mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Montante abitazione in doppio isolamento

Vorrei un confronto perchè l'installatore non pensa che la soluzione
che gli prospetto vada bene...
Condominio, montante all'appartamento entro tubo flessibile dedicato
esclusivamente ai suoi cavi N07V-K 300/500V e protetto da
magnetotermico adeguatamente dimensionato.
Arrivo al piano dell'appartamento in centralino PVC in doppio
isolamento costituito da interruttore sezionatore generale e due
magnetotermici a protezione di due linee di alimentazione dei due
sottoquadri dell'appartamento sempre in tubo flessibile e cavo N07V-
K.
Il generale dei sottoquadri sarà un differenziale selettivo in modo da
attuare la protezione contro i contatti indiretti e poi proteggo le
varie linee in partenza con magnetotermici differenziali.
C'è una scatola di derivazione in un'altra unità abitativa a metà
strada, ma il cavo non verrà interrotto.
In sostanza ometto il differenziale nel tratto di impianto a doppio
isolamento.
A me sembra tutto ok ed a voi?
Grazie in anticipo!

 Grazie in anticipo!
Mandi
		Lucio

 Grazie in anticipo!
Tutto ok, ma come ha scritto Lucio, il differenziale selettivo non
serve a nulla.

Beh, grazie innanzitutto...poi..
Il diff.le selettivo lo metto per evitare che durante una dispersione
in un circuito a valle di un diff.le normale (posto a sua volta a
valle del selettivo in questione ed in parallelo ad altre linee con
differenziale) faccia scattare entrambi i differenziali togliendomi
tensione a tutto il sottoquadro. Spero si capisca.
Grazie ancora.
PS:
Non ho capito se il problema era se volevo mettere il differenziale
sulla scatola di derivazione in altra unità abitativa, ma non è così.
Ciao!

 Grazie in anticipo!
Quoto la questione della "selettivit�" che non mi sembra il massimo (a 
questo punto non lo metti per niente); invece sono perplesso per quel cavo 
transitante in "altra unit� abitativa". 

 transitante in "altra unità abitativa".
Non è un granchè, lo so, farò segnalare all'interno di quella scatola
che quel cavo ha un'alimentazione diversa da quella dell'appartamento,
ma arrivo a montanti fatti e non posso più farci niente, per me
l'importante è mantenere il doppio isolamento in modo da mantenere la
struttura dei quadri come sopra.
Grazie ancora

 struttura dei quadri come sopra.
Non solo, l'installatore deve indicarlo nella dichiarazione di
conformità che c'è una servitù impiantistica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: VVF e EQP

In fase di sopralluogo da un mio cliente dei funzionari del comando dei
VV.F. hanno contestato il collegamento EQP delle tubazione entrante del
gas intimando di toglierla subito in quanto "estremamente pericolosa"
ai fini del pericolo di esplosione. Il mio cliente impaurito mi ha
sottoposto la cosa e gli ho detto di farsi mettere a verbale questa
affermazione.
Da un altro mio cliente hanno contestato la stessa cosa, presumo che
siano gli stessi funzionari di prima. Purtroppo, come nel caso
precedente non potevo partecipare al sopralluogo perché altrimenti
potevo "dibattere" in diretta, in ogni caso sono in attesa di questi
verbali per vedere se effettivamente lo impongono come prescrizione e a
quali giustificazioni legislative fanno riferimento.
Premesso che IMHO quanto affermato da questi sedicenti VVF non stà né
in cielo né in terra, volevo sapere se qualcun'altro ha avuto
esperienze di questo genere o altro con i VVF e come fare per evitare
che personaggi del genere continuino a parlare a vanvera e seminare
zizzania...

zizzania...
La richiesta che scrivano qualcosa mi sembra già un buon punto di
partenza.
Ciao, Goofy

> Premesso che IMHO quanto affermato da questi sedicenti VVF non stà né
in cielo né in terra, volevo sapere se qualcun'altro ha avuto
esperienze di questo genere o altro con i VVF e come fare per evitare
che personaggi del genere continuino a parlare a vanvera e seminare
zizzania...
Ciao Mike,
qualche volta mi capita di sentire qualche Ispettore dei VVF "prescrivere a 
voce" qualcosa sugli impianti elettrici (ultimamente uno voleva che si 
mettesse a terra tutte le placche di alluminio degli interuttori anche se il 
sottoplacca e la scatola sono in plastica!). Di solito però poi non ci sono 
prescrizioni a verbale.
Bye
Norbert

In fase di sopralluogo da un mio cliente dei funzionari del comando dei
VV.F. hanno contestato il collegamento EQP delle tubazione entrante del
gas intimando di toglierla subito in quanto "estremamente pericolosa"
ai fini del pericolo di esplosione. Il mio cliente impaurito mi ha
sottoposto la cosa e gli ho detto di farsi mettere a verbale questa
affermazione.
qui da noi (toscana, Prato) è successo a volte che l'azienda del metano 
abbia avuto da ridire sul collegamento, ma fattogli notare che è imposto 
dalle norme e chidendogli qualcosa di scritto, hanno messo un giunto 
disgiuntore  sul contatore.
A quel punto l'impianto del cliente è collegato a terra e l'impianto del 
fornitor del gas non riceve eventuali scariche.
Bye fabrizio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fornitura di energia elettrica

Ciao a tutti
sto tentando di raccogliere informazioni in merito alla fornitura di energia
elettrica tramite produttori diversi dall'ENEL (vedi liberalizzazione del
mercato elettrico).
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare informazioni in merito (tariffe,
tipologie di contratti, caratteristiche richieste per l'accesso al libero
mercato, ecc.)
p.s. Ho già visitato il sito dell'autorità per l'energia
http://www.autorita.energia.it
Grazie e buon lavoro a tutti



Ho la senzazione che sia una chimera il libero mercato dell'energia, solo
nei grossi centri ci sono le Municipalizzazte e poche altre, nelle cittadine
non c'è (e dubito ci sarà) nulla, la libera concorrenza è servita solo
all'ENEL com scusa per espandere la propria influenza su altri campi (cfr.
servizi post contattore).
Penso che sia più facile trovare un avvocato onesto o uno Jeti a fare
shopping.

 non c'è (e dubito ci sarà) nulla,
A me sembra del tutto normale che in una prima fase i nuovi produttori
si indirizzino verso i grossi centri urbani: ci sono molti più
potenziali clienti ed il costo della distribuzione risulta inferiore.
E' lo stesso discorso dei nuovi gestori di telefonia cellulare: la
copertura del territorio inizia sempre dai grandi centri...
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver  -  ICQ 49579941
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
 (last update:20/1/01)
Visitate 
www.genialpoint.it
 : parteciperete al concorso!

 ha scritto nel messaggio
news:98qv7k$psr$1...@nreadB.inwind.it...

Prova ad andare al sito 
http://www.edison.it/
 oppure
http://www.enel.it/it/eneltrade/
 oppure 
http://www.energindustria.it/
Ciao
Ventus

Non ci sono dubbi sulla normalità di partire dai grossi bacini di utenza,
quello che volevo sottolineare io è che l'ENEL non ci regalerà nulla, anzi,
con ogni probabilità succederà quello che è successo nella telefonia con la
piccola (si fa per dire) Blu che vuole (anche questo si fa per dire)
battersi con TIM e company. Beato chi ci crede, tutto il resto non è
comunque tecnica e quindi non mi riguarda,

FIL ha scritto:

Visto che avete tirato in ballo la telefonia, che ne dite, secondo voi l'enel
dove ha beccato i quattrini per fare wind? Forse anche risparmiando sulla
selettività delle linee in media, dal momento che nella mia città un guasto in
campagna su una linea aerea ha mandato fuori servizio una semisbarra di
stazione e di conseguenza mezza città.
        Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 ha scritto nel messaggio
news:98qv7k$psr$1...@nreadB.inwind.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento su presa elettrica climatizzatore.

Buongiorno,
Solitamente colleghiamo la spina di alimentazione del condizionatore dai ns. clienti (Pmedia: 1,2 kW, monofase, cosfi: 0,96) 
direttamente alla presa elettrica, senza protezioni contro sovraccarichi, corto-circuito e contatti diretti, come la radio di casa per 
intenderci.
Per proteggere la linea di alimentazione del condizionatore (di solito 4-6 m di cavo 3G1,5 - 3G2,5) , posso fare affidamento alle 
protezioni presenti nel quadro o devo installarne uno a proteggere la mia linea?
Ovviamnete sarebbe meglio installarlo, ma č obbligatorio?
Grazie mille per le risposte
GOX

Ovviamnete sarebbe meglio installarlo, ma è obbligatorio?
Di certo non e' obbligatorio. 
Non sono neppure sicuro che sia meglio.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Ovviamnete sarebbe meglio installarlo, ma è obbligatorio?
Il tipo di collegamento non è una installazione, di fatto collegate un
elettrodomestico ad una presa. Le relative protezioni sono presenti
nell'apparecchiatura a cura e responsabilità del costruttore secondo le
direttive europee applicabili (Direttiva BT e EMC) e sufficiente che il
prodotto sia marcato CE. Fate attenzione al manuale di istruzioni se per
l'installazione il costruttore non dia delle prescrizioni in merito.
Mi viene però un dubbio, ma il cavo e la presa sono forniti dal costruttore
?
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

Il costruttore lascia collegato uno spezzone di cavo 3G1,0 di ca. 1,5 m
senza spina. Nel manuale di installazione dice che l'installazione di un
dispositivo di protezione automatico è obbligatoria (proprio perchè le
protezioni all'interno del climatizzatore non ci sono).
La linea di alimentazione posso collegarla lo stesso su una presa senza
installare le relative protezioni? Le norme CEI parlano di questo?
Tenete inoltre presente che il cavo di alimentazione viene allungato
fino anche a 15 m.
Ciao e grazie
GOX


 fino anche a 15 m.
Cambierei marca di condizionatori.....:-). Cmq dovrebbero specificare meglio
l'installazione. Se le cose stanno così non puoi esimerti dal fare una
installazione ai sensi della L. 46/90 almeno che non installi subito la
spina allo spezzone del cavo fornito e lo infili in una presa. Spero che il
cavo di alimentazione che allunghi sia di sezione minima 1,5 mmq.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info verifiche messa a terra

in un ristorante pizzeria con circa 90 coperti, dove lavorano i 2 
titolari e un solo dipendente, posto all'interno di un condominio di 15 
unità abitative,con potenza impegnata di 10 kw ogni quanto si ha 
l'obbligo della verifica dell'impianto di messa a terra?
graziea tutti


Ogni 5 anni, se non ci sono ambienti soggetti a normativa specifica,
per esempio se la cucina non è soggetta a prevenzione incendi (potenza
termica ai focolari inferiore a 115 kW), altrimenti ogni 2 anni.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tariffe assorbimento potenza reattiva

Qual'è il panorama attuale delle tariffe energetiche per quanto riguarda
la potenza reattiva ? Quali penalità sono previste ? Da quale legge ?
Grazie.
Andrea.

Dipende dal tipo di fornitura BT  MT  AT  ed altro, comunque vai al sito
www.autorita.energia.it
 ed anche
www.enel.it/it/distribuzione/servizi/enel_per_voi/html/welcome.html
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di Terra

Posso realizzare un impianto vicino ad un già esistente.
Grazie

 Grazie
Perchè no?

Perchè no?
però credo che in un edificio l'impianto di terra debba essere unico, 
sbaglio? 


Non sbagli, ma dipende di cosa stiamo parlando... Questo lo deve
chiarire l'autore del messaggio... per le informazioni che ha dato non
è proibito...

 ha scritto nel messaggio 
news:7877678a-a9d2-4820...@20g2000yqt.googlegroups.com...


Mi si corregga se sbaglio, ma l'impainto di dispersione a terra conviene che 
sia unico.
insomma i dispersori se non posti alla distanza giusta uno dall'altro 
possono distrubarsi mutualmente introducento potenziali elettrici pericolosi 
negli impainti di terra vicini.
pertanto IMHO è cosa buona che almeno per la parte dei dispersori verso 
terra l'impainto sia comune.
Molto più sicuro e forse unica soluzione possibile per una singola attività 
adegure alle proprie esigenze l'impianto di dispersione comune esistente 
magari aggiungendo ulteriori dispersori che non realizzandonoe uno exnovo ed 
indipendente.
in ogni caso se si decidesse per realizzarne uno exnovo occorre prestare 
attenzione alla posizione dei dispersori altrui in modo da mantenersi alle 
opportune distanze.
IMHO verificherei l'adegatezza di ciò che gia c'è e al limite integrerei.
ciao.
Lo 

 IMHO verificherei l'adegatezza di ciò che gia c'è e al limite integrerei.
In questo particolare aspetto è chiaro che è necessario collegare i
due impianti di terra.

 ha scritto nel messaggio 
news:e20b88c7-401e-4b98...@g38g2000yqn.googlegroups.com...


 dipendenti ed è soggetta alla denuncia dell'impianto di terra. E' esatto?
A parte il fatto che paline di terra vicine di qualche metro non sono
molto efficaci... Ma le due attività sono adiacenti? C'è la
possibilità che si possa venire a contatto con entrambi gli impianti
di terra, parlo delle masse non dei dispersori. Se questo non è
possibile si possono tenere i due impianti di terra separati.
Tutte gli impianti di terra nei luoghi di lavoro dove sono presenti
dipendenti devono essere denunciati e verificati periodicamente.

 ha scritto nel messaggio 
news:4925cb51$0$1086$4faf...@reader1.news.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme e colore dei cavi nei quadri

so che il problema è già stato proposto
ma non ricordo l'epilogo .....
la domanda breve ....
è possibile utilizzare più colori nei circuiti ausiliari
a bassissima tensione (24V ca)?
in teoria "bisognerebbe" utilizzare solo il rosso ....
se utilizzo colori diversi sono comunque a norma?
grazie a chiunque risponda
Zef
--
****

 se utilizzo colori diversi sono comunque a norma?
Gli unici colori obbligatori dalle normative sugli impianti elettrici sono
il giallo/verde per i conduttori di protezione e il blu chiaro per il
neutro. Per tutto il resto vige la più assoluta libertà.
--
--
Michele Guetta

Qui trovi altre info utili:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?act=ST&f=18&t=1089&hl=colore&s=9f7a43501b8b1b90e0d371517042e939
ciao

 
Se il quadro è realizzato per una macchina si applica anche la CEI EN 
60204-1 che all'art. 14.2.4 raccomanda i seguenti colori per 
identificare i conduttori:
-NERO     circuiti di potenza in AC e DC
-ROSSO    circuiti di comando in AC
-BLU      circuiti di comando in DC
-ARANCIO  circuiti di interblocco alimentati da una sorgente di potenza 
esterna.
Questa è una raccomandazione, a mio parere se usi altri colori devi 
indicare chiaramente è visibilemte (anche all'interno del quadro) le 
scelte fatte. Comunque, penso, che usare questa indicazione è utile per 
una immediata e semplice identificazione per tutte le persone 
(autorizzate) che poi intervengono sul quadro, in particolare per la 
manutenzione.
Ambro

grazie a tutti per le risposte
la domanda nasce dall'esigenza di semplificare
in fase di collaudo, i quadri d'automazione,
già distinguere graficamente il "neutro" dalla "fase"
nei circuiti ausiliari è un passo avanti ....
ad un corso ABB mi avevano detto che in "teoria"
tutta la bassissima tensione (24Vca) DEVE essere rossa
in effetti .... ho visto molti quadri impostati così ...
grazie e buone feste
Zef

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatti inderetti cavo/interruttore

Mi chiedono una relazione per la protezione contro i contatti indiretti
cavo/interruttore sistema TN-S
Gentilmente mi potete dare qualche "dritta"
Grazie

 Gentilmente mi potete dare qualche "dritta"
In che senso? Se sei un progettista e non sei in grado di fare una relazione
del genere come minimo mi metterei in discussione.... Spero che tu sia uno
studente o praticante, in questo caso dammi maggiori dettagli su cosa ti
interessa ed il tuo indirizzo email e vediamo cosa posso fare.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:8GMVb.2176$2j2....@twister2.libero.it...


 Non mi pare il modo migliore per dare una risposta. Se non sei adatto a
questo tipo di pubblico, puoi sempre andare nel sito dei cervelloni. Stanno
cercando tipi come te che sanno tutto: hai un futuro!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Media tensione - 1

Parliamo dell'adeguamento di una cabina a giorno "vecchio stampo",
sono stato interpellato per valutare alcuni preventivi molto discordanti fra
loro.
La situazione è questa :
ingresso linea a 20kV in tondino direttamente ad un int. in olio ridotto
V.O.R., e poi partenza in tondino verso due trasformatori.
Secondo Voi è ammessa la pura sostituzione dell'V.O.R. con int. in SF6
completo di protezioni 50-51-51N?
A mio avviso NO, perchè manca il DG (dispositivo generale).
Chiedo Vs pareri in merito.
grazie.
MR.

Relè di protezione di massima corrente:
perchè si parla sempre di relè 50 e 51 (codifica ANSI) mentre l'Enel li
chiama 51.1 e 51.2? che codifica è?
E l'ENEL come li chiamerà? Ovviamente in un modo diverso, ovvero 51.S1 e
51.S2 art.4.2 DK 5600, dell'allegato PG.
Aiutatemi a fare chiarezza,
grazie.
MR.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Morsetti di terra

Ho da sottoporre un quesito
Sto realizzando un ufficio di piccole dimensioni, l'alimentazione delle
prese viene eseguito sotto pavimento galleggiante con tubazioni in PVC
rigido e scatole di giunzioni dalle quali partono le alimentazioni per le
torrette, all'interno delle scatole dovranno essere posate delle morsettiere
modello Cabur posate su guida Omega.
Mi č stato chiesto di realizzare due linee distinte di alimentazione una per
le prese normali ed una per le prese privilegiate (computer), separando
anche la terra, che si giunterą al nodo equipotenziale del quadro.
La domanda č la seguente dovendo inserire dei morsetti di terra nelle
scatole, e sapendo che i normali morsetti di terra mettono a terra anche la
guida omega, posso utilizzare dei normali morsetti per giuntare la terra
della linea privilegiata?
Grazie per le risposte
Matteo

 Matteo
  non devi  usare i morsetti quei morsetti, da quanto ho capito sono scatole
classe II e quindi dovrebbe essere vietato collegare la guida din, usa morsetti
uguale agli altri e contrassegnali,  questo e' il mio parere

 wrote in message 7nsp3d$ob7$1...@nslave1.tin.it...


 uguale agli altri e contrassegnali,  questo e' il mio parere
  scusa! e' partito questo messaggio senza che lo sapessi, non era finito, stavo
tentando di capire cosa intendessi dire con normali morsetti da sostituire con
normali morsetti ;-))
taglia la testa al toro, procurati un pezzo di guida  in materiale isolante, la
puoi trovare come componente di quadri di una nota marca di materiale elettrico.
(se la scatola e' in materiale isolante ovviamente)
  Silvio V


Grazie per la risposta
Matteo

 Matteo
leggi attentamente sopra..... forse si.
 Questa sera parto per le vacanze quindi leggerò eventuali post a settembre.
 ciao da un "elettrico" pieno di dubbi  Silvio V
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: firme su dichiarazione di conformità

buongiorno,
l' ufficio tecnico di un comune mi ha contestato le dichiarazioni di
conformità di un condominio in quanto ho firmato solo la pagina principale
delle dichiarazioni e non tutte le pagine. capisco che non sia un gran
lavoro mettere qualche firma in piu' ma mi chiedevo se la 46/90 chiedesse
espressamente di firmare tutte le pagine. io non ho trovato nulla.
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:nrvze.6117$QV1....@twister2.libero.it...

Secondo il modello ministeriale, la firma va apposta solo sulla prima
pagina.
Personalmente allego comunque una ricevuta da far firmare al cliente con
indicate il numero totale delle pagine e degli eventuali allegati
A meno che non sia un progetto con possibili "modifiche", la richiesta da
parte del tecnico del comune mi sembra decisamente non motivata
--
Saluti
Bruno


Secondo il modello ministeriale, la firma va apposta solo sulla prima


grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ozone precisa:

Per MAT intendevi: Matlab??
Perché il Matlab già lo uso
 workbench serve a calcolare le reti elettriche?
di dove sei??

> Per MAT intendevi: Matlab??
Non ho capito bene nemmeno io, però penso che si riferiva ai Motori
Asincroni Trifasi
ciao
Fabio

I Motori Asincroni Trifasi non li ho ancora fatti, a che anno si studiano???

> I Motori Asincroni Trifasi non li ho ancora fatti, a che anno si
studiano???
io non sono un perito ma un tecnico e li ho studiati nel quarto anno
ciao
Fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Piscina

Quali limitazioni ho per quanto riguarda l'installazione di corpi 
illuminanti all'interno della zona 1 di una piscina al coperto? E se la 
piscina č piccola, vedi art. 702.55.4 64-8? (visto la ristrettezza del 
locale manca la zona 2, presente solo zona 1)
Saluti, MAX

 
SELV 12Vca o 30Vcc IPX4, oppure una delle possibilità indicate nel 602.55.4
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: help

sto cercando di costruire un piccolo trasformatore trifase ad uso personale.
C'è qualcuno che sa come riuscire a calcolarlo?
Grazie
tns...@tin.it

Ti conviene vedere su qualche libro di tecnologie elettriche o sul
manuale del perito I.
Il dimensionamento non è difficile ma è lunghetto da scrivere.
Ciao
Sola Enrico ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Albergo (normative di rifferimento)

Buona sera, a quale normativa o legge mi devo rifferire per la progettazione
dell'impianto elettrico di un albergo.
Grazie per le eventuali risposte.

 
-- 
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dimensionamento di una linea

Devo dimensionare una linea che alimenta una pompa sommersa trifase da
75kW di potenza che si trova a 350 M sotto terra. L'avviamento avviene
con impedenze statoriche.
Al quadro arriva la linea di alimentazione (3X1X70)+(1X16).
Per rispettare la caduta di tensione (<4%) devo usare un cavo 3X1X95.
Linea di partenza piu' grande di quella di arrivo! E' concesso? E'
normale o mi sfugge qualcosa?
Grazie!

 ha scritto nel messaggio
news:dksgmvo334lpsmpts...@4ax.com...

Calcoli a parte, è tutto normale. Anzi, oltre al 4% a regime ti devi
preoccupare anche del 12% in avviamento.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

preoccupare anche del 12% in avviamento.
L'altro dubbio e' sul calcolo della portata dei cavi interrati dato
che la profondita' a cui e' posato non e' costante ma il cavo scende
verticalmente nel terreno. Come considerare la profondita'
d'interramento? E la temperatura? E il coefficiente che tiene conto
del ro del terreno?


Dovresti considerare il caso peggiore, ma non preoccupartene,
considerata la lunghezza della linea il fattore limitante e' la caduta
di tensione non la portata termica.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

> Al quadro arriva la linea di alimentazione (3X1X70)+(1X16).
secondo me c'è qualcosa di sbagliato...

secondo me c'è qualcosa di sbagliato...
Questo quadro alimenta tre motori trifase con avviamento diretto. Il
neutro serve solo per il trasformatore dei circuiti di comando. La
norma consente di ridurre la sezione del neutro rispetto ai conduttori
di fase fino al minimo di 16mmq. Perche' dici che c'e' qualcosa di
sbagliato?

 sbagliato?
bah, forse ho frainteso io
parliamo di un sistema TN?

parliamo di un sistema TN?
Si. Per la precisione e' un TN-S.

 Si. Per la precisione e' un TN-S.
ah, ok
e la sezione del conduttore di terra?

, 

Non sono ancora stati effettuati i calcoli precisi ma credo sara' da
50mmq.

 50mmq.
allora ci siamo
ti ricordo che potrebbe essere anche meno, seguendo la formula indicata 
nella 64-8
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Passaggio cavi! Aiuto

Ciao a tutti,
è la prima volta che vi scrivo, anche se da tempo leggo con interesse, e
prendo spunti, dal vostro interessantissimo newsgroup.
Bando alle ciance; io avrei un piccolo dubbio e sarei molto grato se
qualcuno mi sapesse dare una mano.
In un impianto industriale per la movimentazione di materiali dalla zona
produzione alla zona magazzino, mi trovo a dover transitare coi cavi
attraverso una parete già occupata da una porta tagliafuoco. Altri spazi di
passaggio nelle immediate vicinanze non ne ho. Come posso fare? Che misure
devo adottare affinche un eventuale modifica nella porta, non mi comporti
poi la propagazione di un eventuale incendio tramite il mio transito?
Grazie mille a tutti, ciao
       Z.Max

 wrote in message
87n0pj$jf5$2...@nslave1.tin.it...


 poi la propagazione di un eventuale incendio tramite il mio transito?
Cavi non propagante la fiamma e l'incendio, ed eventualmente i setti
separatori.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

poi la propagazione di un eventuale incendio tramite il mio transito?
La porta non si modifica. E' omologata cosi' come è.
Sigilli il buco per il passaggio con una barriera, tipo a sacchetti
(quindi rimovibile), per ripristinare la compartimentazione.
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite




 wrote in message

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra di cabina mt e utenze(es: torre faro)

Mi chiedo....
č possibile mettere a terra il centro stella del trafo di una cabina MT/Bt e
disribuire 3fasi + neutro+terra (4 conduttori + terra giallo-verde separata)
per andare ad alimentare a 50mt una torre faro ove la struttura č anch'essa
a terra? Non č ne un sistema TT ne un sistema TN. Cosa č? é ammesso dalle
normative?
In questo modo il differenziale servirebbe? Credo basti un magnetotermico a
protezione, giusto?
Certo cosě miglioro la messa a terra della cabina di media ma posso trovarmi
in caso di guasto del 20kV tensioni di contatto pericolose sulle torri faro.
Credo sia piů opportuno mette a terra il centrostella del trafo o in cabina
di media o sulla utenza con le masse metalliche a terra con conduttore di
protezione. Vorrrei delucidazioni in merito.
Grazie

protezione. Vorrrei delucidazioni in merito.
Accidenti.. sarà l'ora tarda... ma mi sento confuso.. che ne dici di 
riformulare la domanda?
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 protezione. Vorrrei delucidazioni in merito.
Anch'io :-) Non si capisce molto dalla tua frase.
La prima possibilità l'ho capita, per quanto riguarda la seconda cosa
vorresti fare? Vuoi portare all'utilizzatore 3 fasi + neutro e creare per
l'utilizzatore una terra locale?
Ciao
Fabio

 wrote in message
c9fjvf$1aa3$1...@newsreader1.mclink.it...

Non č molto chiaro... da quello che si capisce si tratterebbe di un sistema
TN. E per evitare potenziali trasferiti (a parte le condizioni della CEI
11-1) sarei piů tranquillo se separassi i due impianti di terra, rendendo il
sistema TT.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 79-2/79-3

Scusate se apro un nuovo tread ma il vecchio non lo vedo più...
Qualcuno mi ha gentilmente indicato di guardare sul sito 
www.elektro.it
riguardo alle suddette norme... ho visto che c'è una spiegazione oserei dire
"assurda" per il calcolo del livello di prestazione dell'impianto...
Boh... io mi aspettavo una serie di prescrizioni ed indicazioni per
realizzare un sistema d'allarme certificabile in qualche maniera.. :)
Ho cercato ovunque... in ogni sito di sicurezza da qualche parte c'è qualche
riferimento a tali norme ma poi non trovo alcuna indicazione a riguardo,
cioè indicazioni pratiche da seguire ecc...
Nessuno mi sa aiutare?
Grazie infinite,
Enrico.

 Grazie infinite,
Prego


wrote:

Prova ad andare su 
http://www.stselettronica.it/
 , sezione
"assistenza" "per i progettisti" ed a richiedere la loro guida CD-rom,
che dovrebbe essere gratuita. Se non mi ricordo male, sulle loro guide
ci sono anche le indicazioni pratiche di cui hai bisogno.
STE

realizzare un sistema d'allarme certificabile in qualche maniera.. :)
Se vuoi un impianto certificato IMQ non c'è scelta, tuttavia si
realizzano impianti certificati di rado e solo su specifiche
richieste, tipo compagnie di assicurazione
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 richieste, tipo compagnie di assicurazione
Lo immaginavo... però mi sembrava una figata dare un foglio al cliente che
certifichi che gli ho realizzato un impianto d'allarme con le contropalle!
:)
Accidenti... io in quel groviglio di equazioni strane proprio non sono
riuscito a capirci un cavolo di niente! Che palle... ;)
Enrico.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: materiale navale RINA

qualcuno sa dove trovare materiali RINA,cavi interruttori per impianti
elettrici su una barca abbastanza grande (4 camere da letto,3 bagni cucina
ecc?
per le accensioni che tipo di componenti usare?
ciao a tutti


wrote:

L'elenco dei prodotti approvati lo trovi su
http://www.rina.org/services_products_ita/ship/prodotti_approvati.html
Comunque generalmente puoi utilizzare componenti omologati anche da
altri registri navali. Le omologazioni le trovi anche sui cataloghi.
Ciao
Bernardo
Remove "NOSPAM" from my email address!

qualcuno sa dove trovare materiali RINA,cavi interruttori per impianti

Se vuoi acquistare materiale elettrico omologato RINA puoi rivolgerti:
- per quadri e interruttori a ABB SACE ma da quest'anno anche a
GEWISS;
- per i cavi elettrici "Moltini di Genova" o "Nexans" ma penso anche
"Pirelli";
- per i condotti, caseette, box "Bocchiotti".
Ho dimenticato sicuramente qualche azienda, anche perchè un po' tutte
si sono attrezzate per molti prodotti con il marchio RINA. Devi
controllare prodotto per prodotto sul rispettivo catalogo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: batterie e carica batterie

sto facendo il calcolo della ventilazione
di un locale carica batterie per muletti.
vorrei un parere sul il mio ragionamento
secondo CEI EN 50272-3 
Q=0.05*n*Igas*Cn/100
senza definire il tipo di 
batteria, prendo il carica
batterie, esempio 24V/80A
Dato che le batterie al Pb fan 2V per elemento
n= 12
Igas*Cn/100 = 25% carica batteria
ergo
Q=0.05*12*80*25%= 12mc/h
Corretto? Mi sembra un valore un po' basso.
Grazie dei pareri.
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 Corretto? Mi sembra un valore un po' basso.
Prova a vedere qui, se ti è utile:
http://www.suva.ch/it/home/suvapro/branchenfachthemen/bleibatterien/bleibatterien_antriebsbatterien.htm#seitenanfang
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pompe di calore o impianto a metano ?

Salve amici.
Sono in procinto di installare un impianto di riscaldamento per la mia casa
(110 mq)
e sono indeciso se scegliere un impianto di riscaldamento a metano oppure
uno a pompe di calore (che d'estate mi farebbe pure un bel freschetto
considerato che abito in Sicilia). Chiedendo in giro ho avuto le risposte
più disparate, specialmente quando ho cercato di capire quale dei due
impianti ha i costi di esercizio minori.  In base alla  Vostra esperienza
per quale tipo di impianto optereste? E perchè?
Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:9hq37v$4b9$2...@nreadB.inwind.it...

Riscaldare con il sistema a pompe di calore ti permette di risparmiare (con
i costi attuali del metano e dell'energia elettrica) oltre il 30%.
Questo è vero con una temperatura esterna di circa 7 gradi, ma se la
temperatura esterna scende la resa della pompa di calore diminuisce
fino a diventare inefficace con temperature sotto i -5°. Il riscaldamento a
termosifoni o sottopavimento rende comunque una situazione
ambientale più confortevole, considera inoltre che il sistema a split muove
dell'aria e quindi durante la notte potrebbe
essere fastidioso. Inoltre con il sistema a split diventa oneroso servire
tutte le stanze singolarmente, se per esempio hai
un bagno di servizio piccolo, diventa fastidioso posizionare lo split nel
corridoio per servire due stanze (dovresti lasciare le porte aperte)
ed improponibile posizionarne uno per ogni stanzetta.
In sintesi al nord dove le temperature scendono ben al di sotto dello 0
quando si installa un climatizzatore lo si monta
con la funzione pompa di calore per utilizzarlo nella mezza stagione, ma non
per sostituirlo all'impianto di riscaldamento
classico. Nella tua zona non conosco le condizioni ambientali, puoi trarre
però le tue conclusioni in base alle
considerazioni sopraesposte.
Mike

 ha scritto nel messaggio
news:9hsi24$v3h$1...@nreadA.inwind.it...


 ha scritto nel messaggio
news:elJ07.30630$_F1.3...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conformità imp. d'antenna

L'installatore d'antenne terrestri o satellitari è tenuto a rilasciare la
dichiarazione di conformità?
se si in quali casi e quali documenti deve rilasciare
esiste qualchè sito che parli di installazioni d'antenne
ringrazio per risposta
ciao paolo

 dichiarazione di conformitÃ ?
Negli edifici civili deve rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi L.
46/90 è soggetto a progettazione della parte elettrica, deve essere
progettato anche l'impianto di ricezione radio-TV.
GLi allegati obbligatori sono:
- schema di impianto realizzato ( o progetto se obbligatorio)
- riconoscimento requisiti L. 46/90;
- relazione tipologia materiali.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: campeggio

Ciao ragazzi vado al dunque come ci comporta in un campeggio dal punto di
vista antincendio? Il campeggio in questione  ha una 40 di piazzole per
camper, un ristorante (meno di 100 posti) una zona fitness e una decina di
bungalow.
Io non ho trovato nulla al riguardo.
- L'impianto rivelazione incendio è obbligatorio secondo voi per le
strutture (bungalow, ristorante fitness ecc ecc).
E' sicuramente una struttura per piu di 100 posti pero' e completamente
all'aperto a parte le aree comuni.
 Lo sgancio generale (non della cucina o della c.t. che ho previsto di
sezionare) è plausibile?
 (   qui ho preso a riferimento la guida blu 8 dove c''e il dimesionamento
di una struttura molto piu grande della mia ..ma del pulsante di sgancio
nemmeno l'ombra)
gradirei opinioni
saluti
A

 nemmeno l'ombra)
Non so se hai la guida blu revisionata con la nuova veste grafica, se è così 
non ci sono problemi, altrimenti ti volevo far presente che lo scorso anno è 
uscita una variante alla 64-8 proprio riguardante i campeggi e quindi la mia 
vecchia guida blu non è aggiornata.
Ciao, MAX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Guasti a terra lato MT

Dimensionamento dei conduttori di terra di una cabina MT/BT, caso di
guasto sul lato BT ma a monte del generale di macchina. Un tale guasto è
interrotto solo dalla protezione di MT. Nella determinazione
dell’energia passante il tempo t da assumere è in tal caso quello dei
fusibili o dell’interruttore MT in corrispondenza  della Icc riportata a
primario. La determinazione di t va fatta con le curve caratteristiche
dei dispositivi. Qualcuno può darmi indicazioni su dove trovare le curve
tempo corrente dei fusibili MT?
E nel caso di un dispositivo con 50-51-51N?
Grazie
Franco

E nel caso di un dispositivo con 50-51-51N?
Sul catalogo del relč.
Qapla!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Luogo marcio e conduttura su cunicolo interrato

Devo realizzare l'impianto elettrico in un magazzino classificabile
come luogo "a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di
materiale infiammabile o combustibile in lavorazione , convogliamento ,
manipolazione o deposito."
La montante che alimenta il quadro ha origine nel fabbricato cabina di
trasformazione , isolato rispetto al locale in oggetto , e arriva nel
quadro del magazzino passando per :
- un cunicolo interrato ispezionabile , dove è posato su passerella
asolata
- la canalizzazione interna al magazzino , con grado di protezione >
IP4X
La parte che attraversa il magazzino ( luogo a maggior rischio ) è
quindi classificabile come conduttura di tipo a2 ai sensi dell'art.
751.04.2.6 della CEI 64-8 , quindi non necessiterebbe di alcuna
protezione differenziale.
I miei dubbi riguardano la parte che passa su cunicolo :
- devo considerare il cunicolo come un locale a sé stante , per cui va
effettuata la classificazione come luogo a maggior rischio ( e quindi
ci va il differenziale a monte se la classificazione ha esito positivo
, perché avrei una conduttura di tipo c2 )?
- posso considerare il cunicolo come un cavedio , quindi una struttura
incassata non combustibile , per cui la conduttura rientra nel punto a1
dell'art. 751.04.2.6 e non ci va il differenziale?
Grazie delle eventuali risposte.

 dell'art. 751.04.2.6 e non ci va il differenziale?
Da tenere conto che la richiesta del differenziale 0,3A anche sui
circuiti montanti è stata una forzatura assurda che è stata per
fortuna corretta nella nuova edizione delle norma.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SOLARIUM

Sono un perito industriale di Reggio Emilia e volevo sottoporre un quesito a
tutti i periti frequentatori.
Volevo sapere se esistono normative particolari per la progettazione di un
ambiente adibito a centro abbronzante (SOLARIUM).
Volevo inoltre chiedere se gli ambienti in cui sono installate le macchine
abbronzanti devono essere trattati come ambulatori medici (nodo
equipotenziale, ecc.) ..... o diventano tali solo in presenza di ulteriori
apparechiatura elettromedicali.
Ringrazio chi potrà darmi consigli preziosi in merito
Govi Stefano

 ha scritto nel messaggio
news:LXIR6.13273$vt.1...@news1.tin.it...


 apparechiatura elettromedicali.
La nuova variante della 64-8 in vigore da settembre classifica gli ambienti
ad uso estetico alla stessa stregua degli ambulatori medici di gruppo 1
(obbligo equipotenziale area paziente) se al suo interno si usano apparecchi
estetici con parti applicate, per parti applicate si intende tutto quello
che può essere a contatto con il paziente, quindi un lettino rientra in
questa categoria.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 questa categoria.
Collegare a terra l'apparecchio abbronzante mi sembra un buona idea, quella
di abbondare con i nodi equipotenziali in locali che generalmente si
sviluppano in poche decine di metriquadri mi sembra invece una fesseria
paragonabile a quella di collegare a terra porte e finestre (a volte anche
se di plastica).
Saluti a tutti,
Roberto FURLAN
-- 
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: che cavi sono i LSOH?

che cosa significa la siglia LSOH riferita ad cavo elettrico?

che cosa significa la siglia LSOH riferita ad cavo elettrico?
Low Smoke Zero Halogen 
Bassa emissione di alogeni in caso d'incendio.
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cei64-8/7;V2

Dall'art.413.1.6.1 mi sembra di capire che la sezione di 6mm² sia
richiesta solo per i conduttori equipotenziali e non per i conduttori
di protezione.
Dunque le masse possono essere collegate al nodo con sezioni
inferiori. Che ne pensate?
 
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 inferiori. Che ne pensate?
Corretto. Ma a memoria mi pare che era già così anche nella 64-10.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Corretto. Ma a memoria mi pare che era già così anche nella 64-10.
Ricordo anche io. Ma nella 64-10 non era obbligatorio il collegamento
al nodo per le masse nei locali di tipo A - gruppo 1.


Casistica: avete mai trovato un dentista che dichiara la sua sala
operatoria "locale di gruppo 2"?


 operatoria "locale di gruppo 2"?
Ho fatto solo un ambulatorio medico dentistico con la nuova versione della
norma, tutti i riuniti sono classificati di gruppo 2.



Non ti pare una applicazione della norma eccessiva; dopotutto secondo
la definizione del gruppo 1, sono ammesse parti applicate ad eccezione
della zona cardiaca, che poi č quello che succede su un riunito.
Secondo il senso della norma č che se non c'č rischio di microshok
nella zona cardiaca, il livello di attenzione sugli impianti possa
essere inferiore (anche se non č cosě esplicitamente scritto).
Stefano R.
------------------------------------
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4

essere inferiore (anche se non è così esplicitamente scritto).
Conta quello che e' scritto.


>essere inferiore (anche se non è così esplicitamente scritto).
Dimenticavo: il trasformatore di isolamento quando non c'e' il rischio
da microshok (estrazione del dente) serve comunque a garantire la
continuità del servizio.



Allora presumo che tu gli studi dentistici li progetti tutti con
gruppo elettrogeno, trasformatore di isolamento etc etc...


continuità del servizio.
dimenticavo... ma se va via la corrente si spegne il dentista? :-)))



No, presumi male: il dentista nonostante le mie spiegazioni mi dice
che il locale e' di gruppo 1. Non sono mai riuscito a piazzare un
trasformatore di isolamento.


Stefano R.
Il dentista sostiene che le estrazioni si facevano prima della
diffusione dell'energia elettrica.


 essere inferiore (anche se non è così esplicitamente scritto).
Attenzione è una richiesta del cliente in quanto si eseguono operazioni di
chirururgia e vuole essere tranquillo. Non gli dò torto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dimensioni conduttore di terra

Ciao
(scusate cross post ma è urgente)
Stiamo progettanto una cabina mt/bt che dista circa 160metri dallo
stabilimento. La linea verso il QG sarà realizzata tramite 2 conduttori da
240 per fase. Il dubbio ci sorge sulla sezione del conduttore di terra.
Applicando la formulina con l'iquadroT mi viene fuori che sarebbe
sufficiente 1mmq, tuttavia ricordo le proporzione che davano 1/2 del
conduttore di fase.
Saperte aiutarmi?
Grazie
.


Dieci anni fa (e non credo che negli ultimi anni sia cambiata) che la legge 
prescriveva come sezione minima dei conduttori di terra 16 mmq se in rame e 
50 mmq se in ferro o acciaio zincato e comunque mai inferiore a quella dei 
conduttori di linea. 

 ha scritto nel messaggio 
news:uFrvg.46083$zy5.9...@twister1.libero.it...

Sono un semplice elettricista quindi te la do col beneficio del dubbio ;)
Comunque oltre i 35 mmq di sezione il conduttore di terra dovrebbe essere 
minimo 1/2 del conduttore di fase più grosso, quindi nel tuo caso io la 
poserei da 120 mmq senza immaginare neppure di scendere sotto tale sezione.
Saluti,
Enrico. 

>
Scusa ma non riesco a capire se il messaggio precedente e' partito per 
sbaglio o se non e' proprio stato inviato; fino a dieci anni fa (poi non ho 
piu' seguito la legislazione anche se non credo che negli ultimi anni sia 
cambiata) il D.P.R. 547 prescriveva per gli impianti MT/bt, 
indipendentemente dalla sezione di linea, come sezione minima dei conduttori 


elide ha scritto:

Conduttore di terra o PE? Se conduttore di terra minimo 16 mmq in rame
e 50 mmq in acciaio.

 e 50 mmq in acciaio.
Aggiungo che è riferito a correnti di guasto a terra nelle reti a
neutro isolato, se invece si tratta di distribuzione a neutro
compensato bisogna tenere conto di un doppio guasto a terra per cui
consiglierei un 25 mmq.

 e 50 mmq in acciaio.
Aggiungo che č riferito a correnti di guasto a terra nelle reti a


 terra stabilimento? (senza treccia di terra)
Dipende. Il dispersore/i e conduttore/i di terra serve solo in MT, in
BT se hai un sistema TN-S il guasto si chiude sul PE.
Se hai necessità di rendere equipotenziale l'area e abbassare i valori
di resistenza di terra, oppure le tensioni di contatto in BT, allora
colleghi i due dispersori, altrimenti puoi tenerli separati.
Per i guasti in BT porta un PE fino allo stabilimento ma non usare la
regola del 1/2 fase se superiore a 95 mmq perché antieconomico, ma
utilizza la regola del I2t. Puoi anche fare a meno di posare il PE ma
però di conseguenza ottieni un sistema TT con tutte le limitazioni del
caso.

 ha scritto nel messaggio 
news:1153404681.3...@i42g2000cwa.googlegroups.com...


 cavi di fase più il PEN?
Si. Sempre che lo stabilimento non sia un luogo a maggior rischio in
caso d'incendio, in questi luoghi è vietato l'uso del PEN.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROTEZIONI DI LIVELLO I

Salve ho fatto una valutazione di scraiche atmosferiche con ZEUS il 
programma di TNE.
Svolgendo la relazione il programma di dice che mi serve una protezione di 
livello I, che significa? mi serve un lps di classe I? servono dei 
scaricatori di classe I?
grazie 


Probabilmente entrambi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppo elettrogeno con scambio automatico

Sto cercando un gruppo elettrogeno con centralina di avviamento e 
scambio automatico per un utenza di 3kW.
Per ora ho trovato solo quello che vi copio di seguito, avete altri 
link o suggerimenti particolari per l'acquisto?
http://tinyurl.com/dpdk6
Grazie
Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:68jb73-...@news.tin.it...

dai un occhiatina al catalogo OVA oppure al sito
http://www.ova.it/
nč ha installato uno la mia ditta un mesetto fa
generatore e quadro comando sono due articoli distinti
la serie Jollilux 3 fa sicuramente al caso tuo
anche perchč (di targa) perlomeno per carichi induttivi
dichiara potenze piů elevate del modello che hai trovato
2,5 kVA continui 2,9 Kw in carico resistivo puro
dai migliori grossisti di materiale elettrico
ciao paperino

 2,5 kVA continui 2,9 Kw in carico resistivo puro
Ti ringrazio, purtroppo sembra dalla scheda tecnica che ci siano alcuni 
problemi:
- serbatoio poco capiente
- avvio a strappo
- va a benzina invece che gasolio
I prezzi sembrano interessanti, ma ho il timore che tra gruppo 
elettrogeno con avvio a strappo e con avvio elettrico ci sia una 
sostanziale differenza di prezzo.
Ciao
Fabio

 sostanziale differenza di prezzo.
logico che costano meno
ciao paperino

 dal grossista di materiale elettrico più vicino)
Grazie, valuterò più attentamente la possibilità di prendere un gruppo
elettrogeno a benzina, tanto prima delle vacanze non prendiamo nulla.
Buone feste.
Ciao
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Recinzione metallica

Una recinzione metallica che delimita un deposito carburante, intimamente
connessa a terra, è necessario sia collegata all'impianto di terra generale?
Grazie per l'eventuale risposta.
Antonio F.

 ha scritto nel messaggio
news:a3h0h9$18eukj$1...@ID-106706.news.dfncis.de...

No.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

No.
Risposta cosi' secca? Mi sfugge qualcosa?
Se la recinzione e' in intimo contatto con il terreno la sua
resistenza verso terra potrebbe essere inferiore a mille ohm e dunque
diventerebbe una massa estranea, da collegare all'impianto di terra.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 wrote in message
3c5ee189....@powernews.inwind.it...

aggiungerei che occorre conoscere la distanza della recinzione dal
fabbricato o da impianti.
nel caso sia possibile che una persona tocchi contemporaneamente parte
dell'impianto e la recinzione quest'ultima è una massa estranea.
se la distanza è maggiore non la definirei tale indipendentemente dalla r di
terra.
saluti
Max

 diventerebbe una massa estranea, da collegare all'impianto di terra.
In mancanza di dati precisi, molte volte č meglio una risposta secca e
precisa, cosě si inizia la discussione......Infatti, Gof e Max avete
ragione.
Ci sono 2 aspetti da tenere conto per non collegare a terra:
1- non sia possibile toccare contemporaneamente la recinzione metallica e la
massa del deposito;
2- nel caso in cui fosse possibile, non č una massa estranea se presenta una
resistenza > di 1000 ohm.


terra.
D'accordo. (Considerando anche le prolunghe)
Ciao.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo...

gentilmente, qualcuno sa
dove posso trovare un cavo
0.6/1kW schermato twistato 2x1
per posa interrata?
thank's
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 per posa interrata?
1 kW a quanti volt?
Perché schermato?
Perché twistato?
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 ha scritto nel messaggio 
news:d9erms$jou$1...@scotty.uli.it...


 per posa interrata?
FG7OH2R, è schermato ma sinceramente non so se è twistato... ah, mentre
scrivo mi accorgo anche che parte da 1,5 mmq... :-(
Ciao.