Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavo da 2,5mm²

Un quesito: un cavo con sezione 2,5mm² è protetto, sia dal sovraccarico che 
dal cortocircuito, da un magnetotermico con In=16A curva C? E da uno con 
In=25A curva C?
Grazie 1000.
Ciao, berfy. 

In=25A curva C?
 
Dipende dall'isolante (PVC o EPR), dal numero di conduttori attivi
(monofase, trifase con neutro scarico, trifase con neutro caricato) e
dalle condizioni di posa.
Ciao, Goofy

Giusto! Allora: isolante PVC, linea monofase posata in corrugato all'interno 
della parete; i conduttori nel corrugato sono esclusivamente la fase ed il 
neutro.
Ciao e scusa per la mancanza delle info.
berfy.
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:r4daa1p9pkmavp7fd...@4ax.com...


neutro.
Per una temperatura ambiente di 30°C la portata del cavo (se nel tubo
sotto traccia c'è solo quello) è di 24 A; l'interruttore da 25A lo
protegge dal cortocircuito ma non dal sovraccarico.
Ciao, Goofy

 In=25A curva C?
Non ho ben presente cosa si intende per curva C ma a spanne si può
considerare circa 4 Ampere per ogni mm^2  in funzione anche della
distanza del cavo stesso. 
Poi l'effetto joule dipende anche dal carico, che secondo me avviene con
un sovradimensionamento della protezione di carico.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Joule
Secondo me 10A é l'ideale, ma (ripeto) dipende dal carico.
zmigol
-- 
http://www.nimer.it/nimer.asp?ar=320
 
http://tinyurl.com/bhgaq

 ha scritto nel messaggio 
news:1gy2rq0.17muufo1o3aiu5N%lamiaca...@fastwebnet.it...


 vecchio), hanno inglobato un MT da 63A, non da 36A.
AFAIK, il MT è solo per la protezione dal cortocircuito, la protezione dal
sovraccarico viene effettuata dalla logica del contatore.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 Daniele Orlandi
Ciò non mi sembra propriamente giusto, la logica del contatore, nei casi dei 
contratti da 3kW, limita un carico compreso tra 3,3kW e 4kW a 180 minuti, un 
carico di oltre 4kW a 2 minuti, ma non si menzionano limitazioni più 
restrittive oltre 4kW, sempre e comunque 2 minuti, che talvolta sono 
eccessivi secondo le norme CEI. C'è da aggiungere che, da quanto so 
(correggetemi se sbaglio), le limitazioni da sovraccarico del contatore 
tengono di conto solo della potenza attiva impiegata, mentre un sovraccarico 
dell'impianto può essere anche dato da componenti reattive.
Ciao, Berfy. 

 limitazioni più restrittive oltre 4kW
Magari ci sono e non le hanno menzionate...
Qualcuno ha voglia di caricarlo a 14 kVA e vedere se i conduttori
fondono? :)
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 carico, ma normalmente si considera assai di più di 4A/mm".
Che se proteggo un utilizzatore che consuma 3,5 Kw con un MT da 20 A 
il cavo da 2,5 mm si cuoce, prima o poi, e a prescindere dall'MT dovrò
considerare una densità maggiore e quindi un cavo da 4 mm, minimo. 
Come ripeto, 2,5 mm per un assorbimento di 10 A, é una considerazione
spannometrica, e se non sbaglio le norme prevedono una sezione di 4 mm
per le utilizzazioni di forza anche in ambito domestico. 


 ha scritto nel messaggio 
news:1gy69hr.1500m649tow36N%lamiaca...@fastwebnet.it...


> limitazioni piů restrittive oltre 4kW



Come si evince da questa tabella la oggettiva resistività del conduttore
dipende molto dalla sua lunghezza che é un fattore rilevante nella
formula ad esso legata e quindi alla densità di corrente: 
R=ro*L/S
Difatto come dicevi, e come diceva Orlandi, ci sono considerazioni da
applicare anche alle temperature.
Esempio, le norme indicano uno spazio vuoto pari al 30% del volume del
corrugato in cui passano i cavi, proprio per la stessa dissipazione.


 ha scritto nel messaggio 
news:1gy7w20.1ge0gvo5zvc5iN%lamiaca...@fastwebnet.it...


 Le tabelle della norma CEI UNEL 35024
Grazie.
