Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Intervento Differenziale

Buongiorno, di impiantistica non so molto in quanto seguo lo sviluppo
tecnico di apparecchi di illuminazione e sistemi di alimentazione a binario
trifase.
Ho un problema con un impianto elettrico presso una esposizione.
L'esposizione č disposta su 2 piani dove al secondo piano č posto il quadro
generale con un interruttore differenziale da 50A con corrente di intervento
da 0,5A.
Al piano inferiore sono stati installati 120m di binario trifase.
Ogni fase del binario č sotto un differenziale da 16A con corrente di
intervento di 0.03A
Sui binari, per ogni fase del singolo binario sono installati 10 apparecchi
di illuminazione a scarica da 150W HMI e da 70W HMI per un totale di 20
apparecchi.
Quando si accendono gli apparecchi interviene il differenziale del generale
(50A 0,5A) oppure interviene dopo un po' di tempo che gli apparecchi sono
accesi.
Il dubbio che mi viene č che gli apparecchi sono rifasati con un
condensatore all'interno degli stessi, mentre l'intero impianto č rifasato
da un quadro esterno.
Vorrei capire quali cause possono far intervenire l'interruttore da 50A 0.5A
e se puň essere causato dal rifasamento.
Ringrazio sino ad ora per l'attenzione prestata.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 e se può essere causato dal rifasamento.


apparecchi.
Ma il binario ha il neutro comune? Se si, hai collegato i neutri in
uscita dei differenziali da 16A (presumo a 2 poli) assieme? Se e'
cosi', penso che il problema sia proprio questo per quanto riguarda
l'intervento dei differenziali monofase, mentre per l'intervento del
generale suppongo sia come dice Marco
-- 
Saluti
Francesco

"Cesco" <non.ris...@tanto.non.esiste> ha scritto nel messaggio
news:2jjhc0h3s6oscv3sq...@4ax.com...

Sono un po' perplesso sull'uso del termine "binario"... non avrà inteso
parlare di "sbarre"?

Purtroppo le informazioni in mio possesso riguardanti il tipo di impianto
sono quelle che vi ho fornito nel primo post, poichè la progettazione e la
realizzazione di tutto l'impianto non è stata seguita da me.
Il termine "Binario" è corretto e si riferisce a delle barre di alluminio
con all'interno un estruso plastico contenente del rame, dove si collegano
degli apparecchi di illuminazione tramite adattatori.
Si possono vedere installati nei negozi o nei centri commerciali.
Proverò a verificare i collegamenti del neutro come da voi consigliato.
Ringrazio sin d'ora per l'attenzione prestata.
Andrea


parlare di "sbarre"?
IMHO intende le blindoluce, anche chiamate "binario elettrificato"
-- 
Saluti
Francesco

 
salve ti posso aiutare dicendoti che un problema simile l'ho risolto 
installando un differenziale con caratteristica del tipo A. Presumo che 
il differenziale sia del tipo AC.Spero che risolverai il problema ciao.
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Il tipo A è per correnti continue o pulsanti, meglio il tipo B (ritardato)
Saluti Angelo


Il tipo A è per correnti pulsanti, il tipo B è per correnti continue, ed 
i pochi che si trovano in commercio sono istantanei.
Ambro


--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/