Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pompe antincendio

Se si dovessero collegare due pompe antincendio, facenti parte di un gruppo
gemellare, ad un impianto alimentato da due trasformatori in parallelo con un
unica sbarra di bt, sarebbe opportuno collegarle: una pompa per ogni linea
uscente dal trasformatore, a monte dell'interruttore di bassa tensione?
   Grazie
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 uscente dal trasformatore, a monte dell'interruttore di bassa tensione?
Da quanto ho capito hai una unico gruppo di pompaggio gemellare, alimentato
da due pompe distinte (chiamamole P1 e P2) ed un quadro elettrico generale
alimentato da due trasformatori direttamente in parallelo (T1 e T2).
IMHO, supponendo che P1 e P2 sono una di riserva all'altra, per avere la
maggiore continuità di servizio mi collegherei derivandomi a monte di ogni
singolo trasformatore (T1 alimenta pompa P1 e T2 alimenta pompa P2).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

singolo trasformatore (T1 alimenta pompa P1 e T2 alimenta pompa P2).
Anch'io. Indifferentemente a monte dell'interruttore generale di BT o
direttamente a valle dei due trasformatori.
Secondo me l'importante e' che lo sgancio generale di emergenza apra
l'interruttore generale di BT e non quello di MT.
Comunque le due alimentazioni non possono essere considerate
indipendenti ed e' necessario prevedere la motopompa (o il gruppo
elettrogeno)
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 elettrogeno)
Concordo.


Ringrazio i colleghi per o loro pareri


 ha scritto nel messaggio
news:3c36d603...@powernews.inwind.it...


Kay
 
Opinioni personali
- Ovviamente lo sgancio generale in MT non serve a niente. 
- Una volta che si e' deciso di sganciare in media, l'alimentazione si
puo' derivare tranquillamente dalle sbarre del quadro generale a valle
dell'interruttore generale di bassa tensione.
- A questo punto mi spingerei anche a derivare l'alimentazione da un
sottoquadro. E' una soluzione non prevista delle norme CEI, non mi
piace, ma mi sembra accettabile. Se ho deciso di sganciare in MT vuol
dire che in caso di emergenza posso fare affidamento solo sulla
motopompa.
P.S. Saro' stato fortunato, ma io ho sempre incontrato tecnici Asl 
competenti.


 dalle sbarre del QGBT, anche a valle dell'int. gen di BT?
IMHO, anche con lo sgancio in MT, non mi deriverei a valle dei trasformatori
o sul QG o su un sottoquadro, in ogni caso trattandosi di circuiti di
sicurezza devo preoccuparmi di evitare qualsiasi interferenza che possa
compromettermi il funzionamento quando serve (per es. selettività).
In ogni caso prevedo l'alimentazione delle pompe antincendio a monte del
quadro generale in BT e predispongo lo sgancio MT della cabina primaria ad
uso esclusivo dei VV.F..


 ha scritto nel messaggio
news:uhc_7.5766$2R2.2...@news1.tin.it...

Fortunatamente non mi è mai capitato di veder andare a fuoco uno
stabilimento!, ma da ciò che mi si racconta in questi casi i VV.FF., essendo
nel nostro caso prevista una linea MT, e quindi da qualche parte sara
derivata, chiedono all'ENEL di staccare dalla cabina di partenze della linea
stessa!, sara vero?!?, e se è vero non vi senbrano un poco superflui tuti i
discorsi su dove collegare il gruppo di pompaggio?
Io quando mi trovo in queste condizioni cerco sempre di andare sulla
soluzione della motopompa sitiata in locale apposito staccato da tutto il
colplesso, sicuramete dispendioso ma credo molto più sicuro.
Voi cosa ne dite, sopprattutto in considerazione del presuntto comportamento
dei VV.FF.
Grazie Roby

 dei VV.FF.
Posso essere d'accordo con la tua osservazione, rimane perň il fatto che č
una scelta esclusiva dei VV.F. quella di togliere tensione in MT e di
conseguenza utilizzare o meno la stazione di pompaggio. Non spetta al
progettista elettrico la scelta progettuale del tipo di gruppo di pompaggio
e se necessita di una alimentazione di sicurezza, č chi si occupa della
prevenzione incendi che eventualmente richiede determinate caratteristiche.
La tua soluzione puň essere una valida alternativa .
