Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: piccolo dubbio 46/90 si no forse

Ciao,
Vorrei conoscere il Vs. parere in merito al seguente dilemma:
Una azienda termoidraulica costruisce in sede, dei moduli termici sui quali
vengono installati degli strumenti di misura e controllo (sonde temperatura,
valvole motorizzate ecc.) alimentati e controllati da un apposito quadro
elettrico.
Io per loro realizzo il quadro e l'impianto elettrico di collegamento tra la
morsettiera di raccordo e i vari dispositivi installati sul modulo termico.
Il quadro e Il modulo vengono poi commercializzati dalla ditta
termoidraulica, come componenti separati.
Fino a qui direi che ne il quadro ne il modulo sono soggetti alla 46/90 .
Questi apparecchi vengono generalmente installati all'interno di centrali
termiche.
In alcuni casi, mi capita di trovare il modulo realizzato in opera
all'interno della centrale termica e di conseguenza devo fare l'impianto sul
posto.
In questo caso, secondo voi devo fare la dichiarazione alla 46/90 o posso
comunque considerarlo come un componente a se?
Grazie
-- 
================
Roberto
mototopo_...@yahoo.it

comunque considerarlo come un componente a se?
Che il cablaggio avvenga "sul posto" o "in fabbrica" non cambia nulla,
il tuo quadro resta sempre parte della macchina.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 wrote in message
95g0pv0m4cmlfftb6...@4ax.com...

è vero che il modulo termico e quello elettrico non sono soggetti alla 46
\90 ma nel caso in cui tu installi i 2 moduli all'interno del locale caldaia
la 46\90 interessa solo il tratto di di cablaggio fatto da te. vice versa se
il cablaggio fosse fatto in fabbrica allora sarebbe tutto un equipaggiamento
a bordo macchina e quindi non soggetto alla 46\90
io la vedo cosi ,ma posso anche sbagliarmi!

 comunque considerarlo come un componente a se?
L'impianto elettrico di centrale termica è improbabile sia un bordo
macchina; nel campo di applicazione della EN 60204-1, come in tutta la
norma, non trova molti riscontri.
Invece rientra bene nella CEI 64-8, la quale si applica anche agli impianti
fissi, come quello di una centrale termica.
La C.T. termica solitamente è collocata all'interno di uno stabilimento o di
un condominio, quindi sempre all'interno di un edificio dove si applica la
46/90.
Contrariamente ad un cancello automatico, che potrebbe essere definito
"macchina", la C.T. è integrata con tutto l'impianto elettrico
(equipotenziali) e la vedo totalmente soggetta anche alla 46/90.
Al limite, volendo strafare, si potrebbe anche applicare la EN 60204-1.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

 ha scritto nel messaggio
news:bmou3l$et4$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Da quello che capisco il quadro elettrico è a servizio esclusivo del sistema
termoidraulico, pertanto tutto l'insieme è un equipaggiamento elettrico
indipendentemente dal fatto che venga messo in opera nella CT. I bordi
macchina sono esclusi dal campo di applicazione della L. 46/90 in base al
regolamento d'attuazione DPR 447/91. L'unica parte soggetta alla L.46/90 è
solo quella relativa all'allacciamento del quadro bordo macchina. Ovviamente
il "macchinario" nel suo insieme deve essere marcato CE dal costruttore ai
sensi delle direttive applicabili, sicuramente direttiva BT ed EMC, forse
direttiva macchine e forse direttiva prodotti da costruzione.
-- 
--
Michele Guetta