Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione pubblica

per un impianto di illuminazione pubblica mi consigliate corpi illuminanti a
doppio isolamento o classe I (confrotnto tra spesa di manodopera e costo
apparecchi)
grazie per i consigli

 wrote in message
90h7uv$b7i$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 apparecchi)
Se consideri solo l'apparecchio illuminante non ci sono differenze notevoli
tra un apparecchio in classe I e uno in classe II. Se invece la tua domanda
era riferita all'impianto di I.P., bè allora in questo caso le differenze ci
sono per es. per quanto riguarda la gestione in quanto non avrò interruttori
differenziali da provare e impianto di terra da verificare (obbligo della
manutenzione). Il risparmio nell'installazione è sul costo complessivo del
quadro di comando per la mancanza degli interruttori differenziali a riarmo
automatico con relativi contattori (meno apparecchiature e quadro più
piccolo) e la mancanza dell'impianto di terra.
La tendenza è quella di fare impianti di I.P. a doppio isolamento per i
vantaggi sopradescritti. In termini di sicurezza i due sistemi sono
analoghi:
- nel sistema in classe II la sicurezza è data dai singoli componenti
(certificati a doppio isolamento) e dall'installazione (bisogna curare la
posa dei cavi);
- nel sistema di classe I la sicurezza è data dal coordinamento con
l'impianto di terra e dallo stato dell'int. differenziale.
Mia esperienza personale:
verifica di un impianto di I.P. in classe I, su  5 differenziali a riarmo
automatico, 4 non funzionavano......... Sicuramente la colpa è dell'Amm.
Com. che non esegue le dovute verifiche e manutenzioni, ma con un sistema in
classe II questo rischio viene eliminato alla fonte.
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta.
P.S.
Per i seguaci dell'impianto di terra e del DPR 547/55: ogni opinione
espressa e strettamente personale e non è tesa a ledere l'immagine di chi da
anni si prodiga a collegare a terra ogni cosa metallica o assimilabile per
il fine nobile di proteggerci tutta la popolazione dai fulmini e dalle
scosse elettriche.

scosse elettriche.
mitico!!! ;-)
ciao Paolo

piccolo) e la mancanza dell'impianto di terra.
Io i differenziali li uso lo stesso.
A riarmo automatico negli impianti significativi (per estensione e
potenza), senza riarmo per gli altri casi.
In caso di incidenti automobilistici,
vandalismi, cedimenti d'isolamento, manutentori distratti,  etc...
mi sento di aver fatto il possibile per tutelare i malcapitati del
caso.
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

già che siamo in tema, qualcuno conosce
un software free per il dimensionamento
di massima dei plinti dei sostegni dei pali???


 scosse elettriche.
presto mi faro' prestare la fotocamera digitale da un mio collega e
mettero' nel mio sito web le seguenti immagini:
gabinetti (turca+lampadina+lavandino) stazione marittima ancona: porta
metallica di tale cesso collegata a terra con ponticellatura
realizzata con nastro di rame.
magari i gabinetti puzzano di ammoniaca che affogano pero' la porta
metallica e' a terra!!
gabinetti mercato piazza d'armi ancona (2 orinatoi, 2 turche, 1
lavandino, il tutto in stato fatiscente): conduttore giallo verde
(ormai scollegato) che riparato da apposita canalizzazione a parete
metteva a terra rubinetto del lavandino e tubo dell'acqua degli
orinatoi.
stazione ferroviaria di Porto S.Giorgio: recinzione metallica (H: 1m
da terra) di un giardinetto messa a terra compresi ponticelli per
collegare un cancelletto che permette l'accesso a tale giardino.
sim