naso? direi di No.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software parafulmini

Vorrei sapere se esiste un software per il calcolo scaricabile dalla rete.
Vi ringrazione per l'eventuale risposta.
Giovanni Izzo
noa...@tin.it

Vi ringrazione per l'eventuale risposta.
 
mi associo alla richiesta, ma che funzioni per la 81-4 ...
* per risposte in email, rimuovi RAM_ *

Vorrei sapere se esiste un software per il calcolo scaricabile dalla rete.
temo di no.
Lo Zeus 2 della TNE per il solo calcolo viene 680.000
Il Blitz della Dehn 500.000
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

Il Blitz della Dehn 500.000
allora la domanda č, li avete provati? qualč il migliore?
* per risposte in email, rimuovi @#!!_ *

allora la domanda č, li avete provati? qualč il migliore?
Io ho usato solo lo Zeus2 e sembra valido, anche se ha qualche problema
all'interfaccia utente.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: iscrizione all'albo

Scusate, forse non č la sede adatta, ma avrei bisogno di una
informazione.
Sono p.i. elettrotecnico e vorrei sapere quale č il percorso che dovre
fare per poter diventare un progettista di impianti abilitato ed
iscritto all'albo dei periti (insomma che possa firmare i progetti!)
Ho sentito che bisogna fare apprendistato presso una ditta di
impianti, č cosě?
Grazie
		Mario

 iscritto all'albo dei periti (insomma che possa firmare i progetti!)
La strada più semplice è quella di rivolgerti al Collegio dei Periti
indistriali della tua provincia, prendere appuntamento con la segretaria e
chiedere tutto a lei
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tubazioni metano

Vorrei porre un quesito:
delle tubazioni in polietilene del metano (linea montante a valle del
contatore) ed un cavidotto corrugato con all'interno un cavo FG7OR
(anche questo linea montante a valle del contatore) possono essere
posate nello stesso scavo, o bisogna rispettare 0,5 m di distanza tra
loro?
grazie
iperbole

 loro?
La distanza minima in orizzontale č di 30 cm e vale anche all'interno dello
stesso scavo.
Se al posto di interrare direttamente utilizzi un manufatto come un tubo di
cemento,
questo non puņ essere condiviso tra la linea elettrica e la tubazione del
gas.
In tal caso perņ la distanza minima in orizzontale puņ essere ridotta, ma la
differenza di quota
deve essere di almeno 30 cm.