Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento cabine MT/bt alla nuova DK5600

Scusate, ho un quesito:
fino alla penultima edizione della DK5600 era consentito proteggere un
trasformatore con un sezionatore sotto carico (IMS) combinato con fusibili
per taglie non superiori ai 400kVA, e tale protezione era considerata valida
anche per la protezione dai guasti a terra sia in caso di neutro isolato,
***sia in caso di neutro messo a terra con impedenza (ohmico-induttiva)***.
Con l'ultima edizione della DK5600 gli IMS con fusibili non sono più
ammessi: le cabine con gli IMS e fusibili hanno bisogno di interventi di
adeguamento? E' necessario installare la cella con l'interruttore ed il relè
51N ed eventualmente il 67N?
Io ritengo di no, in quanto tecnicamente la protezione con i fusibili
continua ad essere idonea, nelle condizioni ammesse dal vecchio DK, alla
protezione dai guasti a terra, anche ora che l'Enel manda la lettera con la
comunicazione della modifica dello stato del neutro.
Per i nuovi impianti OK, ma per i vecchi?
Il problema è che ci sono centinaia di cabinette semplici che alimentano
nelle campagne le pompe sommerse dei pozzi artesiani, installate anche di
recente...
Cosa ne pensate?
Grazie, Cosimo

Il DK5600 non č una normativa. Essa rappresenta un allegato tecnico al
contratto di fornitura di energia. Al momento della stipula non c'era,
o meglio era in vigore quello precedente.
L'eventuale adeguamento rientra nei rapporti contrattuali tra ENEL e
l'utente e ritengo che se l'ENEL non te lo richieda specificamente per
un utente (magari per motivi specifici) le cose possano restare cosě
come sono ora.

 come sono ora.
Il problema è che ENEL lo sta richiedendo... a tappeto (da voci che mi
arrivano). Ho già tra le mani un caso di cabinetta 20kV-400V con cella IMS e
trafo < 400kVA
Vorrei trovare però una giustificazione tecnica se il cliente deve spendere
quattrini. Oltretutto le cabine alle quali mi riferisco (per alimentazione
delle pompe sommerse dei pozzi artesiani nelle campagne) sono realizzate in
prefabbricati e non c'è, a volte, spazio per la cella con il 51N!
Grazie

prefabbricati e non c'è, a volte, spazio per la cella con il 51N!
Da quanto appunto anticipato nei tanti incontri tecnici visti,
la questione è o ti adegui alla nuova DK oppure ti  dovresti trovare
in  bolletta un costo aggiuntivo per l'energia.
Questo in teoria, in pratica mi pare manchi la determina
dell'autorità per l'energia... e di quanto denaro sarà non ne ho mai
sentito parlare. 
Altra ipotesi... sussurata ... se succede un pasticcio per colpa tua
l'ENEL ti fa causa per i danni (ah... e quando succedeva per colpa di
ENEL e abbiamo sempre sopportato). Assicurazioni a copertura di questo
danno mi pare nn ce ne siano ancora.
Cmq, non è previsto ti taglino i  fili se lasci tutto come sta.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz


ha scritto:
L'attuale versione DK5600 e' carta straccia. Con la liberalizzazione
del mercato dell'energia bisogna aspettare la guida ai criteri di
allacciamento che dovra' pubblicare al piu' presto l'Autority
dell'energia. E' chiaro che con "il peso" dell'Enel nel mercato la
versione dell'Autority non sara' molto distante dall'attuale DK5600.
Non sarebbe necessario adeguare le vecchie cabine se tu dichiari che
le tue protezioni sono coordinate con quelle ENEL e sopratutto non
interferiscono con le stesse tenendo conto che sta cambiando
progressivamente lo stato del neutro. Altro problema e' che l'Enel con
la liberalizzazione attuale paga grosse multe in caso di disservizio
agli utenti. Se il disservizio l'hai causato tu saranno inflessibili e
chiederanno risarcimento danni al proprietario della cabina!
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi

Ok, l'Enel potrà anche richiedere il risarcimento però nel caso di
impianti esistenti dovrà anche ufficializzare il nuovo DK5600 e
trasmetterlo con raccomandata a tutti gli utenti, mettendoli in
guardia sui rischi di coinvolgimento in cause civili di risarcimento.