Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadri elettrici che dilemma...

Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento in merito ai quadri elettrici
esistenti:
faccio manutenzione all'interno di un centro commerciale, la mia committenza
mi ha chiesto di aggiungere un interruttore all'interno del quadro elettrico
generale dei servizi comuni in quanto hanno la necessità di alimentare una
nuova utenza.
Il quadro elettrico in oggetto è sprovvisto come tutto il centro commerciale
di documentazione ..progetto, dic. conf etc-
La mia domanda è questa: dal momento che io metto mano su quel quadro
aggiungendo un interruttore automayicamente mi prendo in carico tutt, e devo
certificare un quadro che non ho idea di come sia stato fatto??
Grazie, mauro

 ha scritto nel messaggio
news:5Elca.12462$Lr4.3...@twister2.libero.it...

Si è responsabili solo di quello che si fa. La procedura corretta è la
seguente:
1- verificare che con l'inserimento del nuovo interruttore non vai a
compromettere il quadro esistente, per esempio dei fare un calcolo della
sovratemperatura con la norma CEI 17-48;
2- verificare che l'interruttore abbia un p.d.i. maggiore o uguale alla Icc
presunta (basta vedere il valore degli altri interruttori);
3- devi aggiornare lo schema elettrico del quadro.
--
--
Michele Guetta

 Sicuramete è corretto quanto hai esposto, però se io, tecnico incaricato
dall'installatore faccio la verifica del quadro che non è certificato e non
ha documentazione, mi rendo responsabile e mi prendo in carico il quadro o
sbaglio?
Possotto

sbaglio?
Solo per quello che hai verificato (sovratemperatura) non per il
resto. 
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 sbaglio?
Non ho capito bene. Se il quadro era certificato precedentemente e
l'installatore và a inserire un nuovo interruttore, deve seguire la
procedura che ho descritto nel post precedente. Nel caso in cui il quadro
precedente non era certificato (a proposito, non è corretto parlare di
certificazione, di fatto è una semplice dichiarazione del costruttore che
quanto realizzato è conforme alla direttiva BT e EMC tramite l'apposizione
della marcatura CE) allora chi ci mette la mani si assume la responsabilità
di tutto il quadro. Questo è ovvio in quanto, come figura qualificata non
può esimersi dal verificare che quanto realizzato non comprometta l'impianto
esistente, di conseguenza deve accertarsi che l'esistente sia conforme.
Altrimenti mette un interruttore entro involucro indipendente.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Altrimenti mette un interruttore entro involucro indipendente.
Premetto che io nn mi occupo di macchine (come invece tu mi pare
faccia).
Tu consideri il quadro come una macchina, e lo sottoponi  alla
direttiva.
Allora se il quadro era marchiato (nn mi pare il caso ma non importa),
concordo, modifichi una macchina e va rimarchiato. 
Dopodichè l'elettricista certifica che gli impianti derivati
modificati o ampliati sono conformi, e segue quindi la compatibilità
del nuovo con l'esistente.
Ma se il quadro non era marchiato CE, e quindi era un certificato come
parte di un impianto... perchè tu applichi la direttiva macchine
all'impianto e ai componenti?
--------------------------------------------------
                                           Stef@no
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

 all'impianto e ai componenti?
Un quadro elettrico è si parte di un impianto ma di fatto è un componente a
se stante, come un apparecchio illuminante, di conseguenza è obbligatoria la
marcatura CE dello stesso.
