Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione motori

Ciao a tutti
Solo oggi ho visitato per la prima volta alcuni newsgroup e, siccome sono un
installatore ho dato subito uno sguardo all'argomento "elettrotecnica"
trovandolo ricco di persone disponibili al dialogo e al confronto sui temi
cari a noi installatori.
Spero quindi di poter partecipare a delle stimolarnti argomentazioni.
Chiedo anche dei consigli su come usare al meglio questo strumento per me
nuovo, ad esempio qualche segnalazione di altri  newsgroup che trattano
argomenti attinenti a questo e alle problematiche e  opportunità relative al
settore impiantistico.
Colgo l'occasione per sottoporre alla vostra attenzione un problema che mi
ha assillato per un mese:
in un impianto relativo ad un laboratorio artigianale alimentato con
fornitura  BT si è verificata una serie di guasti con bruciatura
dell'avvolgimento di motori, tali guasti si sono ripetuti per tre volte
nell'arco di un mese senza riuscire a capire quale potrebbe essere la vera
causa.
Non ritengo che si siano verificate particolari alterazioni della tensione
di alimentazione nè una mancanza di fase.
I motori sono tutti asincroni trifasi di potenza compresa tra 750/1500 VA e
sono sprovvisti di relè termici salvamotore ma sono relativi a impieghi che
non sono soggetti a particolari sovraccarichi come aspiratori o venilatori.
Mi chiedo come posso individuare la causa di questi inconvenienti e quali
provvedimenti adottare.
Da un controllo che ho effettuato negli altri macchinari presenti nel
laboratorio ho notato che altri 8 motori di potenza compresa tra 0,2 / 2 A
sono sprovvisti di salvamotore. Ho consigliato il proprietario di proteggere
tutti i motori con dei salvamotori ma vorrei capire fino a che punto ciò sia
sufficiente o necessario.
Nel ringraziare per l'interessamento saluto tutti con simpatia.

ha assillato per un mese:
Ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it


La casistica dei guasti nei motori asincroni trifasi protetti con
metodi usuali, secondo una grande azienda di riprazioni  è la seguente
:
1)  Sovraccarichi                                     25 %
2)  Invecchiamento dell'isolamento            5 %
3)  Funzionamento monofase                  10 %
4)  Danni a cuscinetti                              12 %
5)  Sporco ( di cui )                                  43 %
                 Umidità                                   17 %
                 Olio e grasso                          20 % 
                 Prodotti chimici                         1 %
                 Polvere ed altri corpi estranei   5 % 
Il guasto con bruciatura degli avvolgimenti è comunque riconducibile
alle cause sopra esposte.
E' per questo motivo che è necessario inserire un'apparecchiatura in
grado di controllare che la corrente non superi i valori che nel tempo
possano innalzare la temperatura degli avvolgimenti al punto tale di
provocare la bruciatura degli stessi.
Pertanto per motori della potenza dichiarata, l'impiego di relè
termici è sufficiente e necessaria.
Saluti art.
 

 Nel ringraziare per l'interessamento saluto tutti con simpatia.
Ciao
Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile

riesci già a stabilire se i motori assorbono una corrente normale o
meno.
Anzitutto ringrazio Giuliano, Art. e Bruno delle gentili risposte.
Il consiglio di Bruno ha rafforzato il mio desiderio di dotarmi di una
strumentazione in grado di monitorare i parametri elettrici in questione
e di memorizzarli in un supporto facilmente trasferibile sul computer.
Ma non ho trovato niente di simile ad un prezzo accessibile :-(
Avete qualche idea economica e pratica?
                                  Saluti da Fabrizio

                               Saluti da Fabrizio
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

Pinza ampermetrica, block-notes e penna :-)
Grazie, fino a qui ci arrivo :-)
quello che non mi attrae e parcheggiarmi al fianco di una macchina, la
quale non e una bella ragazza :-( ,
in attesa che succeda qualcosa di particolare oppure cercare di carpirle
un appuntamento per il momento fatidico.
Sara' il periodo vacanziero? :-)
Saluti da Fabrizio

 Saluti da Fabrizio
Ciao

quello stabilimento........se non ricordo male.
Ricordi male, io sono un installatore autonomo e, nello stabilimento in
questione, ho rifatto l'impianto elettrico recentemente. E' solo per
scrupolo professionale che cerco di capire le origini di tali guasti,
non ho nemmeno un contratto di manutenzione. Per questo cercavo un
sistema di telegestione che mi consentisse di monitorare le parti a
rischio senza tuttavia l'onere di essere sempre sul posto.
Saluti da Fabrizio