Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione omessa

Se io commissiono ad una ditta abilitata la posa di un certo numero di 
centri luminosi per illuminare un cortile, opera per la quale � richiesto di 
derivare l'impianto da realizzare da una dorsale esistente e appartenente ad 
un impianto che non possiede la dichiarazione di conformit�, pu� 
l'installatore rifiutarsi di rilasciare la DDC per il lavoro che ha svolto 
lui facendo leva sul fatto che il resto dell'impianto non possiede la DDC?
Grazie
Stefano 

 Stefano
No. Deve fornire in ogni caso la dichiarazione di conformità. Se
l'impianto esistente non è a norma deve segnalarlo al cliente e
adeguarlo, altrimenti deve rinunciare al lavoro. Se invece realizza
l'ìintervento deve rilasciare la dichiarazione di conformità nella
quale dichiara che il suo intervento è compatibile con l'impianto
esistente. Ovviamente la sua responsabilità è limitata solamente
all'intervento dichiarato.

 all'intervento dichiarato.
Anche se questo appare ovvio all'installatore, io scriverei nelle note
della DDC quali sono le presunzioni fatte. Se ovviamente stanno in
piede. Ad esempio, senza DDC dell'impianto esistente, come posso
presumere che una linea di alimentazione sia adeguatamente protetta ?
Per prudenza, dovrei quindi munire il punto di connessione di una
protezione adeguata alla sezione dei cavi che sto usando. E scrivere
nella DDC che il cliente deve fare verificare/certificare (a sue spese)
che il collegamento a monte sia adeguatamente protetto.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 che il collegamento a monte sia adeguatamente protetto.
Non può fare un discorso del genere, si torna sempre al discorso di
prima... L'installatore qualificato che esercita un'attività riservata
per legge NON può NON sapere lo stato dell'impianto esistente a monte
e/o a valle.

 e/o a valle.
Che facciamo, tira e molla ? :-)
Certo che non posso sapere lo stato dell'impianto esistente a monte!
Esempio, l'impianto ENEL, tanto per farle un'esempio.
Se un cliente mi da' da fare alcuni locali di un magazzino, e mi dice:
quei due cavi che escono dal muro, sono il suo punto di partenza. Io gli
chiedo prima la DDC dell'impianto fino a quel punto. Se mi dice che non
c'e' o non me le da', mi limito a dirgli che gli metto differenziale e
magnetotermico subito su quel punto, altrimenti ciao. Ma non sono tenuto
ne' a "non fare" l'impianto per la mia parte, ne' a rifiutare la DDC ...
perche' mancherebbe quella dell'altra parte.
Io sono responsabile di quello che ho fatto nei locali "a me assegnati".
Punto. Che dall'altra parte del muro ci sia ancora il cliente o ENEL,
non mi ha da' interessare.
In caso contrario, mi indica il numero dell'articolo specifico che violerei.
Un cliente puo' anche decidere di far fare la parte a monte in altro
tempo, da altro elettricista. Non riguarda il primo installatore, che ha
da garantire solo il suo impianto.
I problemi che invece lei afferma si hanno quando manca la "separazione
fisica", come l'utilizzo di canaline comuni, oppure l'installare nello
stesso locale (piu' che altro il problema, e' che nel caso di incidente,
diventerebbe una prova di discolpa a carico dell'installatore quella di
indicare quale era la "presa" colpevole, insomma meglio evitare di
trovarsi in "difensiva").


 da garantire solo il suo impianto.
Deve garantire il suo senza ombra di dubbio, ma deve essere anche
compatibile con l'impianto esistente, ovvero bisogna conoscerlo,
ovvero verificarlo se manca la documentazione idonea. Se l'impianto è
semplice la conoscenza sarà rapida e la soluzione banale, se
l'impianto è complesso ci vorrà una verifica più approfondita e la
soluzione sarà più articolata.

 soluzione sar� pi� articolata.
Mi pare eccessiva la pretesa che lei espone.
Io chiedo al committente che cosa vuole alimentare, e le altre
informazioni che mi servono sulle condizioni di utilizzo dei locali. E
replico con una preventivo/progetto/preventivo/offerta dell'impianto
indicando anche i requisiti dell'alimentazione a monte.
Perche' devo intestadirmi a verificare che l'impianto a monte soddisfi i
requisiti necessari ?
Esempio, non e' la prima volta che un cliente incarica di fare
un'impianto domestico compatibile per una portata di 6 kW ed il
contatore e' ancora contrattualmente limitato a 3 kW.


 contatore e' ancora contrattualmente limitato a 3 kW.
E questo è un esempio che non centra nulla...