mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tutte le CEI su CD

Salve, volevo chiedervi se siete al corrente dell'ultima offerta del CEI
(
www.ceiuni.it
)
che commercializza su 2 CD tutte le norme CEI (2400 documenti circa).
Visitando il sito non si capisce quanto costino, pare "un po' di piu'
dell'abbonamento" (sic).
Mi interessava sapere se qualcuno di voi le ha comprate, quanto costano (dal
sito sembra un mistero) e se la cosa risulta funzionale.
saluti
Kay


scrisse distrattamente:

a me pareva che tutte le CEI su CD costassero un mutuo+un leasing
circo 7-8 milioni un paio d'anni fa....
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

Stefano, STR
pochi mesi fa, sfruttando la promozione fatta dal CEI (erano richieste £.
500.000 ogni anno con un impegno di almeno tre anni consecutivi) era
possibile acquistare un "pacchetto promozionale" stile iper...... .  Tale
promozione era fatta agli iscritti a Collegi e agli Ordini professionali.
Naturalmente, nel pacchetto sono presenti le sole norme di base (es 64-8,
64-4, 17-13, 81-1,81-4, 31-30 ecc.) ovvero sono presenti le normative
"indispensabili" al progettista di impianti elettrici. Le altre norme più
specifiche (ad. es. di prodotto ) erano comprese su altri pacchetti.
Per quel che ho potuto appurare le norme sono in formato PDF, e se in
possesso di una buona stampante laser (o di un fotocopiatore digitale
interfacciato al PC) le riproduzioni sono fedeli agli originali (con
l'aggiunta di una nota a piè pagina per "ricordare" il diritto di autore...)
Per non violare i diritti le stampe dovrebbero venire effettuate solo per
uso
aziendale, in una copia. Il programma risulta protetto (mi pare) con chiave
hardware.
Parlandone con il collega (entusiasta) mi ha (quasi) convinto
all'acquisto....
ora ho io una domanda:
qualcuno ha mai acquistato una singola norma CEI direttamente in formato PDF
??? (tramite il sito 
www.ceiuni.it
)
Per. Ind. Pierluigi Ferri


 ??? (tramite il sito 
www.ceiuni.it
)
Mi serviva con urgenza una norma ho provato ad acquistarla online ed è stata
una esperienza molto positiva. La transazione è sicura e ho avuto la norma
in tempo reale in formato .pdf.
Quello che mi chiedo è che a questo punto non so se il CEI faccia un grande
affare visto che questi file possono essere piu facilmente distribuiti
rispetto alle fotocopie.
Saluti.
Per.ind. Michele Guetta.

rispetto alle fotocopie.
infatti, ma il CEI non può restare arretrato rispetto alla tendenza
generale, tanto + che le copie si sono sempre fatte, e la tendenza
pare quella di moltiplicare la produzione di norme (maledetta
europa!).
Mi da pensare anche il moltiplicarsi di guide, e di norme per cui
è indispensabile una guida.... 
Insomma all'aumentare della pirateria il fatturato non cambia.
Stefano, STR

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consiglio

Sono un ingegnere elettrico e per vicissitudini varie mi sono trovato a
lavorare
in un settore totalmente diverso da quello seguito durante gli studi.
Recentemente, per il mio lavoro, ho seguito un progetto con forti
implicazioni elettriche e ho ritrovato la curiosità per argomanti
abbandonati da un paio d'anni.
Mi piacerebbe, visto che con il mio lavoro ho abbastanza tempo libero,
trovare uno studio di progettazione che mi permettesse di riavvicinarmi
gradualmente a questo mondo, per i primi tempi essendo un po arrigginito
non avrei pretese economiche.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio o conosce qualcuno a cui potrei
interessare ???
Grazie mille in aticipo Andrea
Eventualmente contattatemi via mail a: 
itca...@yahoo.it

trovare uno studio di progettazione che .....
	in che zona d'italia sei?
SR
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

A sud di Milano, quindi anche milano non sarebbe un problema.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: piccolo albergo con alcuni piccoli pbs :-)

Salve a tutti, vado subito ai piccoli pbs-
nella regione lazio un albergo tre stelle ha obbligo di avere il famoso
campanello di allarme nel bagno ? (non consideriamo le camere per
diversamente-abili)
se ci sono più di 25 posti letto, ma l'architetto che si è occupato della
prevenzione incendio ha fatto 4 compartimenti REI 120(??) l'albergo è
MARCIO?
grazie e buon lavoro...
N.

 MARCIO?
L'albergo č MARCIO per definizione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

MARCIO?
Yes, soggetto a norma di prevenzione incendi... c'è un DM in tal senso
che da indicazioni oltre alle CEI su cosa fare.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problema su trasformatori

Ecco in sintesi il problema:
sono stati installati 2 trasformatori da 10000/400 da 1000 KVA, l'azienda
pero' alimenta a 9000V.
Esiste un modo per non dover cambiare i trasformatori?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:Rw4Wa.30861$sj6.6...@tornado.fastwebnet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software gratuiti

Dal sito ABB Elettrocondutture, si possono scaricare gratuitamente alcuni
software per il dimensionamento degli impianti elettrici, per il disegno di
schemi elettrici e per la preventivazione dei quadri.
L'indirizzo del sito e:
http://www.abb.it/sistemibt/home_i.html
Ciao a tutti.

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esami 2001

Vorrei gentilmente sapere se la domanda di ammissione agli esami per
abilitazione libera professione perito industriale va redattta in bollo Ł.
20.000?
grazie.

 abilitazione libera professione perito industriale va redattta in bollo
Non vorrei sembrare scortese, ma qui sei decisamente OT.
Rivolgi questa domanda al NG
it.lavoro.professioni
Lě č attivo un tag riservato alla categoria professionale dei periti
industriali.
Saluti.

"Ing. Aldo Maram" <aldomaram@psm?.it> ha scritto nel messaggio
news:9bnlkj$oti$1...@nreadB.inwind.it...

Ho provato ma il mio msg č stato giudicato OT... ma!
Cmq grazie.
Con i migliori saluti       Giuseppe Russi

 Ho provato ma il mio msg č stato giudicato OT... ma!
Probabilmente non hai usato la tag [periti industriali]....cmq mi pare di
ricordare che i bolli non sono piů previsti ma per essere sicuro fai prima a
fare una telefonata alla segreteria del Collegio.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Installazioni in luoghi M.A.R.C.I

Un contenitore portapparecchi esterno in resina con IP40 munito di prese
2P+T, 10A tipo P30 garantisce il grado di protezione IP4X per essere
installato in un luogo MARCIO?
In pratica devo per forza installare le prese industriali per avere il grado
di protezione adeguato?
Voi come vi regolate per gli impianti esterni e gli impianti incassati?
Cordiali saluti a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:fJY07.5983$D03.2...@news.infostrada.it...

Che tipo di luogo č? (A  B o C?)
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel
messaggio news:Lpd17.11624$D03.4...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Entrata di cavo nei quadri metallici

La IV ediz. della Cei 64-8, nel commento all'art. 413.2.1.1, consente di
non installare un dispositivo differenziale a monte di un quadro
metallico. "....I tratti di cavo compresi tra l'ingresso
dell'alimentazione in un quadro metallico ed il dispositivo di
protezione contro i contatti indiretti, si considerano idonei a
soddisfare le prescrizioni del presente articolo (protez. mediante
componenti elettrici di Classe II), anche se sono sprovvisti di guaina o
non sono installati in tubi protettivi od in canali isolanti, quando
abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la
connessione ai terminali del dispositivo di protezione. Queste
connessioni se realizzate in accordo con le norme del dispositivo di
protezione ed in accordo con le eventuali indicazioni di montaggio
fornite dal costruttore del dispositivo di protezione e/o del quadro,
consentono di ottenere l'isolamento richiesto....".
In un recente numero di Tuttonormel leggo però che è ammesso non
installare il differenziale a monte del quadro metallico purché il
quadro abbia un interruttore differenziale generale. Ritengo che questa
ulteriore condizione sia in contrasto con lo spirito della norma, la
quale afferma in sostanza che se un quadro è cablato nel rispetto della
relativa norma di prodotto, esiste una probabilità trascurabile che
avvenga un guasto a massa nel tratto compreso tra i morsetti di ingresso
dell'interruttore generale ed i morsetti di uscita dei primi dispositivi
differenziali, senza specificare la posizione di questi differenziali
all'interno del quadro. Ho posto la questione in un recente incontro
tecnico e la risposta dei relatori è stata che occorre il generale
differenziale, in quanto il cablaggio all'interno del quadro non
garantisce il doppio isolamento e neanche gli involucri degli
interruttori garantiscono il doppio isolamento verso la barra DIN.
A me sembra che, entrando in un quadro metallico con un cavo in classe
II su un interruttore di manovra-sezionatore usato come generale di
quadro, al di sotto del quale sono derivati  i magnetotermici
differenziali divisionali, la norma possa ritenersi ugualmente
rispettata.
Sono graditi pareri.
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:3A8CD2F2...@tin.it...

Sono d'accordo, ritengo infatti che un eventuale guasto verso massa del
cablaggio a valle dell'interruttore generale fino ai morsetti di ingresso
degli interruttori MTD in partenza sia trascurabile, se tale cablaggio è
eseguito secondo sistemi precostituiti dal costruttore. Ovviamente questo lo
dichiarerà il costruttore del quadro stesso e se ne assumerà le relative
responsabilità.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Franco ha scritto:

Non sono d'accordo. Il commento si limita a considerare idonei i cavi di
lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connessione ai terminali
del dispositivo di protezione contro i contatti diretti (che ritengo deve
corrispondere all'interruttore generale del quadro stesso), ed a mio parere
è escluso il cablaggio all'interno del quadro
---
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cellule fotovoltaiche : bilancio energetico

Visto l'argomento di grande attualità vorrei un chiarimento. Mi ricordo
che quando frequentavo l'ITIS negli anni '80, il bilancio energetico
delle suddette celle era " negativo ". In pratica serviva più energia a
costruirle di quella che potevano rendere nella loro vita operativa. E'
cambiato qualcosa?
Lorenzo Lari

Lorenzo Lari ha scritto:

So solo che la resa, da allora, è cresciuta molto. Mi sambra, prendilo con
estremo beneficio d'inventario, che ora si sfiori il 25-30% di resa.
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimessa condominiale

In una autorimessa interrata per più di nove autoveicoli costituita da box
auto che non si affacciano a cielo aperto e da posti auto in aree comuni,
deve essere adeguato l’impianto elettrico.
Si riscontra la seguente situazioni:
1) Le linee che alimentano i box auto derivate dal relativo impianto delle
unità abitative e commerciali  poste ai piani superiori transitano nelle
stesse tubazioni in acciaio zincato, ed i conduttori utilizzati sono di tipo
N07V-K.
2) Non è presente un pulsante di sgancio per la messa fuori tensione dell’
impianto elettrico.
3) L’ingresso all’autorimessa è chiuso da un cancello automatico che
normalmente rimane chiuso ed è apribile solo dai possessori di chiave
magnetica o telecomando.
Decisioni principali :
1) Sostituire i conduttori N07V-K con cavo tipo FG7OR posato in canale
adeguatamente dimensionato.
2) Installare un pulsante di sgancio che pone fuori tensione tutti gli
impianti.
Problemi:
1) Il cancello automatico è accettabile come ingresso ad una autorimessa con
più di nove autoveicoli visto che può compromettere un rapido intervento dei
Vigili del fuoco?
Conseguenze:
a) Il committente (amministrazione condominiale) deve spendere un capitale
per adeguare un impianto che ha poco più di 8 anni.
b) Il problema impianto elettrico viene archiviato tanto non ci sono
controlli!
c) La 46/90 comincia forse a non fare più paura?
Voi cosa ne pensate?
Per. Ind. Alessandro – Brescia.

 Voi cosa ne pensate?
Purtroppo i casi sono due:
non si fa nessun adeguamento, ma proprio nessuno.
oppure si fa un qualche adeguamento, ma deve essere rilasciata la
dichiarazione, a questo punto qualcuno firma, ovviamente l'impianto ha
l'obbligo del progetto
Secondo me quando qualcuno firma, non si può evitare di fare le cose ben
fatte. Ovvero, io non lo farei mai.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alimentatori elettronici

alimentatori elettronici
per tubi al neon:
per lampade da 36 watt (ma anche per watt superiori)
qual'è la marca piu' economica e a che prezzo siete riusciti a
prenderli?
grazie

 prenderli?
ERC da 58 W.
 20 Euro cad.
http://www.erc.it/ita/default.asp?menu=3&url=prodotti%2Fdefault%2Easp%3Fmenu%3D1%26url%3Dilluminazione%2Ehtm

"Fëdor Pavlovic'" wrote:

non so no riuscito a trovare le schede tecniche dettagliate dei prodotti;
che tu sappia ci sono?
inoltre tali alimentatori hanno la tecnologia cut-off; cioč gli elttrodi  del neon un volta accesa la lampada
non saranno piů alimentati evitando coi' l'annerimento nel lungo periodo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: progetto non a norma!

Vi ringrazio anticipatamente per le risposte, la questione č molto semplice,
ho redatto il progetto per l'alimetazione di alcuni evaporatori all'interni
di una centrale di condizionamento, prevedendo una nuova linea di
alimentazione da un quadro di nuova fornitura appositamente costruito (il
tutto per 300kW) ed un sezionamento locale per manutenzione.
Mi viene obbiettato dal manutentore elettrico dello stabile (una ditta
concorrente al cliente che mi ha commissionato il progetto!), che il tutto
non č a norma perchč all'interno del locale macchine di condizionamento ci
sono due linee entranti.
0nestamente mi trovo un poco spiazziato per la carenza di argomentazioni, mi
sono documetato ma non ho trovato niente che mi impiedisca di entrare in un
locale tecnicpo con piů di una linea.

 locale tecnicpo con più di una linea.
Non esiste niente perchè non c'è niente! Non ci sono prescrizioni che
vietino la possibilità di alimentare una utenza (quadro elettrico, macchina,
ecc.) con più di una linea di alimentazione, purchè ovviamente si adottino
tutti gli accorgimenti necessari.
Un consiglio, quando chichessia sentenzia che un qualcosa non è a norma,
invitalo sempre a mettere per iscritto quanto dichiarato fornendo gli
estremi normativi. 99 su 100 non lo fanno. E' molto facile criticare a voce
e molto difficile poi mettere per iscritto e prendersi le relative
responsabilità.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

 responsabilità.
Parole sante ... funziona sempre (forse più del 99 %)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: piano operativo sicurezza

ciao a tutti...
devo realizzare l'impianto elettrico in un cantiere edile per conto di una
società appaltatrice,la quale mi chiede il P.O.S.,dovrò intervenire per
brevi periodi con 2 operai.
devo farlo io il P.O.S.?
ditemi come comportarmi
grazie a tutti

 devo farlo io il P.O.S.?
Si, esatto.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

 ha scritto nel messaggio
news:EFEgb.181858$hE5.6...@news1.tin.it...

In generale, in ogni cantiere (ambienti di lavoro D.Lgs. 626/94) sia che si
esegua delle manutenzioni o piccoli interventi, è necessario richiedere al
RSPP/DL dell'attività in cui vado a operare, gli eventuali rischi presenti
all'interno dell'attività e di conseguenza a questo, elaborare e fornire il
proprio POS prima di iniziare i lavori.
Nei cantieri edili a maggior ragione in base alla 494/96 e s.m., ogni
impresa che andrà ad operare all'interno del cantiere (sono esclusi i
lavoratori autonomi) deve fornire il proprio POS. In base all'ultimo D.Lgs.
di cui non ricordo il riferimento, è scritto a chiare lettere che questo POS
deve essere specifico per quel cantiere e deve considerare tutti i rischi
specifici presenti in quel cantiere, quindi addio ai POS fotocopia che
andavano bene dappertutto bastava cambiare l'intestazione. Attenzione che lo
SPISAL controlla e sanziona penalmente. Quindi per prima cosa bisogna
richiedere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (se ovviamente il
cantiere rientra nei limiti richiesti dalla 494 e quindi è stato nominato un
Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e in funzione di
quello elaborare il proprio POS.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:eyWgb.21451$e6.7...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione contro i contatti indiretti

Sto realizzando un progetto per l'alimentazione di alcuni motori elettrici
funzionanti a tensione nominale 3 kV.
L'impianto è così di seguito strutturato:
Alimentazione da rete distributore a 15kV fino al QMT1( quadro media
tensione 1 );
linea in cavo, da QMT1 a parco trasformatori, di lunghezza circa 50 m,
protetta da interruttore MT con relè 50 - 51 e 51N;
trasformatore 15/3 kV Dyn11 ( neutro a terra non distribuito );
linea in cavo da trasormatore a QMT2( quadro media tensione 2 ), di
lunghezza circa 60 m.
Dal QMT2 sono derivati i motori funzionanti a 3kV, mediante adeguate
protezioni.
Il mio problema è la protezione contro i contatti indiretti nel caso di
corto circuito fase terra ( condizione più sfavorevole ) rete 3 kV a monte
del QMT2. Infatti in tale caso il trasformatore si comporta come se dovesse
alimentare un carico fortemente squilibrato e, purtroppo, non ho idea di
come si ripercuota la corrente secondaria al primario. Inoltre non ho
nessuna possibilità di installare un dispositivo di protezione subito a
valle del trasformatore, in quanto esso si trova in un parco trasformatori
all'aperto.
C'è qualcuno in grado di aiutarmi a determinare la taratura del dispositivo
di protezione a monte del trasformatore ( tenendo presente che tutte le
apparecchiature sono di nuova installazione e quindi sono reperibili tutti i
dati nominali necessari ), o di dirmi se esiste qualche appiglio normativo
per cui tale protezione può non essere effettuata?

 wrote in message
3ZtI7.90749$sq5.4...@news.infostrada.it...

E chi ha detto che non puoi mettere la protezione perchè sei all'aperto?
Installa un toroide o più toroidi sui cavi elettrici e collega tutto in un
quadro idoneo al luogo d'installazione.
Naturalmente nel quadro dovrai mettere il dispositivo differenziale che ti
comanderà l'interruttore di protezione della linea, l'unica cosa fai
attenzione come alimenti il differenziale......
Saluti.
                Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

 ha scritto nel messaggio
news:9svu4g$i5j$1...@serv1.iunet.it...


Puoi provare con del nastro vulcanizzante, comunque non ci dovrebbero essere
molti problemi in quanto la tensione generata dovrebbe essere molto piccola
circa qualche volt, comunque verifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Potete darmi qualche suggerimento

Sulla base della vostra esperienza (mi sembra ci siano diversi liberi
professionisti in questo ng), vorrei sapere le reali possibilità di
inserimento in uno studio tecnico di ingegneria di una figura
professionale come la mia, proveniente da quasi 3 anni di esperienza in
campo industriale (presso un ufficio tecnico).
Saluti
ing. Davide Giulivo
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Considerazioni disordinate.
 
- Qualche imbecille puo' aver paura che dopo un po' che lavori con lui
tu gli possa fare concorrenza.
- Oppure qualcuno crede che una testa sia sufficiente, gli altri
devono fare i manovali.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


lavori in uno studio tecnico?
Libero professionista.


 Libero professionista.
Scusa se mi permetto ancora.....sei libero professionista da subito dopo
la laurea o il diploma?
Come hai iniziato l'attività? E come ti tieni aggiornato? Io per ora sto
eliminando una grave lacuna universitaria legata al non utilizzo di
Autocad...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Selettività tra differenziali

Salve a tutti,
vi espongo un mio dubbio nella speranza di avere qualche parere 
illuminante (so che potrei - anzi dovrei - cavarmela da solo armato di 
Norme CEI ma gradirei qualche vostra opinione)
Mi trovo a verificare un impianto esistente nel quale l'elettricista ha 
installato subito a valle del quadro di consegna un interruttore con 
dispositivo differenziale istantaneo Id=0,03A; da questo interruttore si 
deriva una linea lunga circa 30 m al termine della quale trovo un 
interruttore identico a quello a monte, stesso differenziale. Il 
proprietario dell'impianto mi chide di risolvergli la bega di dover 
riarmare entrambe gli interruttori in caso di guasto a terra. La cosa 
più ovvia sarebbe sostituire il differenziale a monte mettendo un 
selettivo (0,3A ritardato); e se io facessi invece togliere il 
differenziale a valle lasciando solo un sezionatore di quadro e 
risparmiando l'acquisto di un diff. selettivo, avrei qualche 
controindicazione?
Poichè il quadro di consegna è all'esterno, sapete di qualche 
particolare accorgimento da adottare per eventuali manovre o prove sui 
differenziali (soprattutto se sono da riarmare mentre fuori diluvia!)
Scusate se mi sono dilungato, ringrazio fin d'ora per i vostri consigli.
Stefano.


Se dall' "avanquadro" partono condotte a doppio isolamento, cavi doppio 
isolamento, e i centralini sono isolanti, puoi omettere il differeziale in 
partenza. Magari sostituiscilo con un semplice MT.
FoX 

 ha scritto nel messaggio
news:453f06db$0$21808$5fc...@news.tiscali.it...


 FoX
Ottima soluzione, anche perché se l'interruttore in partenza è un 
magnetotermico con agganciato il suo modulo differenziale basta 
togliere quest'ultimo e senza spesa, eccetto la manodopera, si risolve 
il problema.
Attenzione solo ad aggiornare il progetto e/o gli schemi dell'impianto.
Saluti
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: software per il calcolo illuminotecnico - suggerimenti?

 	come sa soggetto, conoscete software "indipendente" dalle
marche da utilizzare per calcoli illuminotecnici?
Grazie, Stefano
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

 wrote in message
esuv8s0iajdrr4qmr...@4ax.com...



Penso che sia a caso tuo un programma come Oxytech.
Ti invierò la sett. prossima le specifiche.
Fiorese.


Grazie... resto in attesa.




Ti invierò la sett. prossima le specifiche.
OxyTech Srl
PO BOX 1 – I-20017 RHO MI ITALY
Tel. +39/02/93500584 Fax +39/02/93505126
e-mail  
c...@oxytech.it
L'ho copiato dall'help della versione della Simes del loro applicativo
LiteStar.
La versione completa e indipendente mi dissero (all'Intel99) che costava
sulle 500mila e può accettare i dati illuminotecnici di praticamente
tutti i produttori (non ricordo se questi dati e quanti erano inclusi
con il programma, ma eventualmente penso possano essere richiesti ai
produttori stessi)
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

produttori stessi)
Ma la versione Lite è disponibile gratuitamente mi pare... ne sai
qualcosa?


qualcosa?
ho sicuramente un cd che mi hanno dato all'Intel99, ma devo ancora
verificare visto che non ho avuto necessità fino ad oggi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: informazione PLC

sapete consigliarmi un libro sulla programmazione dei PLC?

sapete consigliarmi un libro sulla programmazione dei PLC?
grazie Andrea







 ha scritto nel messaggio
news:zKRL7.167115$sq5.7...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lavori elettrici

Secondo la Norma CEI 11-27/1 il titolare di una Ditta installatrice di impianti
elettrici deve formare il proprio personale in modo che possa ottenere la
qualifica PES o PAV tramite corsi.
E' già stato chiarito che questi corsi, non obbligatori, possono essere tenuti
da chiunque, purché a conoscenza delle problematiche.
Visto che l'associazione installatori della mia Città, ha intenzione di avviare
questi corsi, mi interesserebbe avere informazioni da chi magari, si occupa già
del problema.
Per esempio:
risorse in rete.
documentazione tecnica, libri e manuali.
eventuali esperienze, ecc.
Grazie e saluti
--
Giuliano  Beduglio

Grazie e saluti
Ho appena letto la guida blu n.10 "Manutenzioni - Lavori elettrici".
L'ho trovata interessante, anche se alcune procedure sono poco
attuabili nella realta'. Il testo, come da tradizione TNE, fa
riferimento alle norme e alle disposizioni di legge che riguardano gli
argomenti.
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)

 argomenti.
l'ho letto anche io, ma cercavo anche altre fonti.
Magari su internet.
Grazie
Saluti
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione con fibre ottiche

Qcn sa dove posso trovare qualcosa da proporre al cliente?
--
Con i migliori saluti,         Giuseppe Russi.

Giuseppe wrote:

Prova a sentire la Unifibre di Milano, che hanno già a catalogo prodotti
di illuminazione in fibra ottica.
O in alternativa la ditta FELIS di Bologna ( sig.ra silotto).
spero di esserti stato utile.
Ciao
roberto b.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Disturbi elettromagnetici

Sono stato incaricato di ristrutturare un complesso ex proprietà Enel, oltre
alla ristrutturazione dell'impianto elettrico devo provvedere alla
progettazione di una rete dati che colleghi le 6 palazzine in oggetto.
Tenuto conto della distanza ragguardevole tra le palazzine, in prima analisi
avevo pensato ad una distribuzione dorsale in fibra ottica, a tale scelta si
è opposta la committenza (costi elevati) ed in parte anche l'elettricista
(non è in possesso dell'abilitazione ne delle conoscenze adeguate). Mi è
stato quindi proposto dalla committenza di utilizzare più swicth collegati
tra loro per riuscire a coprire tali distanze. Tecnicamente la cosa potrebbe
funzionare in quanto gli swicth rigenerano il segnale in ingresso e lo
potrebbero trasmettere ad un altro swicth più lontano....
1) ma le norme cosa dicono a proposito?
Inoltre accanto al complesso in oggeto vi è a non più di 50m una
sottostazione di smistamento dell'Enel con elettrodotti 130kV. Ho il timore
che questi elettrodotti possano inflenzare e non poco il buon funzionamento
della rete dati. Potrebbe bastare l'utilizzo di cavi schermati?
2) Cosa ne pensate voi a prosito?

 ha scritto nel messaggio
news:AjrR8.80583$5i1.2...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT?] Bandiera bianca

Salve a tutti. .
Sono un collega (per. ind)  che dopo anni (15) di "strenua resistenza"
(detta anche libera professione) ha issato la bandiera bianca: mi e'
capitata una occasione e mi ci sono tuffato.
Ho vinto un concorso e sono passato sotto la "mucchina" (dipendente
pubblico).
Ora non avendo particolare dimestichezza nei rapporti di lavoro
dipendente (mai fatto)  chiedo lumi a chi ne sa' qualcosa.
1) sono stato assunto in uno ufficio tecnico come "assistente d'ufficio
tecnico" livello C1, domanda: l'ente mi puo' chiedere di fare
progettazione elettrica per lui?? (per progettazione nn intendo
schemini, intendo progetti per interventi sottoposti ad obbligo di
progettazione da parte di professionista abilitato ai sensi della 46/90)
o in questo caso mi chiederebbe un'opera che dovrebbe essere svolta da
categorie superiori??
2) Nel caso che io progettassi impianti per l'ente, e questi progetti
fossero timbrati e firmati da me: in caso di infortuni e/o danni, la
responsabilita' civile e penale su chi ricade??, qualcuno ha della
giurisprudenza in merito??
3) Per accedere al livello contrattuale "D1" viene richesto il titolo di
studio "diploma di laurea", possibile che non esista un qualcosa che
equipara l'iscrizione all'albo dei per. ind. al diploma di laurea per i
concorsi pubblici; possibile che si sia equiparati direttamente ad uno
studente appena uscito da un I.T.I.S.??
Che vi debbo dire. . per chi e' rimasto sulla piazza. . forza e
coraggio!, e grazie a chi mi vorra' rispondere. .

 categorie superiori??
Il tuo intervento mi ha fatto nascere una domanda, simile alla tua, che
riguarda la mia attuale posizione di impiegato presso un ufficio
tecnico.
Come ingegnere elettrico (sesto livello del contratto metalmeccanico)
iscritto all'ordine degli ingegneri della mia provincia posso essere
considerato un professionista abilitato ai sensi della legge 46/90 e
quindi realizzare progetti per conto della mia azienda?
A me sembra di sě ma mi piacerebbe sentire delle opinioni in merito.....
Inoltre, per una prestazione di questo tipo (ossia progetto di un
impianto sottoposto ad obbligo e non) posso farmi pagare dall'azienda
stessa per cui lavoro e per cui ho svolto questo lavoro?
Altra domanda: se per il mio titolo sono un professionista abilitato ai
sensi della legge, posso iscrivermi in qualche registro della camera di
commercio od altro ente allo scopo di svolgere perizie o verifiche? Se
sě devo avere una partita iva e, soprattutto, una eventuale iscrizione
di questo tipo č compatibile con il mio lavoro?
Saluti
Ing. Davide Giulivo
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

di questo tipo č compatibile con il mio lavoro?
Dipende dagli accordi (contratto) che hai con la tua ditta.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Ing. Davide Giulivo
in bocca al lupo...
valter
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antenna tv

Perchč dopo che che mi sono diramato dalla presa centrale della tv ho
iniziato a vedere alcuni canali con il classico effetto nebbia?
Con precisione ho cambiato la presa centrale con una passante per arrivare
in una scatola di derivazione posta in un altro locale.
Attraverso un partitore mi sono diramato in cucina ed ho terminato la catena
con una presa terminale da 0 db.
Le rimanenti uscite del partitore le ho collegate con delle impedenze da 75
ohm.
Ora vedo discretamente quasi tutti i canali ad eccezione di Rai 2 e Italia 1
che trasmettono il classico effetto nebbia.
Grazie per la risposta!

Mirco ha scritto:

penso che la presa che hai sostituito era del tipo derivato (attenuazione 0 db)
,con derivatore posto sulle scale.
mettiamo che il segnale alla presa originale sia stato giusto (65 db circa),
sostituendola con una passante, minimo hai una attenuazione sul prelievo di 10
db, quindi ti  rimane 55 db, insufficiente per una buona qualitą dell'immagine.
il segnale che va da questa presa al partitore č di circa 62 db (considero il
passaggio  e la perdita del cavo) , infine il partitore, poniamo che sia a
quattro uscite 8 db di attenuazione, ti rimane alle nuove prese 62-8 = 54 db:
insufficiente.
sono andato un po' a spanne ma credo che il tuo problema sia all'origine,
quindi:
-rimettere la sua presa originale e sul prelievo ( presa/spina) aggiungere un
amplificatore di linea di 10/15 db e collegare la nuova presa passante e
all'uscita di questa presa il cavo che va al partitore.
(in generale)
se sei in un condominio, mai intervenire sostituendo la presa con altre di
diverso tipo, potresti correre il rischio di sbilanciare l'impianto o
addirittura interrompere la linea che va ai piani sottostanti,  conviene sempre
misurare il segnale sul prelievo e da li progettare l'impiantino.
ciao
silvio

che trasmettono il classico effetto nebbia.
Perchč l'attenuazione del partitore č stata sufficiente , nel tuo caso, a far
scendere il livello del segnale delle 2 emittenti che citi sotto la soglia
ritenuta minima per avere una buona ricezione (non mi ricordo quanti microvolt).
Probabilmente l'impianto non č stato progettato bene (se č stato progettato,
dubito...) o era proprio al limite.
Inoltre non mi pare corretto mettere una presa passante PRIMA di un partitore,
semmai il contrario.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

 alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio
ciao
silvio

>
a proposito pare che dall'anno prossimo le prese TV terrestridiventeranno da femmine a
maschi, lo vuole una direttiva CEE.
ciao
silvio

derivatore ad una uscita, attenuazione di passaggio 1 dB circa.
ok, colpito, lo ammetto. Spero solo che la presa sia di tipo induttivo.


Sarei interessato ad amplificare il segnale tv  di casa perchè alcuni canali
li ricevo disturbati"effetto nebbia".
Che tipo di ampli dovrei acquistare e come dovrei inserirlo per poter
ricevere un segnale soddisfacente?
Inoltre si possono misurare i db con un semplice tester?
Grazie a chiunque voglia rispondermi!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale

Salve a tutti e scusatemi se la domanda è stata già posta di recente.
In un ufficio con contatore ENEL GEM posto nelle scale del condominio e 
quadro elettrico all'interno dell'ufficio, posso rimuovere il differenzile 
posto accanto al contatore e lasciare solo quello nel quadro elettrico (che 
cmq è posto all'ingresso del quadro e quindi è equivalente a quello al 
contatore)?
C'è una norma che impone che il differenziale sia posto topograficamente 
"vicino" al contatore?
Grazie. 

 ha scritto nel messaggio
news:4395f089$0$13253$4faf...@reader2.news.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento Rete-G.E.

Ciao,
devo progettare un piccolo quadro elettrico per un complesso agricolo con
gruppo elettrogeno e pensavo di far realizzare il Q.G. in questa maniera:
Presenza tensione - interruttore MTD (Linea di alimentazione da contatore
ENEL)
Sezionatore Io2 per la commutazione rete-gruppo
Presenza tensione - interruttore MTD (Linea di alimentazione da G.E.)
e poi a valle del sezionatore una serie di partenze MTD.
Il mio dubbio č questo, avendo tutte le partenze verso le utenze protette da
interruttore MTD posso mettere in arrivo linea da Rete Enel e da Gruppo
elettrogeno solo due sezionatori?
grazie luca

 Sezionatore Io2 per la commutazione rete-gruppo
forse volevi dire qualcos'altro visto che un solo sezionatore non 
garantisce affatto una "commutazione" con la quale si deve assicurare 
anche l'interblocco meccanico-elettrico per evitare il parallelo rete-GE.
Se poi la commutazione deve avvenire in maniera automatica credo sia più 
opportuna una centralina apposita.
Saluti
-- 
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:ApLjd.23246$Es2.5...@twister2.libero.it...

non credo sezionatori
al limite magnetotermici o fusibili, ammesso che il o
i quadri successivi siano in materiale plastico e doppio
isolamento
altrimenti chi protegge lo scambiatore
in caso vada a farsi friggere
o le linee vadano in corto
ciao paperino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra

Ciao,
ha qualche senso collegare tubature dell'acqua e e termosifoni
all' impianto di mesa a terra?
mauro

 wrote in message
382c4...@news.megasys.it...

Questi collegamenti si chiamano "equipotenziali".
Il primo tipo "principale" serve a portare tutte le parti metalliche
entranti nell'edificio allo stesso potenziale elettrico, quello di terra,
che per definizione č un potenziale nullo.
Il secondo collegamento equipotenziale č il "secondario", che vŕ realizzato
nei bagni ed, in casi particolari, anche in altri ambienti.
Vincolare ad un potenziale uguale e certo tutte le "masse" č un elemento di
sicurezza dell'impianto elettrico, impedento cosě che in caso di guasto su
parti "attive" si possa entrare in contatto con potenziali pericolosi
(superiori a circa 50V, valore convenzionalmente non pericoloso in
condizioni di individuo sano.)
Le masse sono tutte le parti metalliche, che si suddivino poi ancora in
relazione al raporto che hanno con l'impianto elettrico, e che possono
essere portatrici di un potenziale elettrico. Entrando in contatto tra due
masse a potenziale diverso puň quindi esere pericoloso.
Saluti, Mauro.


Grazie mille,
.. quindi rendere equipotenziali le parti metalliche di un'abitazione è
un accorgimento consigliabile.
Deduco che dovrebbe essere una pratica diffusa.
Lo è in realtaà? Che cosa dicono le normative in merito?
Grazie ancora per la gentile risposta.
Peppino


Saluti, Mauro.

applicazione è sempre più diffusa.
veramente oggi gli impianti DEVONO essere realizzati a regola d'arte
(legge 46/90 e precedentemente legge 186/68) e le norme CEI sono
considerate regola d'arte (anche se non la sola).
Dato che la norma CEI 64-8 richiede il collegamento equipotenziale delle
tubazioni metalliche entranti in un edificio, ogni impianto dovrebbe avere
questi collegamenti. PER LEGGE. (a meno di non dichiarare di aver seguito
una regola d'arte alternativa alle norme CEI e dimostrarne la validità, ma
la vedo dura)
Che poi la realtà sia ben diversa è un altro discorso, ma la legge dice
questo.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Grazie per l'aiuto

 Che poi la realtà sia ben diversa è un altro discorso
Ed è questo che mi rode molto.
Saluti, Mauro.

Ti condivido sul dire che "è dura", ma tuttavia ...
beh se te la senti provaci e poi fammi sapere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: TA

Quesito : Trasformatori di corrente installati a monte dell'interruttore
generale di quadro.
Secondo Voi il modo di installazione dei TA come come descrito sopra, può
considerarsi a norma?
Oppure ci possono essere complicazioni dovute al fatto che ad interruttore
generale aperto i TA sono sotto tensione ma non c'è circolazione di
corrente?
in attesa dei Vostri pareri
saluti, M.Rosa.

non ho molta esperienza nel campo però i TA essendo inseriti in serie
sul singolo conduttore, se il circuito non è attarversato da corrente
perchè l'int. generale è aperto, essi non sono assogettati a tensione.

 ha scritto nel messaggio
news:ape4q9$3g3$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Se metti il secondario in 
c.to
 
c.to
 o collegato ad un amperometro non devi
preoccuparti di nulla...
Ma perchè i toroidi non li installi sui cavi in uscita dal generale o meglio
sulle
sbarre subito a valle del generale? Credo sia la soluzione migliore!!
Saluti, Cosimo Zaccaro

 Ma perchč i toroidi non li installi sui cavi in uscita dal generale o


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: iluminazione esterna

Trattasi di un piazzale interno privato, per carico scarico merci.
Sapete dirmi la norma applicabile ed un parametro di massima dei lux da
ottenere.
Il parametro mi serve per una valutazione preliminare dei punti luce, in
attesa di reperire la norma.
Grazie,MR.

attesa di reperire la norma.
20-30 lux dovrebbero essere più che sufficienti
Ciao, Goofy

grazie.
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:rvjlv2175n0n7q978...@4ax.com...


13201-2 che, nel caso maggiore, prevede un Em=15 lux
Direi che la 13201 non puo' trovare applicazione trattando
di scorrimento di veicoli e persone e non di compiti lavorativi.
Recuperiamo la vecchia 10380 in mancanza di meglio, tenendo presente
che la 13201 da per le piste ciclabili il massimo 15 lux medi, ma per
le strade arriva a 50 lux (cioè le circa 2cd/mq).
In mezzo, la superata 10380 da circa 30 lux per aree di carico e
smistamento merci.
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progettazione impianti elettrici

Mi trovavo in spiaggia, e per caso ho conosciuto un Ing. Elettrotecnico, e
ci siamo messi a discutere su alcuni lavori, scambiandoci anche
informazioni. L'ing. ad un certo punto, interrompe la mia storia sulla
progettazione delle utenze condominiali e mi dice che si può realizzare la
progettazione di un immobile  basta che la potenza sia superiore a 6KW. A
questo punto mi sono un po zittito, e gli ho chiesto dove avesse letto
questo;
mi diceva che faceva parte di una circolare uscita dopo la 46/90; gli ho
chiesto di riferirmi il numero, ma .... non lo ricordava.
Ecco il mio quesito: esiste una circolare che consideri  la progettazione
per i 6KW di potenza oltre all'utenza condominiale?
e se è si vi prego di riferirmi il numero.
Mi sono permesso di insistere a tal proposito, perchè ero a conoscienza del
DPR 447/91 art.4 dove esprime i limiti dimensionali oltre i quali scatta
l'obbligo del progetto, trattato anche in "DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO" di
Tutto Normel nella ristampa del '98, ma alla mia insistenza rispondeva
l'arroganza e la presunzione di una circolare a mio avviso inesistente, ma
che comunque mi ha suscitato seri dubbi.
Per. Ind. Antonio PIRRI

 e se č si vi prego di riferirmi il numero.
Non conosco nessuna circolare e secondo me non esiste.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

 e se č si vi prego di riferirmi il numero.
Il limite di 6 kW fa parte del DPR 447/91, scatta l'obbligo di progetto per
le parti condominiali che hanno una fornitura superiore a questa potenza.
(mi pare che sia esclusa la fornitura per l'ascensore).
Non ne esistono altri.
Mauro.

 per i 6KW di potenza oltre all'utenza condominiale?


 che comunque mi ha suscitato seri dubbi.
Penso che il caldo abbia giocato brutti scherzi all'ing. :-). Gli unici
riferimento sono quelli del DPR 447/91.
Saluti. Per. Ind. Michele Guetta.

Saccon & Guetta Associati ha scritto:

Condivido l'opinione.
Inoltre voglio sottolineare quanto scritto dall'Ing. F.Gorini in modo chiaro e
preciso.
---
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR 462 e verificatori

Diatriba sugli "organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive"
per la verifica degli impianti ai fini del decreto in oggetto: sul numero di
aprile di Tuttonormel ho letto che questi "organismi" non sono stati ancora
definiti; lo si farà infatti con "apposito decreto". Però ieri ho sentito di
un'azienda delle mie parti (Lombardia) che dice di essere "organismo
abilitato": secondo voi è possibile questa cosa o l'azienda sta vendendo
solo fumo? Scusate la confusione che ho in testa, ma c'è differenza tra
questi verificatori e quelli citati nella 46/90?
Ciao a tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:ab8iko$j09$1...@newsreader.mailgate.org...

Devono ancora stilare il regolamento e già ci sono gli organismi abilitati ?
Mi sa di bufala. Su TNE danno delle ipotesi sui requisiti di riferimento ma
non è detto sia così, gli interessi sono tanti e vincerà chi farà la voce
più grossa in parlamento.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

vendono fum o al momento gli unici son i dip di prevenzione asl(per esempio
in lombardia9 o arpa a seconda delle regioni in cui le competenze sono
passate a loro

 ha scritto nel messaggio
news:ab9e4o$gs1$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Verificando anche all'ASL confermo che sono solo venditori di fumo e che,
utilizzando stratagemmi loschi, cercano di spillare soldi alle aziende
inconsapevoli. ....cominciamo bene!!!!!
Grazie a tutti e... buon lovoro. Ciao.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: motore trifase alimentato come monofase

Salve a tutti
ho una domanda da porvi. Nel caso di un motore
tifase alimentato come monofase, se io utilizzo
un condensatore piů grande ( 10 volte ) di quello richiesto,
oltre ad avere una coppia di spunto piů grande (positivo),
a quali problemi posso andare in contro ?
( Ovviamente escludendo il costo del condensatore
e il maggior consumo del motore )
Saluti
Cristian

 Bruci la fase in cui è inserito il condesatore in quanto la corrente che
la attraversa aumenta con l'aumentare della capacità del condensatore
Saluti Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:Vav2a.229312$AA2.8...@news2.tin.it...

ma non ti pare che si brucerebbe prima
la fase dove il condensatore non c'e'.
Il motore è stato progettato trifase, e
quindi in grado di sostenere la tensione
di linea senza alcuna impendenza in serie
prima
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabine di trasformazione...

Avendo un impianto che assorbirà al Max circa 250kW ho deciso di mettere in
testa una cabina di trasformazione MT/bt prefabbricata (per motivi di
spazio...) della quale riporto la configurazione:
cabina prefabbricata:
cella risalita sbarre (lato MT)
cella sezionatore con lama di terra interbloccata+ interruttore SF6 con relè
50, 51N e bobina di sgancio
cella (o meglio box) trafo in resina Dyn Gruppo11 315kVA
cella (lato bt) forma 4 con interruttore TM
cavi (opportuna sezione ) all'armadio generale distribuzione
Pongo i problemi:
realizzata l'equipotezializzazione dell'ambiente in cui verrà messa tale
cabina (es, rete magliata con gettata di cls sopra il solaio esistente e
realizzato nello stesso ambiente il nodo equipotenziale al quale collegare
il centro stella (lato bt) nonché eventuali masse presenti nel locale è
ipotizzabile portare il CT ( ad es. 1G70 ) ad un dispersore (esempio lastre
Carpaneto opportunamente dimensionate o altro ) posto lontano dal locale
suddetto?
(il problema nasce dal fatto che il locale consegna è in un punto in cui non
è ipotizzabile fare l'impianto di terra.
in ultimo quale norma mi prescrive l'uso di quadri forma 4?
Grazie a chi mi potrà aiutare.. nella speranza di poter ricambiare il favore
:-))
Luca

 in ultimo quale norma mi prescrive l'uso di quadri forma 4?
Che io sappia non esiste una norma che impone l'uso di un quadro elettrico
in forma 4. Diciamo che è in funzione delle esigenze impiantistiche, di uso
e di manutenzione. IMHO per esempio il quadro elettrico di un ospedale lo
farei in forma 4, visto che gli interventi di manutenzione debbono avvenire
anche in tensione per dare continuità di servizio, cosi come per una
fabbrica che lavora 24 ore su 24 (se richiesto dal committente).
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

in ultimo quale norma mi prescrive l'uso di quadri forma 4?
Che sappia io nessuna. Se qualcuno sa il contrario lo ascolto.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antenna TV su impianto idraulico

Sapete se esiste qualche normativa che regola il posizionamento dei cavi TV
nei pressi delle tubazioni idrauliche?
Dovrei far passare il cavo dell'antenna nel pavimento del bagno in maniera
perpendicolare ai tubi dell'acqua.
Un collega mi ha detto che questo può essere pericoloso, in quanto
l'appartamento che sto cablando è vicino alla ferrovia, quindi ci possono
essere delle correnti vaganti nell'acqua che, nel punto in cui intersecano
il cavo dell'antenna, possono creare dei fenomeni elettrolitici e portare
alla corrosione del tubo.
Confido nelle vostre conoscenze
Grazie
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:s1YP8.62001$5i1.2...@news2.tin.it...

?!?!?.........C'è chi non si preoccupa di niente e chi si preoccupa
troppo...... IMHO in questo caso non mi preoccupereri per niente.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:s1YP8.62001$5i1.2...@news2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:s1YP8.62001$5i1.2...@news2.tin.it...

Spero che il tuo amico non sia anche un tuo collega, comunque in genere le
correnti vaganti in prossimità delle stazioni ferroviarie sono di natura
polarizzata, cioè sono generate da correnti continue che danno solo disturbi
alle tubazioni metalliche e non ai segnali quali quelli della TV, in ogni
caso la norma CEI 64-8 prescrive la realizzazione dell'anello di CC agli
impianti idraulici proprio per scongiurare anche questi disturbi, per il
resto il problema più grave può creartelo il tubo dell'acqua calda che
converrebbe essere dotato di una maggiore coibentazione.
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: funziona

Ma.... il Ng funziona? è due giorni che non ci sono
messaggi..................
--
Giuliano Beduglio
Biella

E' successo anche a me......ho cancellato il .dbx e ricaricato il tutto e
adesso funziona.