Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gruppi elettrogeneratori rotanti

Qualche anno fa' dovevo partecipare alla progettazione esecutiva (impienti
elettrici) di un progetto di massima fatto da un'altro studio.
L'affare non si concretizzo' ma ebbi modo di vedere il progetto di massima
dell'altro studio.
Debbo dire che era fatto molto bene (da un punto di vista di soluzioni
tecniche)
Questo progettista aveva previsto 2 gruppi elettrogeneratori rotanti, che
non sono dei semplici gruppi elettrogeni.
Vi do' qualche stralcio della relazione tecnica.
". . .La presente specifica tecnica riporta le caratteristiche di fornitura
per un gruppo elettrogeneratore rotante di sicurezza e di riserva, con
volano con accoppiamento magnetico, a riserva illimitata (nel seguito,
chiamato gruppo elettrogeneratore rotante). . . ."
"...La parte elettrica del gruppo di continuità può essere costituita sia da
un'unica macchina elettrica (apparecchio a due rotori coassiali sovrapposti)
sia da due macchine elettriche distinte (accumulatore inerziale e generatore
sincrono) collegati meccanicamente o solo elettricamente...."
". . .L'accumulatore inerziale deve avere le seguenti caratteristiche:
avviamento della massa inerziale, con alimentazione da rete, non superiore a
inferiore a 180 s.. . ."
eccc. ecc.
Domanda, qualcuno di voi ha visto qualcosa del genere??. . conoscete qualche
ditta che li produce?
Grazie

 ditta che li produce?
Mi sembra di capire che si stà parlando di un gruppo di continuità 
(UPS), prova a vedere questa pagina:
http://www.caterpillar.com/products/shared/electric_power/cat_UPS/cat_UPS.html
Ambro


Per me è la descrizione di un normale gruppo elettrogeno, fatta da un
architetto
saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
NON SONO DEI NORMALI GRUPPI ELETTROGENI, MA SONO DEI "PARTICOLARI GRUPPI
ELETTROGENI" IN QUANTO SOSTITUISCONO L'UPS.
SONO COSTIUITI DA UN MOTORE ASINCRONO CON UN GRUPPO ELETTROGENO CALETTATO
SUL PROPRIO ASSE. ALL'ESTREMITA' VI E' UN VOLANO.
IL MOTORE RISULTA ESSERE SEMPRE ALIMENTATO E SI TRASCINA CON SE'
L'ALTERNATORE E IL VOLANO. L'ALTERNATORE ALIMENTA LE UTENZE PRIVILEGIATE.
QUANDO MANCA LA TENSIONE ORDINARIA, IL VOLANO, AVENDO ACCUMULATO ENERGIA
CINETICA, PROSEGUE IL MOTO PER INERZIA, TRASCINANDOSI MOTORE (PRIVO DI
TENSIONE) E L'ALTERNATORE CHE CONTINUA AD ALIMENTARE LE PROPRIE UTENZE
(CHE NON AVVERTONO LA MANCANZA DI TENSIONE). NELLO STESSO ISTANTE SI AVVIA
IL MOTORE DIESEL , CHE QUANDO è ANDATO A REGIME SI AUTOCALETTA SULL'ASSE
DELL'ALTERNATORE (FRIZIONE AUTOMATICA)CHE FORNISCE ENERGIA CINETICA
ALL'ALTERNATORE, AL VOLANO E AL MOTORE (SEMPRE PRIVO DI TENSIONE AI SUOI
MORSETTI). IN QUESTO MODO, TRAMITE IL VOLANO SI ACCUMULA ENERGIA NEL
PERIODO DI AVVIAMENTO DEL MOTORE DIESEL, SUPPLENDO ALL'IMPIEGO DEL
CONVERTITORE STATICO.
GIGGIORIO
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

ora che mi ci fai pensare. . . la Piller faceva degli UPS rotanti. .
.conosci qualche marca che fa' queste realizzazioni??
ora che mi ci fai pensare mi sembra una riedizione riveduta e corretta dei
vecchi gruppi ward-leonard.
Li hai utilizzati? pregi e difetti??
per angelo
Ti garantisco che non era un architetto, ma un discreto progettista non
posso fare nomi, ma e' conosciuto.
Saluti

elettrici) di un progetto di massima fatto da un'altro studio.
[CUT]
Mi sembra di avere gia' letto da qualche altra parte, proprio oggi,
la richiesta in questione, uguale uguale uguale... ;-)
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)

 ha scritto nel messaggio
news:35qrb.104715$e6.37...@twister2.libero.it...

Non mi pare una soluzione tecnica innovativa.... Si tratta di gruppi di
continuità rotanti, tecnologia oramai superata dal binomio gruppo
elettrogeno e UPS.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Si ma l'altro e' anonimo volutamente. . io no :-)
cesco carbo... ?
saluti



Si, centrato
(P.s. quoting, plis
http://www.freewebz.com/iosononiubbo/iosononiubbo.htm#quotare
 )



". . .L'accumulatore inerziale deve avere le seguenti caratteristiche:
avviamento della massa inerziale, con alimentazione da rete, non superiore a
inferiore a 180 s.. . ."
A parte il resto della descrizione ma questo come lo spieghi?????
il tempo di avviamento di quanto deve essere 3 minuti ??????
alla faccia del discreto...................
Riguardo ai gruppi che cerchi dalle risposte avute avrai anche capito
che la soluzione proposta è quasi più vecchia di me ed anche con più
acciacchi per cui sicuramente da scartare, per avere qualcosa di nuovo
prova a vedere 
http://www.ova.it
 oppure 
http://www.beghelli.it/
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni