Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cosa fare per questa situazione?

Innanzitutto ringrazio Michele per aver segnalato questo NG su
it.lavoro.prevenzione.
Ma veniamo al problema:
Ho alcune imprese che si occupano di montaggio di grandi impianti
industriali metallici.
Durante il montaggio in cantiere i lavoratori utilizzano diversi strumenti
elettrici (saldatrici, smerigl., avvitatori, ecc) ovviamente stando sopra le
parti in costruzione. Si tratta dunque di un luogo conduttore ristretto come
definito in CEI (il contatto può avvenire con qualsiasi parte del corpo).
Sono state prese una serie di precauzioni: prima dell'inizio dei lavori
verifica della messa a terra del basamento e verifica della terra
dell'impianto di CA messo a disposizione dal Committente, utilizzo di un
quadro el.,  cavi di tipo H07RNF,  prese e prolunghe come al punto 704.538
della CEI 64-8 con grado di protezione IP67 se soggette a spruzzi d'acqua
(tipo prolunghe a terra) o almeno IP 43 se protette. Infine formazione anche
degli installatori meccanici secondo la recente norma CEI EN 50110-1 (+ CEI
11/27-1), verifiche e manutenzione sullo stato dell'isolamento del materiale
utilizzato. Ora mi chiedo cosa altro possiamo fare per rispettare l'art. 267
e l'art. 313 del DPR 547/55  e la norma CEI 64-8/7, considerando che i
lavori si svolgono in qualsiasi parte del mondo e l'estrema difficoltà (se
non impossibile) di reperire attrezzatura diversa da quella normalmente
utilizzata?
Bye
Norbert

 it.lavoro.prevenzione.
Prego.

Mi pare di capire che, nonostante siano classificati luoghi conduttori
ristretti, non sia stata applicata la normativa specifica (sez. 706). Per la
protezione dai contatti indiretti l'interruzione automatica del circuito è
permessa solo per i componenti elettrici fissi con l'obbligo di un
collegamento equipotenziale supplementare, mentre è vietata per gli utensili
mobili o trasportabili. Quindi la prima cosa da farsi in questi luoghi per
togliere il rischio alla fonte è quello di alimentare tutte le attrezzature
di lavoro a bassissima tensione di sicurezza (SELV) con trasformatore di
sicurezza 230/24V (per esempio lampade portatili o piccoli attrezzi), oppure
dove è necessario avere il 230V utilizzare un trasformatore di isolamento
230/230V. Ovviamente le sorgenti di alimentazione SELV o trasformatore di
isolamento dovranno essere al di fuori del luogo conduttore ristretto.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Dimenticavo una cosa importante sul mio post precedente:
- ogni utensile deve essere alimentato da un proprio trasformatore di
isolamento, non č permesso derivarsi con piů apparecchi. Per esempio se ho
bisogno di due saldatrici che lavorino in contemporanea dovrň avere due
trasformatori di isolamento.
- credo sia banale dirlo, ma ovviamente č vietato il collegamento a terra.


 definito in CEI (il contatto può avvenire con qualsiasi parte del corpo).
Sei certo che si tratti di luogo conduttore ristretto? La definizione della
Norma CEI è abbastanza precisa. Il contatto deve avvenire con una ampia
parte del corpo e deve essere limitata la possibilità di interrompere tale
contatto. E' anche specificato che la Norma non si applica a qualsiasi luogo
che permetta libertà di movimento per lavorare.
Saluti
Tullio Petroccione

 utilizzata?
Soprattutto in manutenzione (ma non solo), i lavoratori utilizzano
attrezzature fornite dal Committente.
Ad esempio se alcuni lavoratori vanno in Cina o nel deserto egiziano o giù
di lì, conviene poi abbandonare l'attrezzatura in cantiere piuttosto che
sobbarcarsi le spese per il rientro. Spesso poi l'attrezzatura a 24V per
fornire la potenza necessaria è ingombrante e pesante il cui uso creerebbe
non pochi problemi in diverse fasi dell'installazione.
Bye
Norberto