mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ispettori organismi notificati ed DPR 462/01 (Verifiche impianti)

Vorrei un vostro parere sulla seguente cosa.
Il ministero delle attività produttive con circolare del 27/6/02 (Prot.
781191) ha specificato che gli ispettori che lavorano per conto di organismi
notificati per le attività di cui al DPR 462/01 (Verifiche periodiche sugli
impianti) NON possono svolgere attività di progetto, costruzione, fornitura
o installazione di impianti. Tale esclusione, si badi bene, non riguarda lo
stesso impianto su cui andrà effettuata la verifica ma in generale tutti gli
impianti presenti in italia.
A questo punto mi domando quale sarà il livello professionale di tali
ispettori visto che la maggior parte dei tecnici con esperienza
difficilmente rinuncerà al suo attuale lavoro per andare a farne un'altro.
Ho paura che, tranne qualche raro caso, ci troveremo un esercito di
ispettori non all'altezza del loro compito.
Saluti
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:HWCl9.26776$Eu.5...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gru cantiere

il gruista impone di collegare la GRU indipendente dal quadro di cantiere 
ASC, con un M.T.differenziale a parte.da 50A curva D e 0,3A, caratteristica 
A e selettivo. e un pulsante di emergenza a base della GRU.
il quadro cantiere ha il suo pulsante indipendente.
č corretto ciň che vuole?
Grazie 

 è corretto ciò che vuole?
Direi che è molto discutibile...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: un piccolo dubbio

Nella distribuzione dell'energia (nel mio caso in ambito residenziale)
due circuiti a tensione diversa (p.e. il circuito a 24V del
campanello-suoneria e il normale circuito di distribuzione a 220V)
possono coesistere nelle stesse tubazioni? Io ricordo, ma ora non
riesco a trovare sulla 64-8 il giusto riferimento, che se utilizzo per
i due circuiti lo stesso cavo dimensionato come isolamento sul
circuito a tensione più alta posso utilizzare le stesse tubazioni. 
Spero di avere conferma positiva.
Un grazie a tutti quanti mi vorranno rispondere.

circuito a tensione più alta posso utilizzare le stesse tubazioni. 
 
Confermo, e non serve che i due cavi siano dello stesso tipo, basta
che siano isolati per la tensione piu' alta.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:3iahous1bei1j52ss...@4ax.com...


 > possono coesistere nelle stesse tubazioni
Non credo che la deroga se cosě si puň chiamare sia valida per
questo caso. Infatti nel caso specifico il trasformatore deve essere
a doppio isolamento per garantire il massimo di sicurezza per
cui non credo che poi si possa far correre i due circuiti parallelamente,
comunque non ricordo norme che vietino quanto detto.
Saluti Per Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:bz5i9.14907$Hc7.2...@twister1.libero.it...


Non credo che la deroga se così si può chiamare sia valida per


 separazione elettrica dei due circuiti a tensione diversa.
Se il circuito a 24 V deve essere SELV, il relè è un punto critico. Come
giustamente hai detto il costruttore deve dichiarare che tra il circuito di
comando e i contatti ci sia un isolamento equivalente a quello dei
trasformatori di sicurezza, e penso che sarà un'impresa ardua. Ti sarei
grato che ci comunichi i risultati.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Offro programma

Vendo programma per gestione e stampa delle dichiarazioni di conformitą
degli impianti.(Ideale per elettricisti, idraulici ecc.)Archiviazione delle
dichiarazioni e dei documenti allegati (Materiali utilizzati, ubicazione
impianti ecc.). Per ulteriori informazioni: 
Rob...@usa.net

impianti ecc.).
Giuliano ha scritto:
non vorrei sembrare rompi......., ma il NG non č fatto per inserzioni
commeciali, anche se di privati.
In ogni caso di programmi per le dichiarazioni ce ne sono di ben fatti a
prezzi economici. O anche gratuiti.
Potresti dirci le caratteristiche del tuo e magari creare un demo.
ciao
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto protezione antincendio

Ma è obbligatorio in tutte le abitazioni civili? 

 
Ma chi lo dice?????
Giuliano

La lettera G di questa legge
Legge 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti 
relativi agli edifici adibiti ad
USO CIVILE:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di 
utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli 
impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido 
liquido, aeriforme, gassoso e
di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonchč quelli di trasporto, di trattamento, di 
uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente 
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido 
o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, 
di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.

Paola wrote:
:: La lettera G di questa legge
::
::
::
:: Legge 5 marzo 1990, n. 46
Forse dovresti leggerla per intero la legge, prima di dire cose assurde 

 
Sottoscrivo!!!
Giuliano

 
ovvero quei tipi di impianti sono soggetti alla legge, ma la legge non
obbliga a realizzare gli impianti.
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:46261cc0$0$4794$4faf...@reader4.news.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto progettazione cad

scusate se mi intrometto cosě nel NG finora ho fatto solo da spettatore ma
mi serve una mano e spero di ottenere dell'aiuto da qualcuno.
sono un P.I. e dovendo cambiare lavoro devo passare da e-cad (programma di
video grafica) ad auto-cad e non dispongo di notizie in sostanza mi servono
consigli e materiale tipo simboli, blocchi ecc. grazie a chiunque voglia
aiutarmi (Potendo naturalmente) e scusate di nuovo se ho commesso qualche
inesattezza dal momento che non sono abituato a postare.
Gifo

 ha scritto nel messaggio
news:9kgnsh$rj8$1...@news.panservice.it...


Ciao Gifo, io lavoro con Autocad da circa 3 anni e mezzo.
Facciamo progettazione di impianti elettrici, civile ed industriale, non so
bene perň di
quali consigli tu abbia bisogno. Noi utilizziamo Autocad LT 2000 in quanto
non abbiamo
di disegnare in 3 dimensioni. Per quanto riguarda i simboli, ne trovi gia
molti dentro il programma,
se te ne servono di nuovi e personalizzati non devi fare altro che crearli
dentro Autocad.
Noi abbiamo fatto cosě per tutti i simboli elettrici (interruttori, lampade,
prese...).
Se hai bisogno di altre informazioni piů specifiche fammi sapere.
P.I. Pasquini Massimo

P.I. Pasquini Massimo
'Aridaglie con 'sto "P.I." !!! 
Ma possibile che
non si riesca ad usare come si deve nemmeno il titolo professionale ?
---------------------
it.lavoro.professioni
il NG aperto anche ai periti
industriali.
---------------------
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

non si riesca ad usare come si deve nemmeno il titolo professionale ?
cioč:  per. ind.
sandro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PULSANTE DI EMERGENZA CENTRALE TERMICA

In una centrale termica >35kW è stato installato all'esterno l'interruttore
di emergenza posto in centralino con vetro a rompere IP55 ad una distanza di
circa 60cm dal rubinetto di intercettazione del GAS quindi in zona AD C3Z2
nella quale i componenti elettrici devono avere grado di protezione IP44.
E' corretta la mia richiesta di far spostare l'interruttore fuori dalla zona
AD in quanto purche' essendo contenuto in cassetta IP55 quando lo manovro e
rompo il vetro non avro piu' garantito il grado di protezione IP44.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Profibus e pacchi valvole pilotaggio

Buona Pasqua a tutti!
Da tempo leggo il news in maniera... offline e tutti voi mi siete stati
d'aiuto con i vostri post...
Ora vorrei chiedervi un parere... in una cassetta IP65 è possibile inserire
l'elettronica del profibus (schede In/out+slave) e il pacco valvole (non vi
è la presenza di liquidi, solo aria) insieme?
Ovviamente i collegamenti verso l'esterno sono fatti in modo tale da
garantire il grado d'isolamento!!
Spero qualche esperto mi possa dare una mano!!!
Ancora Buona Pasqua
Roberto

 garantire il grado d'isolamento!!
Trattandosi di aria non ravvedo problemi. Gli eventuali rischi potrebbero
interessare solo le persone addette alla manutenzione che possono essere
diverse: uno per la parte elettrica ed uno per l'aria. IMHO è sufficiente
che la cassetta sia accessibile solo tramite chiavi o attrezzi e che sia
indicato tramite targhetta il pericolo di folgorazione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Il 20/04/2003 SCSI ha scritto:
A memoria non ricordo il passo, ti rimando quindi alla norma EN 60204-1 che
affronta bene il problema. Nell'edizione precedente all'ultima, ricordo che
si richiedevano cassette separate, o meglio, esclusive per i circuiti
pneumatici; ma da allora non ho pių avuto modo di adottarla. Ti consiglio
caldamente di consultarla.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

 ha scritto nel messaggio
news:mHMoa.54999$DT4.1...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Grande fanculo agli artisti

corso di restauro dell'opera d'arte:
lezioni su restauro dell'opera moderna e contemporanea:
queste opere d'arte spesso contengono "macchine elettriche": motorini,
lampade, fili, etc. etc.
QUINDI
nell'ottica della conservazione di tale ciarpame unico, la Comunita'
Europea
paga tale Elio Marchegiani (o qualcosa del genere, non ho paura di
fare nomi ma la memoria arriva fin li'), laureato in giurisprudenza e
artista a tempo perso o pieno non so, per tenere tali lezioni in cui,
(UDITE UDITE) poiche' un elettricista non e' preparato per la
conservazione dell'opera d'arte (io direi non e' preparato all'impatto
psicologico con tale ciarpame, ma lasciamo correre) tale individuo
insegna cos'e' un differenziale, cos'e' un conduttore di fase, di
neutro etc.
La pratica consiste nel montare una spina in un classico tripolare con
guaina: fase neutro e terra. In un lato la spina e nell'altro i tre
conduttori NUDI da misurare con un tester per verificare il corretto
montaggio della spina.
E gia' qui, non essendo certamente tali locali classificati, come
"laboratorio elettrico" l'abuso della norma-sicuramente totalmente
sconosciuta all'artista.
Ora pensatevi come alunni di un corso di restauro dell'opera d'arte,
alle prese con due puntali del tester e due fili FASE e NEUTRO
scoperti di fronte a voi da misurare; potreste facilitarvi il compito
prendendo in mano un puntale e il neutro (che tanto e' zero) e toccare
con l'altro puntale la fase che e' 220. Fortunatamente tale
esperimento e' stato intercettato prima del compimento fatale.
Ora la "merda d'artista" di Manzoni si conserva bene perche' e' in
scatola come il pomodoro, pero' queste opere d'arte:
1) un bulldog albino in una stanza con blocchi di giaccio
2) una stanza con volta ricoperta di burro, lastre di piombo nel
pavimento e fornello con pentolino di acqua che bolle e che con il
calore scioglie il burro che dalla volta cola sulle lastre
che uno si chieda come conservarle gia' mi spaventa
ma che insegni anche i rudimenti dell'elettrotecnica mi lascia
totalmente sconvolto.
Simone Orcioni

 esperimento e' stato intercettato prima del compimento fatale.
Non capisco una cosa: gli serve addirittura il tester per controllare di
aver montato bene la spina???
--
Cinghiale

 Cinghiale

 Sono artisti, cosa vuoi capire tu che sei un elettrotecnico??
Eh già, che stupido che sono...
:-)
--
Cinghiale

 Cinghiale

 e faceva molto caldo
[cut]
Saresti cosě gentile da spiegarmela?
--
Cinghiale

 Cinghiale

 sim
ehehehe allora non ero il solo!!!!
cmq anche "berta" non era male! :o)))
ciao!

 wrote in message
8tejat$5eo$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda con risposta urgente ( Per favore )

Domanda da profano e per pura curiosità. Come si calcola la sezione di un
cavo per un motore trifase? La corrente segnata sulla targhetta del motore a
che fase si riferisce? Come si calcola una protezione magnetotermica?
Grazie a chi vorrà rispondermi
PS. Stata tranquilli non sono un elettricista ma un semplice impiegato
quindi non posso uccidere nessuno.

 ha scritto nel messaggio
news:4lG27.559$2v6....@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabine MT

Salve, premetto che sono un installatore da poco in proprio, mi e' stata
fatta una richiesta d'offerta per l'esecuzione di una cabina MT con trafo
250 kVA, vorrei sapere se qualcuno puo' darmi delle dritte per gli
accertamenti preliminari e qual'e' la procedura da seguire in questi casi se
venisse accettata la mia offerta:
Quali denunce vanno fatte e a chi?
Ringrazio chiunque mi puo' aiutare

...


Volentieri. A proposito perchè non ti identifichi? Non so almeno il nome, il cognome e se
vuoi esagerare anche l' indirizzo di posta elettronica.
Cordialmente.
Bruno Aprile.
brap...@tin.it
http://www.biznet.maximizer.com/brunoimpianti

 - Deposito calcoli al Genio Civile
E perchč?

E perchč?
E' necesario ai sensi delle leggi :
1086/71	
64/74
presentare presso il Genio Civile della provincia il progetto completo
degli elaborati tecnici firmato dal progettista e dal costruttore.

-  La corrente di corto circuito trifase nel punto di consegna
- il tempo di intervento delle protezioni
ciao
sandro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione e alimentatore

Per un dispositivo domestico (più o meno un carico resistivo) alimentato in
DC 19V devo trovare un alimentatore esterno da fornire come optional (tipo
adattatore per portatile) o comunque inscatolato) e relativo cavo.
L'alimentatore viene alimentato con tensione di rete (120-260V).
Quali sono le normative da rispettare singolarmente per i diversi
componenti? per poterlo vendere in Europa e USA?
In questo momento ipotizzo: EN60335 per la direttiva BT, en61000 varie per
la ECM
Le potenze in gioco sono per diversi modelli: 140, 270, 532W.
Il mio dispositivo a 19V deve rispettare la direttiva BT per la marchiatura
CE cmq?

 CE cmq?
No. Non rientra nel campo di applicazione (50V-1000V in alternata; 75V-1500V
in continua).
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:vs8nd.40908$Es2.8...@twister2.libero.it...


 avere la CE in casi di bassissima tensione e potenza elevata?
La direttiva BT non obbliga ad utilizzare alcuna normativa ma solamente al
rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Il tuo prodotto non rientra
nella direttiva BT e pertanto non puoi marcarlo CE, in ogni caso puoi
applicare tutte le normative e prescrizioni che ritieni opportune.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi e pompe

salve a tutti e buon lavoro per chi non č in vacanza.
Mi sapete indicare che tipo di cavo deve essere utilizzato per alimentare alcune
pompe (da 5 a 20 KW) per una piscina? Dove trovo il riferimento normativo?
Alcune pompe si trovano in un locale tecnico, quindi presumibilmente
all'asciutto e non accessibili.
Cambia il tipo di cavo se le pompe sono immerse, in pozzetti interrati o altro?
grazie
-- 
Giuliano  Beduglio

 Cambia il tipo di cavo se le pompe sono immerse, in pozzetti interrati o
altro?
Non esiste una tipologia di cavo specifica, vale la regola generale che
riguarda la conduttura (supporto+cavo). Se utilizzi un cavo idoneo
all'interramento (per es. FG7) non sbagli mai.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Mi pareva di ricordare che per le pompe di piscine e fontane va utilizzato il
cavo tipo H07-RNF...
Però non trovo riferimenti normativi
saluti
Giuliano Beduglio


 Però non trovo riferimenti normativi
Non c'è un obbligo normativo specifico. Va da sè che la scelta del cavo è in
funzione di vari fattori. Il cavo tipo FG7 va benissimo ma è riferito alla
posa fissa, per la posa mobile sicuramente un cavo H07RN-F ha ottime
caratteristiche di resistenza, infatti viene utilizzato nei cantieri edili.



Per la posa in immersione permanente in acqua esiste il cavo H07RN8-F
Ambro

Grazie per le risposte,
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta progetto

Un saluto a tutti.
Nel contesto di un intervento di trasformazione di un ambiente con cambio di 
destinazione d'uso il comune chiede il progetto degli impianti elettrici 
prima dell'esecuzione dei lavori.
L'intervento edile č di poco conto ed č soggetto a DIA e non al rilascio 
della concessione edilizia.
Premesso che il progetto sia necessario e dovuto perchč la superficie supera 
i 200mq e l'impianto va rifatto completamente, secondo voi il comune puň 
richiedere il progetto al Committente prima dei lavori oppure l'obbligo 
legislativo č solo che il progetto esista (quindi basta che l'abbia il 
Committente senza darlo al comune)?
Grazie
Saluti

 Committente senza darlo al comune)?
Le fasi di progettazione sono essenzialmente due:
- di massima o preliminare
- definitiva o esecutiva.
Nei LL.PP. esiste la terza fase, ovvero si suddivide tra definitivo e
esecutivo, ma la sostanza non cambia.
La progettazione preliminare è necessaria per ottenere la concessione
edilizia (L. 46/90 art. 6, comma 3) e/o altre autorizzazioni alla
costruzione (per esempio approvazione VV.F. quando prevista ai sensi
del DPR 547/55, art. 37 e DPR 577/82, art .13), contiene i dati
fondamentali per individuare l'impianto elettrico e lo studio di
fattibilità in relazione anche alle altre discipline coinvolte.
La progettazione esecutiva è necessaria per l'installazione
dell'impianto ed i controlli in corso d'opera (L. 46/90 art. 6, comma
1). Il progetto comprenderà l'insieme degli elaborati atti a definire
le caratteristiche dell'impianto elettrico e dei suoi componenti in
ogni suo aspetto.
Tutta la documentazione di progetto deve essere realizzata secondo le
indicazioni della guida CEI 0-2 soddisfando quanto previsto dall'art.
4 del DPR 447/91, che precisa nel comma 4, che si considerano redatti
secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in
conformità alle indicazioni delle guide del CEI.

conformità alle indicazioni delle guide del CEI.
Grazie della risposta, ma quello che io volevo sapere è:
trattandosi di lavori regolati solo da DIA e non rilascio concessione 
edilizia, è lecito che il comune lo richieda per sè tra le varie 
documentazioni oppure no?
Il progetto di massima verrà ovviamente prodotto prima dei lavori, ma l'art. 
4 del DPR 447 non dice che questo vada consegnato al comune... o sbaglio? 
Secondo me è sufficiente che lo abbia a disposizione il Commitente. Questo è 
perchè il comune sta chiedendo un sacco di roba e non tutta è dovuta...

 perchè il comune sta chiedendo un sacco di roba e non tutta è dovuta...
Per la L. 46/90 e DPR 447/91 sono certo della procedura, per la DIA
devo approffondire anch'io il TUE.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: costo impianto centro fitness da 1500mq

Salve a tutti.
Mi hanno chiesto il costo per mq degli impianti elettrici e di
condizionamento di un centro fitness di 1500mq distributi su 2 livelli
(terra e interrato). Il centro fitness oltre ad avere tutte quelle
attività sportive che normalmente vengono praticate, avrà anche delle sale
saune e sale di controllo medico.
Qualcuno può indicarmi il costo al mq di un siffatto complesso,
relativamente agli impianti elettrici e a quelli di condizionamento?
Grazie
Giggiorio
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Cavolo, ti avessero chiesto il prezzo al kg e non al mc avrei potuto
aiutarti !!
:-)
Ciao Igor

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: terra a 90 V

Quesito:
in una stanza con prese tripolari nelle quali però manca il cavo di terra,
come è possibile che il morsetto centrale abbia 90-100 V?
Questo succede su due prese distinte, sulle quali ovviamente arrivano solo
fase e neutro.
Può essere che le prese si siano rovinate (magari a causa dell'umidità del
muro) e creino una specie di partitore di tensione verso il morsetto
centrale?
Sembra assurdo..ma così è.
Grazie


Sicuro che stai misurando una tensione utile?????
Quello che misuri potrebbe essere dovuto anche a tensione indotta,
prova a porre un carico in parallelo al tester
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Neon regolabili - fibre ottiche -illuminazione lineare

Salve ho un problema:
devo illuminare 10 colonne decorative verticali di un retrobanco
bar/pasticceria di altezza variabile da 140 a 238 cm circa.
Da prove effettuate i neon emettono troppa luce vanificando l'effetto
decorativo.
Mi hanno fatto vedere dei reattori elettronici regolabili per neon ma il
prezzo totale credo si avvicini alla fibra ottica e l'affidabilita'?
Ho provato a vedere con fibre ottiche a dispersione laterale ma il
prezzo e' elevato
e l'illuminazione laterale mi pare pochina.
I cordoni natalizi... hanno il difetto della puntinatura delle
lampadine.
L'ideale sarebbe un illuminazione lineare a luce bianca di bassa potenza
, regolabile.
Qualcuno ha una soluzione valida affidabile dai costi sopportabili?
Oppure e' possibile regolare  un impianto multiplo a reattori starter
tradizionale?
Grazie
--
Posted from 
ro...@nameserver.bicnet.it
 [151.99.231.20]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

tradizionale?
No, mi sono interessato in merito.
Per regolare l'intensità di tubi fluorescenti occorre un reattore
elettronico dimmerabile. Mi pare di ricordare che gli Osram Quicktronic
Deluxe  dovrebbero stare sulle 200.000 lire di listino.
Ho visto che il gruppo Legrand comprende un ditta francese che produce
reattori elettronici tra i quali un modello che permetterebbe la
regolazione tramite i classici dimmer per lampade ad incandescenza.
Non ho dati precisi in merito purtroppo.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio




 -potresti utilizzare delle linestre  gli unici inconveniente sono  la luce
gialla e l'elevato consumo .( fammi sapere).-


 gialla e l'elevato consumo .( fammi sapere).-
Ti ringrazio pur non conoscendo tali " linestre " ritengo pero' che
l'elevato consumo e la luce gialla me ne impedirebbero l'utilizzo.
--


 Ciao Andrea
 
Ciao conosco i tubi neon per insegne , il fatto che mi porta a non
utilizzarli e' che lavorano ad alta tensione . Vorrei evitare i cablaggi
AT ed i "tubi speciali" ordinabili esclusivamente su misura.
Comunque grazie.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica: un consiglio

Salve a tutti,
sto realizzando il quadro elettrico per una centrale termica.
Sono presenti 4 caldaie che lavorano in cascata con la loro centralina di
regolazione.
Ogni caldaia ha, sulla tubazione dell'acqua calda, il proprio termostato di
sicurezza ed il pressostato di sicurezza.
Mi sto chiedendo cosa deve provocare l'intervento di un termostato o di un
pressostato:
- blocco il funzionamento della caldaia interessata o di tutte?
- interrompo contemporaneamente l'afflusso del gas per la caldaia interessata o
per tutte?
L'intervento di una sicurezza mi deve staccare il contattore di alimentazione
della caldaia, devo utilizzare qualche accorgimento particolare?
Grazie
-- 
Giuliano

pressostato:
Mi sembra che dovrebbe dirtelo il termotecnico.
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autofficine

Le autofficine sono soggette a progettazione sempre?

 Le autofficine sono soggette a progettazione sempre?
Si se,
- superano i 200 mq, oppure, se hanno superficie inferiore,
- se hanno una fornitura minimo di 1,5 kW e sono soggette prevenzione
incendi o hanno delle zone classificate con pericolo di esplosione.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra dei compressori in cantiere

Salve a tutti, volevo sapere se i compressori usati nei cantieri vanno 
collegati a terra e perché?
Grazie 


Intanto:
- che compressori?
- come sono alimentati?

 ha scritto nel messaggio
news:dc6bc7db-b44c-4d6c...@k8g2000yqn.googlegroups.com...


Hai ragione, intendo compressori alimentati da motore a combustione interna
per usi tipo motopicco o simili

 per usi tipo motopicco o simili
Quindi senza generatore elettrico... se è così non c'è alcun motivo di
collegarlo a terra.

 ha scritto nel messaggio 
news:f2830f9b-279f-4486...@s20g2000yqh.googlegroups.com...

Quindi senza generatore elettrico... se č cosě non c'č alcun motivo di
collegarlo a terra.
e nel caso di generatore elettrico perchč si deve collegare a terra?

 e nel caso di generatore elettrico perchè si deve collegare a terra?
Anche qui dipende dal sistema elettrico, non è detto che sei obbligato
a collegare a terra, per l'uso previsto può essere anche isolato da
terra.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazione

Ciao a tutti vorrei un informazione
Sò benissimo che ci sono in commercio dei quadri elettrici completi di
interruttori magnetotermici differenziali e prese CEi di servizio da
installare provvisori sui cantieri; e ci sono anche i cosiddetti quadetti
piccoli portatili da cantiere che usano comunemente i piccoli artigiani.
Tutti questi tipi di quadro sono in vendita muniti di dichiarazione di
conformità.
La mia domanda è
Può un installatore di impianti elettrici civili ed industriali acquistare i
singoli materiali e cablare per uso proprio o per vendita il quadro da
cantiere?
Basta una semplice dichiarazione di conformità?
Serve anche la prova di isolamento per i quadretti di tipo monofase potenza
massima 16A?
Faccio questa domanda perchè in merito ha trovato parecchie discordie
Ringrazio anticipatamente
email 
ivano...@tin.it

 email 
ivano...@tin.it
Per evitare i pareri discordi basta leggere le norme relative.
Saluti, Mauro.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software

Ciao a tutti,
mi sto accingendo ad acquistare un software CAD elettrico, ma non ho
sufficienti opinioni per muovermi meglio fra quelli offerti in rete.
Un' amico mi ha consigliato lo SPAC, a fronte di un prezzo 'onesto' e
di potenzialità d'uso.
Voi che ne dite?
G.

 ha scritto nel messaggio
news:2933e5d1.04051...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Convenienza consegna in bassa o media?

Da colloqui con Enel, abbiamo capito che adesso possiamo avere fino a 200kW
per utente anche in bassa tensione.
Da un punto di vista economico sapreste voi stabilire un limite di
convenienza (in base al costo energia, costo cabina, costo manutenzione) al
di sopra del quale è consigliabile realizzare un cabina autonoma?
(Naturalmente se servono >200kW in unica consegna siamo obbligati...)
Ciao. GRazie.

 ha scritto nel messaggio
news:40yad.24406$B06....@news.edisontel.com...

Un conto economico preciso nessuno potrebbe farlo meglio dell'Enel, ma
dubito che siano disposti a farlo. Io direi, in modo abbastanza
approssimativo, circa 100kW sono il limite al di sopra del quale conviene la
cabina. Fattore determinante può essere la necessità di aumentare la potenza
impegnata successivamente. Non solo per la disponibilità di potenza, ma
anche per il costo che l'operazione comporterebbe. In bassa tensione ogni kW
in più costerebbe circa 80-90 euro.
Ti posso dire, per esperienza, che un mio cliente si era fatto convincere da
consulenti Enel ad eliminare la cabina e passare alla bassa tensione con una
fornitura da 150kW. A distanza di due anni, visti i costi nettamente
superiori, ha deciso di ritornare alla cabina e dismettere la fornitura in
bassa tensione. Nel complesso circa 25.000 euro buttati al vento ( circa
13000 per la fornitura in bassa tensione ed il restante per la media).
Cordiali saluti
Tullio Petroccione

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help, please!





Buongiorno a tutti,


volevo richiedervi un'informazione visto che qui 
gli esperti siete voi!


Potete recuperarmi in qualche modo il numero di 
telefono o l'indirizzo della ditta "Terraneo" di Milano o 
provincia?


Purtroppo non so nemmeno dove sia ubicata e dovrei 
reperire delle informazioni per un amico.


Spero mi possiate essere d'aiuto,


Grazie 


Carlo



 d'aiuto,GrazieCarlo
Se intendi la ditta LT Terraneo, quella dei citofoni, è stata rilevata
dalla BTicino.
Ambro.

"Della Mea Carlo" ha scritto nel messaggio
<000801c0c9b0$73e21f80$5952623e@carlo>...
Buongiorno a tutti,
volevo richiedervi un'informazione visto che qui gli esperti siete voi!
Potete recuperarmi in qualche modo il numero di telefono o l'indirizzo della
ditta "Terraneo" di Milano o provincia?
Call Center "Servizio Clienti " 199.145.145

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ancora sulle fluorescenti...

La linea di alimentazione di un gruppo di lampade fluorescenti, non
rifasate, costituisce un carico induttivo: all'interruzione della sola fase
il differenziale a monte potrebbe intervenire.
Quindi la soluzione č usare un interruttore bipolare...
il mio dubbio č:
- č necessario usare un contattore per il comando della linea?
- se uso un semplice interruttore di tipo 'civile' a parete, bipolare, puň
essere da 10A (avendo un magnetotermico In=10A a monte) o devo usarlo con
corrente nominale superiore?
Grazie.

...    :-(     ...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Trasformatori e sistema di distribuzione

Avrei un quesito da porvi:
ho un trasformatore che ha un secondario trifase a stella con il centro
stella non collegato a massa. La tensione di uscita è 400V. Le tre fasi si
chiudono su un carico trifase. Suppongo di cortocircuitare una delle fasi
con la massa (PE) e di interrompere la fase dal punto di ctocto in avanti
(verso il carico). Qual è la tensione concatenata tra le tre fasi? E qual è
la tensione tra una delle due fasi buone e la massa?
Se invece il ctocto non interrompe la fase?
1° caso:
---| |-------------------LOAD
---| |-------------------LOAD
---| |------PE               LOAD
   Trafo
2°caso:
---| |------------------LOAD
---| |------------------LOAD
---| |----|-------------LOAD
             |--PE
Grazie a quanti vorranno darmi delle indicazioni
Ciao a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:9031bk$5dn$1...@serv1.iunet.it...


 wrote in message
97551490...@tango.comm2000.it...


 Emanuele
Ciao
Nicola

 Questo per ovvia sicurezza delle persone in primo luogo e dell'impianto.
OK, ma il fatto che i CPI mi segnalino che c'è una riduzione del livello di
isolamento non mi garantisce dal fatto che l'operatore schiatti attaccato
alla macchina perchè non si è preoccupato di controllare l'isolamento!!
Comunque ci sono i CPI.
Grazie ancora.
Ciao
Emanuele

 Spero che questi disegnini siano venuti bene.
se vuoi fare disegnini devi farli con un font non proporzionale (es.
courier)
altrimenti lo vedono bene solo quelli che usano il tuo stesso font.
io uso courier e vedo l'omino con le gambe indipendenti dal corpo. :)
sim

 ha scritto nel messaggio


 ha scritto nel messaggio
news:xZPY5.74035$hk4.2...@news.infostrada.it...


Giustissimo; purtroppo nn avevo capito che il trafo nn aveva il neutro;
scusa!
Chissà che penserbbe il mio prof di impianti se mai un domani riuscisse a
leggere questa risposta :-((
Grazie x le delucidazioni;
Scintill@'82

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gas di città pressione

secondo voi quanto è la pressione relativa del gas distribuito in città
(metano)?

 ha scritto nel messaggio
news:2uHcb.121654$hE5.4...@news1.tin.it...


dovrebbe non superare 8 o 10 mbar
ciao K
"Hito®" <vibo...@tin.it-remove> ha scritto nel messaggio
news:bl7jm2$tda$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 in anzi tutto ciao
epoi ti volevo dire che in certe città penso che sia elevarisiima cioè in
ogni città è diversa no? ciaooooooo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione pubblica

Ciao,
ho bisogno di un vostro consiglio,
il comune dove risiedo mi ha chiesto di realizzare un troncone di
illuminazione pubblica, e fin qui tutto bene, durante il corso dei lavori mi
ha chiesto di rifare un vecchio quadretto e di inserirlo all'interno del
vano contatore del mio quadro, e fin qui nessun problema. Vengo al dunque in
fase di realizzazione del mio quadro sono andato a verificare le linee
installate con l'elettricista comunale e ci siamo resi conto
dell'impossibilità di risalire alle lunghezze delle linee, a questo punto
come mi consigliate di muovermi, vi è già successo qulcosa di simile
(premetto che sarà quasi impossibile chiedere al comune la sostituzione
delle linee esistenti)
Ciao e grazie a chiunque vorrà aiutarmi

"p.i. possotto" <poss...@Libero.it> ha scritto nel messaggio
news:KANub.127321$vO5.4...@twister1.libero.it...

E quindi? Qual'è il problema della mancata conoscenza della lunghezza dei
cavi?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:mN%ub.133015$e6.47...@twister2.libero.it...

I problemi sono: conoscere la Icc min a fondo linea e la caduta di tensione,
in poche parole la coordinazione tra le protezione, le condutture ed il
carico

 carico
Ok. la Icc min a fondo linea non è necessaria se i circuiti sono protetti
dalle sovracorrenti; se non si vuole realizzare la protezione dalla
sovracorrenti (amissibile trattandosi di circuiti luce) e non si dispone dei
dati per effettuare i calcoli, si effettuano delle misure a fondo linea.
P.S.
Non centra con il tuo post, ma trovandoti nel NG dei periti industriali ti
consiglio di utilizzare l'abbreviazione del titolo "per. ind." determinata
dal Collegio Nazionale e non "p.i." che non esiste.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NO CEI 31-30 x P<35kW

Dove posso trovare il riferimento legislativo dove non devo classificare
secondo la Cei 31-30 se ho caldaie con Pn<di 35kW (30.000 kcal).
Grazie,
MR.


Norma CEI 31-35 pag.3.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora DPR462

Ho un'altra richiesta per il 462
Cosa succede se s'invia in ritardo i moduli per la trasmissione di
conformità per gli impianti di terra al ISPESL e ARPA?
Qualche multa? 
(oltre pagare i 30 euro secondo tariffa ISPESL e allegata al modulo)
Si tratta di un bar, la dico ha data 10/11/07,
l'obbligo sussiste se non ci sono lavoratori subordinati?
Grazie
Andrea


Nella pratica, non succede niente, a meno che tu non "incroci" il tecnico 
puntiglioso.
Tu invia tutto ciò che è da inviare senza "evidenziare" il ritardo, e vedrai 
che non riceverai nessuna multa o comunicazione.
L'unica accortezza sarà quella di richiedere la verifica periodica a 5 anni 
dalla data di rilascio della 
di.co
., e non dalla data di invio 
all'ASL/ISPESL.
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Forno da panificazione a GPL

Salve a tutti.
Devo progettare l'impianto elettrico di un forno da panificazione che
utilizzerà 3 forni da 95000 kCal/h cadauno alimentati a GPL.
L'ambiente è di circa 120 mq alto 3.
Al momento ho una dichiarazione del costruttore circa la rispondenza a
varie normative tra le quali la 90/396/CEE (che è stata recepita dal
DPR 661/96).
Ora so che per il metano c'è una semplificazione (variante V2 della
CEI 31-35) per cui basta che sia assicurata la corretta ventilazione e
posso fare un impianto "standard".
Purtroppo so anche che tale variante non si applica al GPL.
Devo fare la classificazione ?
Se sì come posso valutare il diametro del foro di guasto ?
MazE


Il GPL è una brutta bestia e non c'è alternativa alla
classificazione... Diciamo che non ti devi occupare dei forni dato che
sono marcati CE e quindi dichiarati conformi al DPR 661/96, ovviamente
chi li ha installati si dovrà preoccupare di rispettare tutte le
prescrizioni previste nel manuale d'uso e manutenzione. Pertanto devi
occuparti della parte di adduzione del gas, per esempio considera una
SE rappresentative come la valvola di sezionamento.

 Se sì come posso valutare il diametro del foro di guasto ?
Se non ricordo male per diametro della tubazione del gas < di 150mm il foro 
da considerare è pari a 0.25 fonte CEI 31-30 ecc. ecc. 

 ha scritto nel messaggionews:27f918db-96ed-4593...@r34g2000vba.googlegroups.com...

Si, per tubazioni filettate realizzate a regola d'arte secondo UNI CIG
puoi tenere conto anche 0,1 vedi note su guida CEI 31-35.

puoi tenere conto anche 0,1 vedi note su guida CEI 31-35.
Grazie mille.
Verificando sul numero di 11/2004 di TN ho visto una risposta ad un
quesito simile al mio (pagina 15 "Centrali termiche"), che poi rinvia
ad un diagramma di flusso sul numero 4/2004.
Che ne pensate ? 
Niente di nuovo rispetto a quanto mi dite ?
E approfitto: se la tubazione giunge nel locale dall'esterno o altro
locale non comunicante (murata entro guaina penso), devo considerare
solo le giunzioni filettate o flangiate dall'ingresso nel locale fino
all'apparecchio ?

 all'apparecchio ?
Devi considerare le possibile sorgenti di emissione sia interne al
locale che esterne al locale ma pertinenti.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Codice materiale

Secondo il vostro parere come devono essere siglate gli interruttori
fotoelettrici, denominati anche fotocellule, ovvero qual'è la lettera di
codifica secondo la CEI 3-34. E quindi quale segno grafico utilizzare?
---
Ambro

 wrote in message 3A12E638...@tin.it...





Secondo la Din 40719 diventata poi CEI 3-34, la lettera di riferimento è B,
"trasdutto di misura, tastatori termoelettrici, celle fotoelettriche
ecc.ecc.
Per la simbologia grafica, non esiste standard, io ho inventato un simbolo
seguendo un catalogo Telemecanique e un vecchio catalogo che non mi ricordo.
Comunque è un quadratino, barrato in mezzo, due linette di alimentazione cc
da una parte e un transistor dall'altra, fuori dal quadrato due frecce una
in un senso una nell'altro indicanti il fascio luminoso.
Lo stesso problema esiste con i rilevatori di prossimità induttivi,
capacitivi e magnetici.
Ciao Andrea

 Ciao Andrea
Grazie per le risposte.
Per i sensori di prossimità mi sembra corretto usare la lettera S, e per il
simbolo uso il simbolo con codifica CEI/IEC 02-13-06, che è un quadrato ruotato
di 45° con all'interno due line poste su di una diagonale.
Io lo rilevato dal libro di DAL MAS edito dal CEI.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Utilizzo del neutro in Francia

Salve a tutti, mi chiamo Andrea Bottazzo ed ho un quesito da un po' di mesi
a cui non ho ancora saputo dare una risposta. In Francia, nel caso di linee
di distribuzione trifase, viene utilizzato il neutro ?
La domanda pu? sembrare stupida, ma sembra che solamente in Francia, le
installazioni elettriche trifase non vengano dotate di neutro, per cui nelle
macchine che progetto, sono costretto ad utilizzare autotrasformatori per
alimentare componenti interni monofase, quando potrei benissimo "attaccarmi"
tra una fase ed il neutro. Questo porta, ovviamente, ad un incremento del
prezzo delle macchine.
Non so dove andare a cercare una qualche normativa od a chi chiedere. Potete
darmi qualche dritta ?
Saluti
Andrea

 wrote in message
8aov3l$4dl$1...@nslave1.tin.it...


La norma CEI EN 60204-1 non vieta l'uso del neutro.
Ciao. Michele.

La norma EN 60204-1 III ed., in quanto norma europea, riporta le deviazioni
comuni e le deviazioni nazionali.
Hai provato a leggerle?
Saluti.
sg



Non mi risulta che in Francia non si usi il neutro. Costruiamo da anni
quadri elettrici per macchine che vanno a finire da quelle parti e non ho
mai avuto problemi.Semmai ho visto che i francesi usano interruttori
sezionatori con fusibile anche sul neutro. Non mi sembra che le norme
vietino l'uso del neutro, piuttosto lo sconsigliano a quanto ne so.
Per la mia modesta esperienza finora ho trovato sistemi trifasi senza neutro
in Germania e in Irlanda
ma per il resto il quadripolare si usa più o meno ovunque anche se, ripeto,
sarebbe da evitare il più possibile.
Ciao.Claudio.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Grado protezione quadri automazione e norma ...

considerando che il quadro elettrico va posizionato
all'interno di un locale tecnico "chiuso"
si puň adoperare un protezione "minima" IP44?
in effetti il contenitore č IP65 ma sullo sportello
sono applicati selettori, spie, timer, ecc
che rendo difficile mantenere il grado IP55
a quale norma dovrei fare riferimento per il grado "minimo"?
grazie a chiunque risponda
ciao, zef

 a quale norma dovrei fare riferimento per il grado "minimo"?
Non mi risultano norme che impongono in generale dei gradi minimi di
protezione. Era richiesto dalla edizione precedente della norma CEI
EN60204-1 il grado minimo IP55, nella edizione in vigore č stato giustamente
corretto in: i componenti devono avere un grado di protezione idoneo
all'ambiente di installazione previsto. E questo vale anche per gli
impianti. Quindi bisogna prima valutare dove devo posizionare il quadro, se
sono soggetto a normativa specifica, se č un luogo con pericolo di
esplosione o un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, chi puň avere
l'accesso al quadro, ecc. ecc. ecc.
Nel tuo caso per esempio, ipotiziamo che installi il quadro all'interno di
un locale dedicato normalmente chiuso a chiave il cui accesso č dedicato
solo a personale qualificato. Bene in questo locale potresi installare anche
un quadro con IP 00 con barre nude a vista.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 un quadro con IP 00 con barre nude a vista.
ti ringrazio tantissimo,
mi è stato richiesto di specificare la norma di riferimento
allegandola alla certificazione ....
oggi sembra che "il difficile" stia nella burocrazia,
come se le conoscenze tecniche sia in secondo piano!
ri-grazie e ciao, Zef
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cerificazione ex-i

sto cercando un sito dove si possono reperire le certificazioni delle
apparecchiature a sicurezza intrinseca per le zone 1 e 2
di organi internazionali CESI, PTB, INIERIX, DEMKO, BASEEFA, KEMA, ecc
grazie a chi mi sa rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cancello elettrico





Ho relizzato una riparazione su un cancello elettrico 
scorrevole tipo porta a soffietto e mi è sorto un dubbio: in apertura le 
fotocellule non hanno nessun effetto, mentre in chiusura invertono il senso di 
marcia (fanno riaprire il cancello). Ora mi chiedevo se nel momento in cui si 
apre il cancello e qcn ci si trova appoggiato rischia di essere schiacciato nel 
"soffietto" senza alcuna possibilità di fermare il moto del cancello se non 
entrando nel garage e premendo il pulsante di stop. Che fare? Lasciare tutto 
così com'è o prendere provvedimenti? Se si quali? 


Un'altra domanda: è obbligatorio installare il lampeggiante 
esterno?


-- 
Con i migliori 
saluti,         Giuseppe 
Russi.







I cancelli elettrici devono essere realizzati a norma UNI 
8612.


A memoria ricordo che devono essere previsti almeno due 
sistemi di sicurezza in grado di interrompere il moto.


Tuttavia devo andare a rileggere la norma per rinfrescarmi le 
idee.


 


Saluti.


Mauro.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadri inox

Qualcuno tempo fà aveva chiesto informazione su costruttori di quadri
inox.
Mi scuso per il ritardo.
Ho visto in Intel 99 che anche la Gewiss li costruisce.
Un altra indicazione:
ILINOX srl ( Parma ) - Tel. 0521/813620-29.
Saluti.
Bruno.

 Prova con Lengrand rapporto qualità prezzo molto buono
Saluti
ENNIO

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: MONTANTI





Salva, io avrei un'altro dubbio sui 
montanti.


Contatori enel posti in sala 
contatori.


Da sotto ogni contatore appartamento c'è il 
montante che va diretto


in appartamento (senza protezione a monte) in cavo 
N07V-K con


tubazione propria (non condivisa).


Da sotto ogni contatore linea in derivazione (con 
il montante) per alimentare i garage


di ogni appartamento con protezione a monte (MTD) 
tubazione in pvc


unica e cavo FG7 o N07V-K identificabili con 
targhette.


Domanda : secondo voi va messa la protezione anche 
del montante che in 


                 appartamento.


 


Saluti


Favaro Per.Ind. Paolo






 

FP ha scritto:



Salva,
io avrei un'altro dubbio sui montanti.
Contatori
enel posti in sala contatori.
Da
sotto ogni contatore appartamento c'è il montante che va diretto
in
appartamento (senza protezione a monte) in cavo N07V-K con
tubazione
propria (non condivisa).
Da
sotto ogni contatore linea in derivazione (con il montante) per alimentare
i garage
di ogni appartamento
con protezione a monte (MTD) tubazione in pvc
unica
e cavo FG7 o N07V-K identificabili con targhette.
Domanda
: secondo voi va messa la protezione anche del montante che in
                
appartamento.
 
Saluti
Favaro
Per.Ind. Paolo


Io metterei un differenziale+magnetotermico con delta I=0,3 A selettivo
appena dopo il contatore.

        Ciao

--

 

            
(\___/)

            
(o\ /o)

           
/|:.V.:|\

           
\\::::://

        -----`"" ""`----- 
Gabriele Tacchi

www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: comandi su touch screen per automatismo

Buona sera!
Visto che sono riuscito sempre ad ottenere risposta ai quesiti che ho
proposto nei tempi passati, spero non mi deluderete ora ;-)
Sto costruendo un automatismo, un robot a 2 assi dove questi, per il
movimento manuale, vengono pilotati da pulsanti virtuali posti su di un
pannello touch screen.
Per evitare problemi legati a questo tipo di sistema di comando (blocco del
pannellino, magari quando il comando è in corso e conseguente danno alle
apparecchiature!), ho introdotto un pulsante di abilitazione dei movimenti e
il rilascio del pulsante determina l'immediato arresto del movimento.
Domanda: E' giusto il sistema da me progettato? Devo inserire selettori
"normali" per i movimenti?
Ringrazio in anticipo e buona sera!
Roberto

 ha scritto nel messaggio
news:fRvM7.180491$sq5.8...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nodi e Subnodi in Gruppo 1

 Subnodo n°2 prese dicorrente all'interno zona paziente.
Grazie infinite.

 Subnodo n°2 prese dicorrente all'interno zona paziente.
La sequenza e definizione corretta è:
- collettore di terra condomniale -> collettore di terra ambulatorio
medico -> Nodo equipotenziale locale gruppo 1 -> subnodo -> massa
estranea

Grazie, Mike e questo newsgroup sono insostituibili!
aggiungo un paio di dubbi miei personali...porta pazienza!
Se la zona paziente è vicino ad una porta, quest'ultima la riduce o
vale la regola del filo teso in qualche maniera?
Un Subnodo può contenere una massa di un corpo illuminante ed una di
una presa?
ovvero,
Le masse di uno stesso subnodo devono essere di tipologia omogenea
oppure basta fare un raggruppamento di zona facendo attenzione a
collegare al nodo con cavo della sezione maggiore?
Ciao.

 collegare al nodo con cavo della sezione maggiore?
Possono essere eterogenee, ovviamente il PE sarà dimensionato per
quella peggiore (massa estranea)

Grazie...ancora. Anche del link.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Condutture e luoghi MARCI

Salve a tutti,
leggendo la Norme CEI 64-8 quinta edizione mi è venuto un dubbio sul tipo di
condutture ammesse per i luoghi MARCI.
In particolare faccio riferimento all'articolo 751.04.2.6 della suddetta Norma:
infatti non mi è chiaro se posso utilizzare una conduttura realizzata con:
tubazioni parte incassate e parte interrate con all'interno uno o più cavi
multipolari (FROR o FG7), SENZA conduttore di protezione, il conduttore di
protezione è posato separatamente all'interno della stessa tubazione mediante
una treccia di rame ISOLATA di adeguata sezione.
La conduttura attraversa luoghi  MARCI e luoghi ordinari fino ad alimentare una
centrale termica, lungo il suo percorso incontra pozzetti e cassette di
derivazione, ma non viene mai interrotta.
Grazie,
saluti
--
Giuliano  Beduglio

 derivazione, ma non viene mai interrotta.
IMHO hai sempre una conduttura del gruppo 1 e quindi intrisecamente sicura
ai fini dell'innesco e della propagazione dell'incendio.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Infatti e quello che penso anche io,
grazie, saluti
Giuliano Beduglio