mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: enel e telecom

Salve
in una situazione nuova condominiale
 sapete dirmi gli spazzi utili per installare una batteria di 12 contatori
enel e che tubo si deve prevedere per l'ingresso cavo.
Stesso discorso per telecom quanto occupa il box , dove si deve far
installare  e che tubo .
silvio

...

per la tavola contatori considera 1,7 m per 2 ( bxh)
il tubo d=125 mm pvc corrugato rosso (di solito)
Telecom armadietto a parete 60x40 mm ( bxh) da incasso o da esterno
tubo sempre pvc d=125
Saluti
notebook

 ha scritto nel messaggio
news:62f20fe7.03072...@posting.google.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sito chè parla sulla legge 46/90

Sapete indicarmi un sito dove si parla delle normative della legge 46/90
come va fatto un impianto in un appartamento,in un garage in un ufficio in
una attività commerciale??
Rispettando le norme sulla legge???
Vi ringrazio !!!

 ha scritto nel messaggio
news:n7wg8.59595$v7.20...@twister1.libero.it...

Sul sito:
http://www.sicurweb.it/professional/news/dettaglio.asp?id=1213
però è necessario registrarsi.
Gli impianti devono rispettare le norme CEI.
Cordialmente Saluto.
Raffaele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info Media Tensione

Gradirei sapere se qualcuno conosce qualche libreria di simboli di media
tensione da scaricare su internet; inoltre quali prescrizioni normative
obbligano l'utilizzo di scaricatori di media nelle cabine private.

 ha scritto nel messaggio
news:afjlnu$cen$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: variatori di velocita'

ho una ventola funzionante a 220v  80w  voglio variare i suoi giri. che
posso adoperare?  inverter? ma sono costosi . con un semplice variatore di
luminosita' x lampade ad incandescenza posso risolvere il mio prob?oppure
rischio di bruciare il motore ? grazie:-)



usa un dimmer, ovvero un parzializzatore di fase (comunemente usato
per variare la luminosità ma applicabile perfettamente al controllo di
una ventola).
Non bruci nulla, assicurati solo che il triac abbia la dissipazione
adeguata e che ci siano i filtri di modo comune sulla linea.
Emanuele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: bande rf

C'è qualcuno che gentilmente mi dice dove trovare le normative relative alle
frequenze radio?
Nel senso che se costruisco un apparecchio che trasmette, che frequenze
libere ci sono?
Saluti, Enzo

 C'č qualcuno che gentilmente mi dice dove trovare le normative relative


Ma se la potenza č al di sotto di un certo valore, non ci sono frequenze
libere?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme su impianti di terra

Sapete indicarmi una normativa per quanto riguarda i coleggamenti a terra di
apparecchiature anche a bassa tensione tipo 12/24 Vcc
Ho sentito che dipende dalla dimensione del apparecchiatura?????

 ha scritto nel messaggio
news:BUgv9.88100$RO.22...@twister1.libero.it...

Dipende da vari fattori, 1° bisogna stabilire se è una massa. 2° se è una
massa bisogna poi verificare come viene alimentato: SELV; FELV; PELV; di
conseguenza si collega a terra o meno.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

 conseguenza si collega a terra o meno.
che significa SELV; FELV; PELV??

 che significa SELV; FELV; PELV??
Acronimi inglesi che significano: Bassissima Tensione di Sicurezza (SELV -
Safety Extra Low voltage); Bassissima Tensione di Protezione (FELV -
Functional Extra Low Voltage); Bassissima Tensione di Protezione (PELV -
Protective Extra Low Voltage).


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione Magnetotermica

Ciao a tutti, secondo voi una linea con un relè di corrente nominale 8A 
dev'essere protetta con un magnetotermico da 10A o da 6A??
Oppure fate fede al carico reale che poi si comanderà?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:kNHpe.999847$b5.43...@news3.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tensione di rete in Italia

Buongiorno a tutti, vi espongo il mio dubbio: qual č la tensione di rete
ufficiale in Italia? 220V o 230V? Da una parte ho trovato che la vecchia
220V sarebbe stata sostituita dalla 230V in base al d. lgs. 615/96 del
12/11/96 ma leggendo tale decreto non ho trovato questo passaggio alla
230V. Qualcuno sa aiutarmi?
Ciao a tutti e grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Buongiorno a tutti, vi espongo il mio dubbio: qual è la tensione di rete


 scrisse:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: misura energia in MT senza TV

Qualcuno di voi sa se esistono strumenti portatili per la misura di energia
(kWh)
in media tensione (6kV) che non necessitino di TV e TA?
Grazie, ciao
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:K4V5c.57030$z23.2...@news3.tin.it...


> Se li inventi è un ottimo brevetto!
ci hanno già pensato, purtroppo, gli americani
ma misura su una fase sola e costa 7-8000$
cerca Litewires su Google
ciao
Paolo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiarazione di conformità redatta da un professionis ta?





Volevo sapre se qualcuno di voi può darmi una 
risposta su questo questito:


 


un miocliente per il quale ho redatto un progetto a 
litigato con l'installatore ( non voglio entrare nel merito!!!) mi chede se 
posso io verificare l'impianto e fare la dichiarazione di 
conformità.


 


Io ho dato un'occhiata alla Legge 46/90  e 
l'art.14 dice che i profesionisti posso eseguire verifiche di impianto per 
accertarne la conformità alla norma e che possono rilascirare un certificato di 
collaudo, concetto poi ripreso nel Dlg.447 di atuazione all'articolo 
9.


 


Il mio dubbio è che tipo di interpretazione bisogna 
dare, se verifico che l'impianto è a regola d'arte e posso certificarlo, posso 
anche compilare una dichairazione di conformità??


 


mi rendo conto di non essere molto chiaro, ma è la 
stessa confusione che ho in questo momento


 


molte grazie


 


Roberto



 wrote in message
HT9G7.21660$zl4.6...@news2.tin.it...


 wrote in 
  message 
HT9G7.21660$zl4.6...@news2.tin.it
...




 wrote in message 

news:HT9G7.21660$zl4.6...@news2.tin.it
...


verificare l'impianto e fare la dichiarazione di conformit=E0.
Con la dichiarazione di conformita' non si dichiara che l'impianto e'
a norma, ma si dichiara di avere eseguito i lavori a regola d'arte.
Per eseguire a regola d'arte bisogna eseguire.
Chi non ha eseguito non puo' dichiarare di averlo fatto a regola
d'arte.
Il tuo cliente ha tre possibilita' legali:
1- si accorda con l'elettricista
2- denuncia che l'installatore non vuole rilasciare la dichiarazione
di conformita'.
3- dichiara che ha affidato il lavoro a una impresa non abilitata, la
quale non puo' pertanto rilasciare la dichiarazione di conformita'; i
loschi figuri poi si sono resi irreperibili. Va incontro a una
sanzione da 100.000 a 500.000 (in realta' questa soluzione non e'
legale, perche' dichiara il falso)
Ciao, Gof.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 >Messaggio in formato MIME composto da piů parti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nuova 46/90

allora colleghi siete riusciti a trovare un qualche fax simile per il 
modello in oggetto?
io non ho ancora trovato nulla.
fatemi sapere ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ampere in cavo 2.5mm^2

Per una sala server, quindi con utilizzo di corrente continuativo 
costante, una sezione di cavi di 2.5mm^2 quanti ampere può far girare al 
massimo secondo la normativa?
Nel caso di trifase, se il ritorno (neutro) è grosso 2.5mm come le tre 
fasi, anche lui ha tale limite in ampere no? Quindi se uso una trifase 
come tre monofasi, il ritorno deve essere limitato agli stessi ampere 
della domanda sopra giusto?
Grazie


dipende dalla lunghezza del cavo, puo variare da 10 a 25 A 

 dipende dalla lunghezza del cavo, puo variare da 10 a 25 A
E dal tipo di posa e cavo.
                Lucio


Cavo FG7OR 3G2.5 della Triveneta cavi. Sarà circa 8 metri di lunghezza 
complessiva, il primo metro in una canalona rettangolare larga, assieme 
ad altri cavi simili, poi passa nel falso soffitto, credo non 
incanalato, poi (ultimi 2 metri) torna giù da solo in una canalina a 
sezione tonda diametro 2cm e finisce in una presa circolare industriale 
monofase.
Amperaggio massimo?
Grazie

abacus scriveva il 23/10/2007 :

16-18A circa. il punto critico è la canale assieme agli altri cavi, 
dipende da quando sono stipati e da quanto scaldano gli atri.

 dipende da quando sono stipati e da quanto scaldano gli atri.
Non è possibile che la normativa dica una cosa così spannometrica!!??
BTW quel tratto è tenuto a bassa temp perchè ci sono 2 condizionatori 
sempre attivi, è una sala server...

 Non è possibile che la normativa dica una cosa così spannometrica!!??
la norma dice che il cavo in funzione non deve superare una certa 
temperatura che dipende dal tipo di isolante.
Il progettista deve calcolare in base alle condizioni di posa qual'è la 
corrente che presumibilmente farà ragiungere al cavo quella 
temperatura.

 corrente che presumibilmente farà ragiungere al cavo quella temperatura.
Ah quei tratti critici sono in una sala server ad aria condizionata che 
sta a 20 gradi o meno SEMPRE, ci faccio girare un sacco di A... !!
Quant'è la temperatura che dicono le normative?

abacus ha spiegato il 24/10/2007 :

http://www.luxcavi.com/pagi.17a.htm
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: simboli per cad

buongiorno,
sto eseguendo alcuni disegni con il cad riguardo alcuni impianti eseguiti da
allegare alle certificazioni.
Qualcuno di voi potrebbe gentilmente indicarmi dove reperire online simboli
elettrotecnici(interruttori differenziali,trasformatori ecc...)?
                                            ringraziandovi anticipatamente
vi porgo distinti saluti
luciano

 Grazie per l'attenzione ma ho trovato un sito  utilissimo che si chiama
cadlandia, da cui prelevare i blocchi con i simboli

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: segue box auto

Per quanto riguarda l’obbligo di progetto per unità abitative con box auto
in autorimessa  a cielo coperto con capienza di più di 9 autoveicoli mi sono
ulteriormente aggiornato.
Ho trovato una risposta su ELETTROQUESITI 5 di VITO CARRESCIA pag.77 CAP.4
art.4.3, che richiede il progetto dell’intera unità abitativa se il box auto
è alimentato dallo stesso impianto.
SONO PERFETTAMENTE D’ACCORDO,  in quanto  il  DPR 447 della 46/90  art.4/g
impone l’obbligo di progetto se una parte di impianto sia inserita in una
attività soggetta a rilascio del C.P.I.
Ritengo quindi che sia necessario progettare secondo la NORMA CEI 02  tali
unità abitative.
Inoltre anche la dichiarazione di conformità dell’installatore deve fare
riferimento ad un progetto a cui tale impianto per legge è soggetto.
Vorrei quindi invitare i progettisti di impianti elettrici a considerare
quanto detto per evitare inutili violazioni della L.46/90 e dichiarazioni di
conformità errate da parte di installatori spesso ignari di tale obbligo.

 attività soggetta a rilascio del C.P.I.
Mi sembra errato:
infatti l'art. 4/g recita "per gli impianti di cui all'art.1, comma 1,
lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al
rilascio del certificato di prevenzione incendi..."
All'art.1, comma 1, lettera g), della legge si parla di impianti di
protezione antincendio e non di impianti elettrici.
Mi piacerebbe essere in torto...
Marco

 attività soggetta a rilascio del C.P.I.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ponteggio per campanile

Salve a tutti...
abbiamo un campanile, alto circa 20 metri, dotato di impianto 
parafulmine, 4 calate.
Nessuna documentazione a riguardo
Si realizzerï¿œ un ponteggio tutto intorno, fino in cima e oltre il tetto.
Facendo la verifica probabilitï¿œ di fulminazione, la struttura risulta 
autoprotetta.
Anche inserendo il ponteggio la struttura NON avrebbe bisogno di 
parafulmine.
Come mi devo comportare?
Ignoro LPS esistente e NON collego a terra il ponteggio?
Collego a terra il ponteggio, ma come?
Visto che la struttura ï¿œ auto protetta comunque, se io collego a terra 
il ponteggio per protezione dai fulmini, non aumento il rischio in generale?
grazie
buon lavoro a tutti

 buon lavoro a tutti
LPS senza documentazione e averne verificato la conformità è come non
averlo, anzi può essere più pericoloso averlo che non, perché se non è
realizzato correttamente può provocare danni nel momento in cui fa la
sua funzione: catturare il fulmine e portarlo a terra.
Se dalla verifica CEI 81-10 la struttura risulta autoprotetta non ci
sono motivi per collegarla a terra ai fini delle protezione delle
scariche atmosferiche e se non fosse autoprotetta con un semplice
collegamento a terra non risolvi il problema ma devi attuare delle
soluzioni in ottemperanza sempre alla CEI 81-10.

 soluzioni in ottemperanza sempre alla CEI 81-10.
Ovviamente, ma se la struttura risultasse autoprotetta, anche con il 
ponteggio, potrei ignorare la presenza di quel pezzo di ferro che scende 
lungo una delle pareti?
Giuliano

 Giuliano
Aggiorno,
ho fatto le verifiche con Zeus, immettendo dati altamente peggiorativi:
struttura pi� alta del reale
Isolata anche se non lo �!
Elevato rischio di panico
Ridotto rischio incendio
Terreno circostante erba, anche se � asfalto
Risulta auto protetta!!
Giuliano

 Risulta auto protetta!!
Bene, quindi quella calata è del tutto inutile e a mio avviso andrebbe
rimossa.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rame nelle canaline di copertura e interferenza con conduttori elettrici nudi

Salve a tutti.
Vorrei porvi una domanda dal basso della mia ignoranza nel campo.
Durante una ristrutturazione di un tetto i miei operai si troveranno a
dover maneggiare delle canaline di gronda in rame.
Il problema sta nel fatto che,un preciso punto del tetto, si trova
nelle vicinanze di un traliccio di alta tensione Enel (da 50000 a
100000V, non saprei dirvi).
Le canaline quindi infase di posa in quel punto si troveranno ad
essere maneggiate a circa 2.5-3metri dai conduttori elettrici nudi.
La domanda è, la trasmissione di elettricità può avvenire per arco
voltaico, ma a che distanza?
C'è una relazione (una formula brutale) che mi permette di determinare
a che distanza si induce elettricità nella canalina? E poi se l'arco
si induce per ipotesi a 50cm, oltre i 50cm il rame della mia canalina
non trasmette nulla o il campo elettrico indotto dal conduttore nudo
mi produce lo stesso una certa "corrente" nella canalina?
Cosa mi consigliereste? Guanti dielettrici, ecc....
Scusate le castronerie dette, spero in vostra risposta.
Grazie a tutti
m


Per determinare le distanze si devono applicare le norme CEI EN 50110-1 
e CEI EN 50110-2 che indicano le modalità di lavoro in prossimità di 
impianti elettrici. Qui trovi tabelle che indicano una serie di distanze 
che individuano la "zona di lavoro sotto tensione" e la "zona prossima", 
per capire il loro significato bisogna leggere la norma. Comunque per 
essere fuori dalla zona prossima abbiamo per tensioni di 110 kV -> 2100 mm.
Ma è necessario ricordare che il DPR de 7/1/1956 n. 164 all'art. 11 
prescrive che non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee 
elettriche aeree a distanza minore di 5 m, a meno che, previa 
segnalazione all'esercente della linea elettrica, non si provveda da chi 
dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare 
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:%2Tdd.179751$35.85...@news4.tin.it...


 a che distanza si induce elettricitą nella canalina? E poi se l'arco


 wrote in message
4vVdd.53099$H11.1...@twister1.libero.it...



Ma come sei bravo! Quante cose sai che nessuno sa! Ma perchè urli?? Ha solo
chiesto informazioni non credo sia sordo. Ed è consapevole dei suoi limiti,
limiti in possesso di tutti i comuni mortali te, compreso!!!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Inutilità nuovi modelli VVF

Come da oggetto, vorrei segnalare la completa inutilitą dei nuovi modelli (e 
sottolineo nuovi) dei vigili del fuoco per la richiesta di CPI "MOD. DICH. 
IMP-2008" e relativo "MOD CERT. IMP-2008", che dovrebbero andare a 
sostituire i vecchi modelli riferiti alla ormai abrogata L. 46/90.
Il problema č che colui che li ha "elaborati" si č limitato in pratica a 
sostituire la frase "non ricadenti nel campo di applicazione della 46/90" 
con "non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008", non tenendo in 
considerazione che gli impianti che si vanno a certificare con questi nuovi 
modelli (impianti di rivelazione incendi, impianti di allarme, etc.), ERANO 
sģ, non ricadenti nella 46/90, ma sono PIENAMENTE "ricadenti nel campo di 
applicazione del DM 37/2008"...
Ora, il problema potrebbe anche essere inesistente, poichč non si compilano 
i due modelli e si allega solamente la 
DI.CO
. rilasciata dall'installatore, 
perņ non vedo il motivo per complicare le cose!
P.S. Avevo gią parzialmente espresso le mie perplessitą in risposta ad 
un'altro thread, perņ non ho avuto nessun riscontro.
FoX 

 FoX
Può servire per esempio per un impianto bordo macchina che non ricade
nel DM 37/08. Per esempio un impianto di aspirazione per una
postazione di saldatura.

 postazione di saldatura.
Mi accorgo solo ora della risposta...
Hai ragione a dire che i modelli sono adatti per la certificazione di tali 
impianti, però la mia considerazione riguardava il fatto che le "opzioni" 
fornite sono:
- impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia 
elettrica;
- impianto protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianto di  riscaldamento e climatizzazione; (relativamente al generatore 
di calore);
- impianto di estinzione incendi; impianto di evacuazione del fumo e del 
calore;
- impianto di rivelazione di fumo, gas e incendio;
- impianto di comunicazione e allarme;
- impianto di trasporto e utilizzazione di GAS COMBUSTIBILI allo stato 
liquido e aeriforme;
- impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi 
infiammabili, combustibili o comburenti;
Praticamente tutti impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del DM 
37/08, e che quindi sono compresi nella "normale" Dichiarazione di 
Conformità.
CiaO
FoX

 Conformità.
A beh, alora... ridiamo per non piangere.... :-)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nuovo sito

Salve,
 a tutti gli operatori del settore desidero  presentare questo nuovo sito,
www.welcome.to/cebra
si accettano commenti, suggerimenti e critiche.
Grazie a presto
--
--------------------------------------------------
Franco Tutone
http://www.Tutone.freeweb.org
Email: 
fra...@lycosmail.com
ICQ n° 29330983
--------------------------------------------------

A TUTTI QUELLI DEL SETTORE ELETTROMECCANICO E NON
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO 
www.mcetechnik.it
Nel Nostro magazzino potrete risolvere tutti i vostri grattacapi
il sito è in allestimento ( si accettano critiche e consigli)

I dati che esponi sono molto buoni, ma dovresti cambiare lo sfondo e
aumentare un pochino le dimensioni del carattere.
Per il resto tutto OK.
Ottime le immagini.
Prova a visitare il mio.
www.dselectra.com
E' da 6 mesi che ci lavoro a tempo perso, e devo ancora finirlo! Sugh
Ciao a presto


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: manuale manutenzione

Qualcuno sa indicarmi qualche sito da cui poter scaricare un buon
manuale di manutenzione di impianti elettrici industriali? (Frequenze di
intervento, schede di intervento, schede rilievo dati etc.).
saluti a tutti
Franco

 wrote in message 3A7E6AC3...@tin.it...

Non ho idea di dove puoi scaricarlo ma Tutto Normel a pubblicato il volume
n°10 impianti a norme CEI manutenzione lavori elettrici ed è molto
interessante
Daniele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: responsabilità

Ciao,
un amministratore di condominio amministra uno stabile all'interno del quale
le parti comuni sono alimentate da un contatore  intestato ad uno dei
condomini, questi non vogliono sentirne di adeguameti alla 46/90 e verifiche
manutentive periodiche sugli stessi. Nel caso di incidente, a chi ricade la
colpa (secondo mč all'intestatario della fornitura) e secondo voi sarebbe
opportuno far firmare ai condomini una sorta di liberatoria che scarichi
l'eventuale colpa dell'amministratore? Se sě avete da consigliarmi uno
standard?
Grazie

l'eventuale colpa dell'amministratore? 
Cioè un documento in cui l'amministratore ammette implicitamente di
sapere che le cose non sono in regola e di non aver fatto tutto il
possibile per sanarle?
Ciao, Goofy

 possibile per sanarle?
:-))))
Se io fossi l'Amministratore farei una bella lettera raccomandata a 
tutti i condomini.
Forse in questo caso l'Amministratore potrebbe agire d'urgenza di sua 
iniziativa trattandosi di una situazione che mette in pericolo la sicurezza.
(Se si trattasse di un cornicione che cade, non ci si perderebbe in 
cavilli!)
Se tutto è inutile non rimane che dare le dimissioni, non essendo 
possibile amministrare.Tutto verbalizzato ovviamente!
Giuliano


Le responsabilità sono sempre in solido tra tutti i proprietari delle parti
comuni.
Saluti
Tullio Petroccione

 Grazie
Se si tratta di adeguamenti agli obblighi di legge non serve la delibera 
dell'assemblea i lavori si devono fare punto e basta rimane solo da 
risolvere la questione dell'intestatario unico del contratto, cosa che tra 
l'alto e dimostrabilissima in sede di giudizio con un sopralluogo del CTU 
che si renderebbe conto subito del fatto che il contatore serve gli spazi 
comuni.
se fossi l'intestatario del contratto invierei una lettera a tutti 
ricordando che lui è semplicemente intestatario di comodo ma che la 
responsabilità è di tutti, così tanto per chiarire.
ciao.
Lo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pericolo correnti vaganti dispersore rete magliata

è giustificata la preoccupazione di collegare l'impianto di terra alla
rete magliata di un edificio per paura che eventuali "correnti vaganti"
possano provocare problemi alla rete magliata stessa oppure alle
tubazioni dell'edificio ? (corrosione elettrochimica)

Legenda metropolitana del tutto infondata, la corrente alternata non
provoca corrosione elettrochimica.

 O sbaglio? :)
E' vero, ma non si tratta di correnti vaganti, ma semplicemente di
reazioni chimiche fra materiali.

 
Il potenziale dell'acciaio immerso nel calcestruzzo assume un valore 
simile a quello del rame.
ambro

 O sbaglio? :)
Non sbagli. Se due metalli, collegati tra loro, sono immersi in una 
soluzione elettrolitica, per esempio il terreno, si osserva e si può 
misurare la circolazione di una corrente continua la cui intensità cresce al 
crescere della conducibilità della soluzione elettrolitica, praticamente 
viene a realizzarsi una pila. Ciò comporta la progressiva , lenta, ma 
inesorabile, ossidazione del metallo meno nobile dei due.
Beginner
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione pista ciclabile

Prima di tutto scusate il cross-post...ma è urgentissimo!!!
E' obbligatorio l'impianto di illuminazione pubblica a servizio di una pista
ciclabile posta in adiacenza ad una strada di classe C2?
Sè sì rispetto a quale Norma??
Grazie a chiunque voglia aiutarmi....
Luc
--
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Il trattamento dei Vs. dati personali avviene per le finalità di cui
all'art. 24 del Dlgs. 196/2003. Per tale trattamento non è richiesto il
consenso.

Non mi risulta, forse in base alla UNI 13201 se è già entrata in
vigore in sostituzione della UNI 10439.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: IP68 ... ma a quanti metri?

ciao a tutti,
una domandina "quasi" banale....
un prodotto con grado IP68 è protetto contro le immersioni,
ma fino a quanti metri di preciso?
ed oltre, qual'è il grado imposto? (IP69 suppongo!)
grazie a chiunque risponda
Zef

 ha scritto nel messaggio
news:l27n30pchn1hlrvl4...@4ax.com...



grazie per la risposta,
mi interessava sapere cosa dice la norma,
ricordo di aver letto la profondità precisa,
ma non trovo più il riferimento ....
in pratica, un prodotto con grado IP68
fino a quanti metri è garantito? (sott'acqua of course)
so che dopo un certa profondità scatta  l'IP69
grazie
Zef

 Zef
BYE
Marcello

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione di conformità

Vorrei solo sapere cosa ne pensate del fatto che le dichiarazioni di
conformità debbano essere spedite alla Camere di Commercio, ve lo chiedo
perche in una mia visità ho visto la fine che fanno cioè accatastete in un
magazzino a marcire.
Ho chiesto al funzionario la fine che fanno e mi ha risposto che vengono
eliminate ogni 3/5 anni per mancanza di spazio.
A mio parere sembra una spesa inutile questa parte di burocrazia della dic.
di conformità.
Cosa ne pensate?
ivano...@tin.it


Non penso che sia del tutto inutile. La camera di commercio è l'ufficio che ha
il compito di controllare, verificare, sanzionare, ecc. le imprese che operano
nell'ambito della 46/90.
Mi ricordo che un mio amico che svolge sia l'attività di progettazione che di
installazione, con scarsa attività per la seconda, con l'emissione di
pochissime dichiarazioni, è stato contattato dalla camera di commercio per
avere spiegazioni in merito.
Depositare presso la camera di commercio la dichiarazione significa rende
ufficiale e pubblico il documento.
Inoltre considerando che alla camera di commercio si consegna solamente il
primo foglio (modello ministeriale), credo che non ci siano grossi problemi di
spazio, e mi meraviglio che gli uffici interessati elimino in così poco tempo
le dichiarazioni.
---
Ambro

 Cosa ne pensate?
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com


A Palermo la spedizione è durata pochissimo, adesso non è +
necessario da anni!!! (terronia? è stata la CCIAA a
decretarlo)
--
Per. Ind. Biagio Marino
http://web.tiscalinet.it/sted_pa
mailto: 
bm....@tiscalinet.it

 decretarlo)
E perchč?
Regione autonoma?
Ignora le Leggi dello stato Italiano?
Meglio organizzata?


 Giuliano B. Biella


La dichiarazione di conformità va redatta entro 30 gg dalla data di fine
lavori, ma alla camera di commercio si possono raggruppare le dichiarazioni
esempio di più mesi e consegnarle 2-3 volte all'anno
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatore a PCB

una azienda ha in una vecchia cabina di media tensione un trasformatore in
olio,senza nessun riferimento e non conosco il tipo di olio adottrato,anno
di costruzione 1961.
la cabina non è più alimentata ed il trasformatore chiaramente fuori uso.
come devo comportarmi con il cliente?
chi deve eseguire le verifiche sull'olio?
grazie a tutti......

 la cabina non č piů alimentata ed il trasformatore chiaramente fuori uso.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: UNI 9490: quadro comando pompe

salve a tutti,
mi trovo a dover progettare l'impianto elettrico di un locale per 
l'alimentazione idrica antincendio.
Viene richiesta una alimentazione idrica di tipo ordinario, quindi è 
sufficiente una elettropompa.
Il cliente possiede già l'elettropompa e l'installatore deve realizzare 
il quadro di comando, il quale deve rispettare la norma UNI 9490.
Mi chiedo se è possibile per l'installatore realizzare il quadro 
elettrico e quindi certificarlo, oppure è consigliabile/obbligatorio 
acquistare il quadro già cablato e certificato?
Non si fa una questione di spesa ma di praticità.
grazie a tutti
Giuliano

Giuliano ha scritto:

Se l'installatore è in grado di realizzarlo, ovvero conosce le
prescrizioni previste dalla norma UNI 9490 assieme a quelle della CEI
17-13 e quelle relative alla direttiva BT ed EMC (marcatura CE), può
farlo, assumendosene le relative responsabilità.
Se io fossi committente vorrei avere garanzia che il prodotto che mi
viene fornito sia realmente conforme, per cui mi affiderei a chi questi
quadri li sà fare e magari li certifica (da ente terzo), che è ben
differente da marcare CE.

Perfetto, proprio come pensavo.
Tra l'altro non è l'installatore che vuole realizzare il quadro 
autonomamente, ma il cliente che vorrebbe riutilizzare alcune parti di 
un quadro esistente :-((
saluti, grazie
Giuliano


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Regolam.impianti

Salve a tutti, negli impianti elettrici a norma cee di un locale adibito ad
attività commerciale si può usare la "canaletta " al posto dei tubi rigidi
in pvc per un
impianto non incassato? Sperando di essere stato chiaro saluto tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:8geO7.219948$sq5.10...@news.infostrada.it...

Non esistono gli impianti elettrici a norma cee semmai a norme CEI....;-).
A una domanda così semplice non si può rispondere con altrettanta
semplicità, nel senso che sono tanti i fattori da verificare..... In linea
di massima il canale in pvc o "canaletta" può essere utilizzata,
l'importante è verificare il luogo di installazione. Per esempio in un
negozio classificabile come ordinario in quanto non ho un elevato carico
d'incendio, non ho prescrizioni particolari da rispettare se non la
protezione meccanica dei cavi. Mentre, per es. in centro commerciale, devo
verificare che il cavo posato all'interno sia del tipo non propagante
l'incendio ed il canale abbia un grado di protezione IP4X.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto normative impianti elettrici civili





Ciao ho bisogno di 
un piccolo aiuto:


all'acquisto di un 
appartamento è consigliabile chiedere una documentazione di certificazione che 
l'impianto ellettrico è a norme?


E se si,è 
obbligatorio che forniscano tale certificazione che tra l'altro non so se è 
obbligatorio avere.A me risulata obbligatorio il libretto di certif. x le 
caldaie ma x l'impianto elettrico non so.


Se non fosse 
certificato che spese ci sono x farlo e ci sono sanzioni x chi non è in 
regola?


Grazie e 
ciao


Davide



 Davide
Saluti Giuliano Biella

il 10 Jan 2001 00:49:30 +0100, 
davi...@libero.it
 ("davide") scrisse
distrattamente:

per l'appartamento la dichiarazione di conformità degli impianti di un
elettricista.
se l'appartamento è antecedente al 90-91, atto notorio del
proprietario che dichiara che l'impianto elettrico è conforme
alle norme.
in caso contrario, puo' desumere che l'impianto elettrico non 
è a norme e chiedere una riduzione del prezzo d'acuisto per i lavori
di adeguamento a tuo carico.
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Legge 17/00 Regione Lombardia

 entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
Ringrazio per l'attenzione.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere


penso tu ce l'abbia giŕ .....
questo č l'organismo che "gestisce" la cosa ....
www.cielobuio.org
se scrivi direttamente a loro, rispondono celermente,
nel mio caso, .... č una grande fregatura!!!!
a causa delle grosse limitazioni in fatto di emissione
Zef
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: colori negli armadi elettrici?

ciao a tutti 
una domanda: qualcuno sà dove trovare in internet una lista dei colori dei
cavi da utilizzare in base alle tensioni all'interno di una cabina armadio?
tipo 24V blu, 380 nero e via dicendo???
grazie a tutti e ciao
Marw
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:c39nh1$jr2$1...@news.newsland.it...


Grazie mille, sei stato molto chiaro.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda banale ma..

So che è una domanda banale, ma dopo che mi è stata sottoposta mi è venuto
qualche dubbio:
contatore trifase potenza disponibile 6kW su ogni fa posso prendere 2kW ok?,
nell'ipotesi in cui io abbia un carico fortemente squilibrato es. 6kW tra
RN, e 0 tra le altre,cosa mi succede, ipoteticamente posso assorbire tutta
la potenza su di una sola fase oppure il limitatore ENEL mi limita lui la
potenza?
Grazie e scusate se è banale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: segnalazione

Volete divertirvi?Se avete piu' di 18 anni andate a 
www.charme-italia.com
 e non vi pentirete....
ciao

...
Volete divertirvi?Se avete piu' di 18 anni andate a
www.charme-italia.com
 e non vi pentirete....
ciao
- Non voglio esprimere quello che in realtà mi dice il cuore ( perchè sarei da
censurare ).
Se voglio divertirmi stai tranquillo che posso segnalarti io tutti i siti che vuoi.
Comunque vorrei farti notare che il tuo consiglio è stato collocato in un newsgroup con un
tema ben preciso ( come avrai letto ).
Questo è il mio parere personale chiaramente. E personalmente preferirei che questo
newsgroup restasse come lo era prima e cioè SERIO.
Saluti.
Bruno Aprile



 ciao
Mi collego a questo ng per confrontarmi con quelli che hanno i miei
stessi interessi professionali.
Non mi serve per trovare nuovi siti porno! Coloro che non sono
interessati agli argomenti trattati dal ng sono pregati si tenersi alla
larga!
Grazie!
Gianfranco Agnusdei Pensi
gag...@tin.it

...
italtie ha scritto:


Grazie!
Gianfranco Agnusdei Pensi
gag...@tin.it
Bruno scrive:
Siccome la penso come te, confermo e condivido quanto hai espresso, anche se ho espresso
in precedenza
la mia opinione. Ma considerazioni come la tua, meritano una nota.
Ciao.
Bruno Aprile.
brap...@tin.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda sui 220 volt che arrivano a casa!

 neutro e fase o fase e fase!
La distribuzione in Italia e', credo ormai interamente, a 220 volt di
fase e 380 volt di linea.
Lo standard 220/127 e' stato abbandonato da alcuni decenni.
Quindi il 220 di casa e' tra fase e neutro. Lo si verifica con un
normale cacciavite "cercafase": esso si accende solo con uno dei due
poli.
Saluti
Mino Saccone


io 3 anni fa,  in centro Vicenza ho trovato un 220/127V,
e forse ce ne sono ancora.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

 >> il 220 che ci arriva a casa è ottenuto dalla differenza di potenziale


Confermo il 220V fase-fase

la distribuzione dovrebbe essere oggi di 400 e 230 volt. l'aggiornamento è
già attivo in molti luoghi tant'è che anche molti nuovi apparecchi riportano
in etichetta queste indicazioni.

poli.
Per la precisione si puo dire che e' "in fase di abbandono" perche, per
esempio, a Trieste la tensione a 220/125 V e' ancora in uso.
Saluti a tutti
Franco
-- 
Posted from 
astbo1.bo.cnr.it
 [192.167.165.1] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Parabola in 2 appartamenti

Salve
Nel mio balcone si trova una vecchia parabola che funziona ancora in
analogico (dovrebbe avere circa 10 anni)
Il mio vicino di casa mi ha chiesto se può collegarsi anche lui alla mia. Io
non ho nessun problema a farglielo fare. I problemi sono questi:
è necessario cambiare LNB per vedere digitale?
In questo caso è necessario comprarne uno a 2 uscite (una per me e una per
lui)?
Io posso continuare a tenere il vecchio decoder analogico?
Grazie
Ps.:La parabola è da 85cm

Devi sicuramente cambiare LNB, utilizzandone uno nuovo (quindi valido anche
per il digitale) e dotato di due uscite indipendenti.
Ciao Giovanni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programma cerco

 Cerco programma per la realizzazione di impianti elettrici civili.

Prova al sito della BTicino 
http://www.bticino.it/
 e scarica il programma
TiPlan
Ciao
Vinci

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domanda pericolo fulmini

Secondo le normative la schermatura di cavo antenna per TV deve essere messa
a terra,
ma in questo caso sono im montagna e l'antenna verrà ad un'altezza di poco
inferiore
a quella del parafulmini del vicino campanile, (distanza approssimativa 30
mt.)
cosa devo fare?
--
Ciao Luca
pwa...@tin.it
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html


Attenzione, la messa terra dello schermo dei cavi TV serve anche per la
protezione contro i contatti indiretti.
---
Ambro

cosa devo fare?
fare una verifica secondo CEI81-1 o meglio CEI 81-4 e vedere cosa viene
fuori. La presenza di edifici entro una distanza pari a 3 volte l'altezza
della struttura in oggetto altera significativamente l'area di raccolta
della medesima (cioè in pratica la probabilità di fulminazione).
La cosa va ripetuta considerando l'altezza della struttura con e senza
l'antenna e nel caso questa (da sola) porti a superare il rischio
tollerabile per il tipo di struttura, occorre effettuare una calata solo
per lei con conduttore in rame di sezione minima 16mmq.
Altrimenti è sufficiente un collegamento con conduttore di rame di sezione
4mmq.
Ovviamente se la struttura risulta a rischio anche senza l'antenna va
realizzato un adeguato sistema di protezione (LPS) interno e/o esterno o,
nel caso di utilizzo della 81-4, adottare delle specifiche misure
alternative (estintori, illuminazione emergenza, asfaltatura del terreno
circostante, allontanamento delle persone, compartimentazione REI120 ecc)
che riducano il rischio a livelli tollerabili.
Correggetemi se sbaglio.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: comando illuminazione

Voi preferite istallare i comandi per l'accensione delle luci:
1- all'interno del locale, cosi' si deve entrare al buio (ma
l'interruttore e' appena dentro, e con la luce dal corridoio qualcosa
si vede comunque)
2- all'esterno, cosi' si rischia che qualcuno vi spenga le luci e vi
lasci al buio.
Io sono per la soluzione 1.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


La prima soluzione la uso di solito,
la seconda quando nei corridoi non si vuole vedere troppi
"punti luce"
Saluti
Giuliano Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:3c5ad911....@powernews.inwind.it...

Anch'io sono per la prima soluzione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ripristino REI 120°

Ciao a tutti,
mi viene riportato che una non precisata norma di prevenzione incendio 
(UNI ? ) riporta che: negli attraversamenti delle pareti REI con 
tubazioni portacavi (elettriche) fino ad un certo diametro, mi sembra 
40mm, NON è necessario chiudere (mi riferisco all'interno del tubo) con 
schiuma o altri materiali REI il tratto di attraversamento.
Potete darmi qualche riferimento Normativo più preciso?
Grazie
-- 
========
Guglielmo Marconi
--.  -- .- .-. -.-. --- -. ..

 Grazie
Norma CEI 64-8/5  art. 527.2.4
Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi 
protettivi e
canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della 
fiamma previste dalle
relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 
mm2 a condizione
che:
- il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno 
IP33 in accordo con
la Norma CEI 70-1; e
- se il tubo protettivo o canale penetrano in un ambiente chiuso, anche la 
sua estremità
possieda il grado di protezione IP33.
FoX


Chiedo scusa per l'impaginazione...
Comunque con una sezione di 710 mm² il diametro massimo è 30 mm
CiaO
FoX 

 Guglielmo Marconi wrote:
Questi riferimenti li ho trovati nella CEI 64-8 parte 4
cmq.
Grazie 100000
sei stato utilissimo
ciao



 ciao
Nella parte 4 ? E dove di preciso? 

 
i miei potenti mezzi non mi permettono di avere al momento una copia 
cartacea della CEI 64-8 ...
la mia fonte è questa:
http://www.elettricapollino.it/CEI_04.htm
al punto: 527.2.4
che riporta quanto segue:
527.2.4
Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi 
protettivi che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione 
della fiamma della Norma CEI 23-25 e che hanno un diametro interno 
massimo di 30 mm a condizione che:
- il tubo protettivo possieda il grado di protezione di almeno IP 33 in 
accordo con la Norma CEI 70-1; e
- se il tubo protettivo penetra in un ambiente chiuso, anche la sua 
estremità possieda il grado di protezione IP 33.
ciao



Leggi bene, anche nel link che hai inserito è scritto che si tratta della 
parte 5;
che poi, non ti è venuto in mente che il "5" come primo numero è relativo 
alla sezione "5" della norma? ;)
CiaO
FoX


  ehhmmmmm ....
sorry
  :(


Comunque se mi dai una mail valida potrei risolverti il problema
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Che tipo di cavi mi serve...?!?!?

Ciao a tutti, mi chiamo Antonio.
Devo preparare un progetto di un'elettrovalvola gas comandata da una
centralina che fa capo ad un sensore di fughe gas (metano), all'interno
della centrale termica dell'Università in cui lavoro. Essendo un
ingegnere meccanico, e lavorando da poco, ancora non ho sufficiente
dimestichezza con gli impianti elettrici.
I miei quesiti riguardano il tipo di cavi per i seguenti collegamenti:
1) quadro elettrico-centralina;
2) centralina-sensore;
3) centralina-elettrovalvola;
4) centralina-sirena di allarme.
5) tipo di interruttore da installare sul quadro;
6) tipo di posa dei cavi.
Spero che possiate darmi una mano, ne ho davvero bisogno!!! Grazie e a
presto,
Antonio.



 6) tipo di posa dei cavi.
Normalmente con tubazioni in pvc a vista.
Note aggiuntive (non si sa mai):
- Verificare la classificazione dei luoghi del locale CT (direttiva
Atex). Il sensore deve essere idoneo alla zona classificata.
- L'intervento ricade nel campo di appicazione della L. 46/90 e deve
essere realizzata da personale abilitato che al termini del lavoro
rilasci dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori, tra cui
il progetto da parte di professionista iscritto all'albo. E' un
intervento del pippo ma rientrerebbe nell'obbligo di progetto se
realizzi un nuovo circuito (ampliamento). Se invece ti derivi da un
circuito esistente è soggetto solo alla DC (manutenzione
straordinaria).
- Consiglio rilevatore con doppia soglia di di intervento, la prima
molto al di sotto dei valori di LEL% che fornisce solo una
segnalazione, mentre la seconda, sempre al di sotto dei valori del LEL%
che sgancia l'elettrovalvola, ovviamente del tipo NC.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legge armadi a rack

scusate l'intrusione, ma non riesco a trovare la risposta; è vero che
esiste una legge che mi impone di installare un armadio a rack in
ufficio se ho dei cavi di rete? a partire da quanti pc? mi sembra
assurdo che per due pc ed uno switch debba installare un armadio a
rack; qualcuno sa la risposta? grazie mille,
Giovanni

atahualpa17 ha scritto:

non esiste nessuna legge del genere, esistono norme che stabiliscono 
come deve essere realizzata una rete ethernet, e che ad esempio non puoi 
usare patch cord di 20 mt. autocostruiti pinzando i plug direttamente 
sul cavo cat. 5, usanza molto diffusa tra i rivenditori/installatori di 
PC di fascia bassa (fascia bassa non è riferito ai PC)
comunque gli armadi rack 19 pollici (o 10) ci sono di varie misure e prezzi.
Se hai due pc, usi dei patch cord precablati e hai tutto nel raggio di 
pochi metri puoi tranquillamente appoggiare lo swith sulla scrivania.
ciao


	sono fesserie... cambia fornitore
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

atahualpa17 ha scritto:

Non esiste nessuna legge che impone una cosa del genere.

 autocostruiti pinzando i plug direttamente sul cavo cat. 5, [CUT]
Di quale norma stai parlando?? 

mille grazie! avevo un certo presentimento che mi prendessero in giro!


Stefano ha scritto:

ISO 11801
http://www.peano.it/CM55.C1/CM55HTML/Modulo10/modulo_10_pi_1_35.html

 wrote in message 
news:4oae1vF...@individual.net...

appunto, non c'è quell'indicazione. 

 
Io non la conosco nel dettaglio, so per certo che i patch cord devono 
essere certificati dal costruttore.  Quelli autocostruiti anche se 
passano il test con lo strumento (cablaggio, next, ecc. ecc..) non sono 
certificabili.
Anche perchè la pinzatura del plug su cavo non è essolutamente 
affidabile, quelli prefabbircati sono stampati e garantiscono che la 
trazione sul cavo non venga sopportata dalla crimpatura.

 wrote in message 
news:4oaftaF...@individual.net...

Capisco, ma se non la conosci nel dettaglio non darla come vera.
Tra l'altro dal punto di vista dell'obbligo *legale* nel rispettare lo 
standard non ho visto alcuna legge in merito.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Manfistazioni all'aperto

Per una manifestazione all'aperto a carattere temporaneo (tipo festa paesana
con stand gastronomici, tombola, ecc..), per la quale è necessaria
l'autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza e che rientra
nei luoghi MARCI per densità di affollamento (> 100), l'impianto elettrico
deve essere conforme anche alla sezione 752 della 64-8 (luoghi di pubblico
spettacolo)?

 ha scritto nel messaggio
news:cWnU6.4791$fG4.1...@news.infostrada.it...

Data la provvisorietà dell'evento e la mancanza di una struttura "fissa" per
la fruizione di uno spettacolo non lo ritengo applicabile.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti in cantieri edili (CEI64-8/7)

con l'entrata in vigore del dpr 462/01 è ancora necessario usare il modello
B per l'impianto di terra?
Grazie N.

Grazie N.
No, il modello B non c'è più.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Legge 46/90 locale bagno

Come da oggetto, esiste qualche sito con magari degli schemi con la
normativa d'installazione elettrica nei bagni?
Grazie e un saluto a tutto il NG.


vedi quà
http://www.elektro.it/bagni_docce/bagni_docce_01.html
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche di terra

sono un professionista e vorrei capire come devono essere eseguite le
verifiche biennali degli impianti di terra elettrica e sui differenziali
(principalmente civile e industriale bassa tensione).
opero già nel campo e vorrei approfondire l'argomento per capire di più
ovvero come eseguirle.....
quali strumenti sono i più adatti.....
in quali condizioni vanno fatte le misure....
grazie a quanti vogliono scambiare le proprie esperienze e conoscenze.....

alan ha scritto nel messaggio ...



c'è una CEI 64-mi sfugge il numero- forse 12 o 14 dedicata ai metodi e
alle prove per le verifiche sia periodiche che per la messa in
servizio
la CEI 64-8 contiene anche lei qualcosasina sui metodi di verifica
* per risposte in email, rimuovi RAM_ *

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: guida cei 64-52

Salve a tutti,
qualche anima pia saprebbe dirmi dove trovare in internet la guida cei
64-52 e relativi allegati (mi serve per verificare l'applicazione o
meno nell'asilo dei miei figli). Grazie.
dari...@yahoo.it

meno nell'asilo dei miei figli).
La 64-52 č una guida, non č obbligatoria (nel senso che l'impianto č
considerato a regola d'arte anche se non si rispettano le eventuali
prescrizioni aggiuntive rispetto alla 64-8)
Ciao, Goofy

 wrote in message
news:1142006632.6...@u72g2000cwu.googlegroups.com...


 scrisse:

emule.. edonkey... io non ho provato a scaricare (non ci so fare
e ho altri interessi) ma ho visto cose che.... norme incluse...
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

Davvero?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 2 terre in uno stabile

In uno stabile dove dovrò rifare tutti i servizi conominiali,
coesistono due impianti di terra uno privato di una panetteria con
annessi magazini, con una dozzina di picchetti infissi nel terreno del
cortile condominiale e il picchtto dell' impianto condominiale dove
per il momento c'è collegata solo la terra dei servizi conominiali.
Io dovrò anche provvedere alla distribuzione della terra agli alloggi.
Credo che la cosa miglire da fare sia unire le due terre .
Cosa ne pensate 
Grazie

 
Piů che la cosa migliore, č obbligatorio avere un unico impianto di 
dispersione per l'edificio
Giuliano