Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamenti equipotenziali principali?????

Ciao
Ma fino a che punto sono obligatori i collegamenti equipotenziali in un
appartamento e negozio?
Intendo quelli principali (ingresso acqua e gas)?

 ha scritto nel messaggio
news:9n9ves$f9j$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Sono sempre obbligatori per poter dichiarare un impianto a "regola d'arte"
in quanto previsto dalla norma CEI 64-8; in base alla L. 186/68 si può
derogare alle norme CEI a patto che si garantiscano soluzioni alternative
altrettanto valide e affidabili da dimostrare appositamente.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
news:9n9ves$f9j$1...@lacerta.tiscalinet.it...

No si tratta di chiedersi se siano o meno obbligatori; ma utili.
Di obbligatorio c'e' solo una cosa: realizzare un impianto a regola d'arte.
La regola d'arte e' una serie di prescrizioni dettate in buona parte
dall'esperienza, oppure da considerazioni sul fatto che la probabilita' di
un guasto possa essere dannosa. Queste prescrizioni sono raccolte nelle
norme, e sono quelle minime da adottare per avere un impianto *sicuro*, in
piu' si puo' sempre migliorare. In Italia le norme per gli impianti
elettrici sono le CEI, riconosciute come regola d'arte. Esse non sono
pubblicate da personaggi che scrivono prescrizioni tanto per rendere spessi
i volumi, sono anzi studiate e preparate da comitati internazionali. Le
norme CEI che non sono EN, sono molto spesso comunque in linea con quelle
europee od internazionali. Se tu volessi definire una regola d'arte
innovativa, di tua creazione, che non preveda l'equipotenzializzazione dei
tubi citati, devi almeno dimostrare che non sono fonte di pericolo.
I tubi che citi, portano all'interno degli edifici un potenziale elettrico,
che genericamente e' quello di terra; ma che, per motivi anche non
dipendenti dall'impianto interno, puo' essere un potenziale pericoloso.
Equipotenzializzarli significa garantire mediante collegamento elettrico che
essi saranno sempre invece a potenziale di terra. Se per una abitazione
privata, indipendente, questa prescrizione puo' essere discutibile, per un
condominio e' la garanzia che, se un pazzo infila il 230 V sul radiatore, al
limite sta al buio, ma gli altri inquilini non stanno secchi.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

 wrote in message
9n9ves$f9j$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 materiale plastico??
Vuol dire che ci sono già i collegamenti equipotenziali principali (caldaia)
e nei bagni non hai necessità di collegamenti equipotenziali supplementari
se tutte le tubazioni entranti nel bagno (vale solo se hai doccia o vasca,
altrimenti non hai bisogno di niente) sono in platica.


 wrote in message
zK1m7.120415$TS4.1...@news2.tin.it...


 tubazioni in uscita (rame) a potenziale terra?
Il collegamento equipotenziale principale riguarda le tubazioni entranti
nell'edificio dall'esterno quali: metano e acqua e devono essere realizzate
il più vicino possibile a dove entrano. Anche se le tubazioni in uscita sono
collegate a terra, il collegamento equipotenziale supplementare è necessario
proprio negli ambienti a maggior rischio elettrico (bagni e docce) in quanto
si evita che una di queste tubazioni introduca un potenziale diverso da
quello di terra. Per esempio l'appartamento del vicino ha un guasto verso
terra ed ha il differenziale che non funziona (sai quanti non funzionano?)
il guasto (per esempio la lavatrice) viene riportato alle tubazioni
dell'acqua che lo riportano a tutti i condomini, ora se vai a farti la
doccia e non hai il collegamento equipotenziale supplementare, hai buone
probabilità di uscire con i capelli diritti. Ho detto buone  probabilità e
non molte probabilità, perchè le tubazioni in qualche modo sono collegate a
terra, ma il rischi si ridurrebbe ancora se ci fosse il collegamento EQS.


 ha scritto nel messaggio
news:UBZm7.155392$TS4.1...@news2.tin.it...
