Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scarica elettrica

Salve, come è possibile che avendo avuto un contatto fisico con due
conduttori sotto tensione (400 Volts) l'interruttore magnetotermico
differenziale al quale faceva capo la line trifase e attraverso la quale ho
avuto la bruttissima esperienza di restare folgorato da una quasi mortale
incidente .
l'interrutore, un 4x25A. idn 0,030 nuovo.Faccio presente che indossavo
scarpe di gomma, per cui non credo che fosse stato possibile  chiudere il
circuito a terra ....praticamente.
Non ho studiato molto alcuni punti teorici della materia
Possibile che io stesso abbia fatto da carico resistivo ed il salvavita non
è intervenuto perché non si trattava di una dispersione di corrente bensì di
un carico ?
Non so se anche a te sia capitato di restare folgorato dall'elettricità,
spero di no ma, purtroppo il momento del coglione capita, complice anche la
fretta e quindi, sono vivo per miracolo.
Una persona che mi vide in quell'attimo corse ad aprire  manualmente
l'interruttore dell'enel, il quale era il più vicino.Durò 4 5 secondi e mi
sembrarono un'eternità.La corrente ebbe una via di fuga sulla mia mano
sinistratra; la trapassò tra l'indice ed il pollice.Al termine di quei
secondi  mi venne per un attimo in mente un'allontanamento dalla vita, una
senzazione che se tragicamente sarebbe durata qualche altro secondo in più,
questo non lo stareste leggendo.

Sarebbe meglio conoscere il tipo di sistema (TN-TT?)
Ciao e in gamba!
Fabrizio Callarinci ha scritto:


Il differenziale ha fatto il suo lavoro dato che non c'č stata nessuna
dispersione, se non avevi le scarpe di gomma, ma bensě di cuoio,  avresti
preso una scossa per un tempo breve e sarebbe intervenuto il differenziale.
Le scarpe in gomma servono solo per i contatti diretti su una sola fase.

 circuito a terra ....praticamente.
L'interruttore differenziale interviene se ci sono delle dispersione nel
circuito verso terra. Toccando due fili a potenziale diverso, ed essendo isolato
da terra, la corrente transitando nel tuo corpo si è richiusa sul generatore
(linea di alimentazione). Per il differenziale tu potevi essere un carico
qualsiasi ed ha svolto correttamente il suo compito rimanendo chiuso.
Il differenziale serve per la protezione contro i contatti indiretti e non
diretti, come nel tuo caso.
---
Ambro


Alla tua domanda ti sei risposto da solo, proprio perchè sei stato a
contatto con due conduttori non è scattato il differenziale ,se fosse stato
con uno solo non l'avresti nemmeno presa la scossa visto che eri isolato. A
me capitò invece di prenderla con un conduttore e non avevo scarpe in gomma,
eil differenziale non scattò neppure; facendo il test il differenziale
funzionava ,ma da allora non mi fido più. Ciao...Antonio

 wrote in message
oBAQ5.64455$BF.22...@news.infostrada.it...




Be', c'è una remota possibilità di toccare due fili insieme, ma dubito che
sia il tuo caso come hanno inteso tutti gli altri; forse avrai toccato una
fase, nn due?!
Allora hai toccato un filo ad un potenziale di circa 231V (323sen*w*t  per i
+ pignoli!)
Suppongo anche che nn l'avevi mai presa prima...be, anch'io, smanettando con
la corrente le prime volte è stata un'esperienza abbastanza drastica, ed il
bello e che anche se è installato un differenziale da 0.03, su 10 volte, è
scattato solo 3 volte!
Bè ora che c'ho fatto quasi l'abitudine, mi sono accorto come le prime volte
nonostante l'elevato spavento, le correnti che "mi attraversavano" nn
arrivavano neanche a 15 mA!!!
(nn ci crederete ma c'ho messo il tester in serie, naturalmente x poco tempo
e con la mano destra!).
Le norme CEI (23-3) ,dicono chiaramente che un differenziale da 30 mA fino a
15mA nn deve intervenire, tra 15mA e 30mA può o nn può intervenire, quindi
con una corrente
di 30 mA che già dopo 1 sec provoca la tetanizzazione del muscolo, ci può
sembrare elevatissima mentre il diff.potrebbe anche nn accorgesene !
mi pare questo ciò che ti è successo, cmq, volevo almeno rassicurarti che
con le scarpe di gomma nn ti succede niente, nn ti preoccupare, che nn
morivi!, magari poi avrai accusato anche difficolta respiratorie, ma te lo
dico io, è solo x la paura!!!
E poi, mettiamo il caso che io nn c'avessi azzecato, ovvero la tua mano è
stata realmente sottoposta ad una differenza di potenziale di 400V, nn è che
la cosa sia tanto tragica eh!
Al massimo potresti bruciacchiarti leggerissimamente il pollice, ma niente
di +!, Il cuore che è l'organo + sensibile e che più teme la corrente
elettrica, era da tutt'altra parte, se il circuito si è richiuso sulla tua
mano stessa.
Cmq fai attenzione lo stesso!
Bè naturalmente ti invito a fare sempre + attenzione (già sono poche le
xsone che frequentano questo ng !!  ^__^)  e concludo con una f(r)ase che si
usa molto dalle mie parti :
            "APRI GLI OCCHI CHE A CHIUDERLI NN CI VUOLE NIENTE!"
!..!
Ciao
     Scintill@'82


"Scintilla.leo" ha scritto:

La perizia mi sembra molto attendibile, in effetti molte persone, compreso il
sottoscritto, hanno provato l'esperienza della 'folgorazione' senza subire
danni, ed è reale il fatto che correnti inferiori a 30 mA, sicuramente necessari
per far intervenire il famoso 'salvavita', danno sensazioni fisiche ben
avvertibili ed in grado di far spaventare chiunque.
Provare per credere. Scherzavo era una battuta.
NON FATELO ASSOLUTAMENTE!
---
Ambro