Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Divergenze d'opinioni

Vediamo se in questo NG si riesce a *svelare l'arcano*.
É permessa, secondo voi, la posa del conduttore unipolare tipo N07V-K
direttamente su passerella metallica forata, collegata regolarmente a terra?
Oppure è assolutamente richiesto il doppio isolamento del cavo?
Le normative non mi pare siano molto chiare su questo punto!
ciao a tutti
Aetòs

...



Concordo.
Ciao.Claudio.

La 46/90 spiega che quando condutture costituenti diverse linee viaggiano
nelle stesse vie cavo ( nella stessa tubazione o nella stessa canalina)
devono essere a doppio isolamento.
Quindi mi associo a Veleno e a Claudio.
Ciao Aetòs


 >
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

Le normative non mi pare siano molto chiare su questo punto!
Nel canale metallico con coperchio si puo' fare, nella passerella
forata non sono sicuro, mi sembra di no.
Ciao,  Andrea
-------------------------------------------------------------------------------
Andrea from Florens                         Email:   
an...@dada.it
Per rispondere eliminare  "ToglierE" dal mittente  del messaggio
-------------------------------------------------------------------------------

Le passarelle non sono oggetto di norme e potrebbero presentare asperità e
spigoli vivi tali da danneggiare i cavi, per questo motivo nella passarella
non sono ammessi i cavi unipolari senza guaina anche se chiusa con
coperchio, invece il canale a differenza della passarella permette la posa
di cavi unipolari, anche se quest'ultimo e sprovvisto di coperchio purchè
sia installato ad una altezza di > 2,5 m.
Vediamo se in questo NG si riesce a *svelare l'arcano*.
É permessa, secondo voi, la posa del conduttore unipolare tipo N07V-K
direttamente su passerella metallica forata, collegata regolarmente a
terra?
Oppure è assolutamente richiesto il doppio isolamento del cavo?
Le normative non mi pare siano molto chiare su questo punto!
ciao a tutti

 Aetòs
Sono d'accordo con quanto esposto da Giuliano B. aggiungendo che il canale o la
passerella metallici  possono anch'essi fungere da PE  ma non da PEN.
Denis

...
in realtà potresti anche utilizzare la stessa conduttura con
l'avvertenza di installare a monte un differenziale a protezione di
ogni singola linea
ciao
sandro

sandro ha scritto:

Giuliano risponde:
secondo me c'è un pò di confusione.
Cominciamo a stabilire che stiamo parlando di linee diverse,
ma alimentate dallo stesso contatore o punto di consegna.
Se mi parlate di linee appartenenti a diversi contatori, è
vero, occorre il doppio isolamento, indipendentemente dal
canale. Se abbiamo due contatori condominiali che alimentano
due diverse cantine, anche se ho un tubo isolante, non posso
usare la cordina.!!
Parlando di un unico contatore, nessuno obbliga ad usare un
differenziale per ogni linea. 
Quindi nessuno mi vieta di avere: un canale metallico (il
canale ha sempre il coperchio), un numero imprecisato di
conduttori in cordina, appartenente a diversi utilizzatori,
un unico conduttore di terra adeguatamente dimensionato, un
unico differenziale a valle del contatore. Ovviamente i
magnetotermici adeguati alle sezioni, uno per linea.
Se volete cerco su Tuttonormel o la 64-8 i riferimenti di
quanto detto.
Ciao
Giuliano


Giuliano
su questo sono d'accordo, anche se con un unico differenziale
probabilmente ci sarà qualche problema di selettività :)
se poi siamo fortunati, potremmo addiritura eliminare il differenziale
affidando la protezione all'impianto di terra coordinato con gli
interruttori magnetotermici (in realtà è un'ipotesi più probile nei
sistemi TN)
ciao
sandro

impianti elettrici, caso mai la 64-8
ho capito a cosa ti riferisci, però in pratica anche la 46/90 dà delle
indicazioni tecniche seppur diverse da quanto ha citato bruno:
le linee devono essere sezionabili e facilmente identificabili,
protette contro sovracorrenti e contatti diretti-indiretti
certamente bisogna poi ricorrere alla 64-8 per sapere cosa vuol dire
ciao
sandro

 sandro
Giuliano ha scritto:
hai ragione, ripeto però che non è obbligatorio un
differenziale ogni linea.
Ciao, Giuliano


 sandro
Giuliano ha scritto:
penso che abbiamo chiarito il problema. :-)))))
Consiglio di esporre altri problemi con tutti i dati e le
informazioni possibili, altrimenti ci mettiamo almeno 10
messaggi prima ci centrare il problema :-)))
P.S. sono contento che si incominci a "ingranare" su questo
NG
ciao, Giuliano


ciao, Giuliano
sottoscrivo, comunque non è male nemmeno allontanarsi dalla questione
originaria, è una prerogativa dei newsgroup
ciao
sandro