Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problema illumiazione cella frigo LUNGO

Salve a tutti sono perito elettrotecnico ma comunque faccio l'installatore e
mi č capitato questo problema:
 Ho in manutenzione una cella frigo di circa 400mq (x la realizzazione della
cella frigo (x la realizzazione dell'impianto elettrico nn ho collabrato
dall'inizio ho solo installato le lampade in seguito) illuminata all'interno
con lampade fuorescenti 2x36W con grado di protezione IP65 con alcune in
emergenza con alimentazione a parte, x l'alimentazione sono state divise le
fasi con il neutro in comune (N07V-K da 6 mmq).
Il problema che ora  mi scatta il differenziale, prima credevo nel semplice
corto di qualche lampada toccata magari dai dipendenti nelle manovre di
carico scarico all'interno della cella, ma dopo alcuni controlli mi sono
accorto dell'intervento delle protezioni anche solo col collegamento del
Neutroin alcune parti (ho incominciato a dividere l'impianto x zone)
dell'impianto.
Tenendo conto che alcune lampade sono completamente ghiacciate (anche se
alcune di esse nn fanno intervenire gli interruttori preposti
all'intervento) e del fatto che avendo tutte il neutro in comune (escluse le
emergenze) e venendosi quindi a trovare i a contatto con la tensione degli
inverter....nn č x caso che qualche lampada in corto (quelle con
l'emergenza) mi causino il problema?
Penso sia anche il caso di dividere i neutri con le  fasi in modo di avere
in seguito un intervento piů selettivo e di facile risoluzione in caso di
guasto.
Grazie a tutti coloro che vogliano darmi un aiuto.
P.I. E. Ruiu

 fasi con il neutro in comune (N07V-K da 6 mmq).
Ma l'alimentazione è in trifase????????
Per. Ind. Angelo Calcagni

 ha scritto nel messaggio
news:b6Dr9.43880$%M1.11...@twister2.libero.it...


Cosa vuol dire:
completamente ghiacciate?

 ha scritto nel messaggio
news:n9Tr9.4630$aL4.1...@news1.tin.it...


Sto seguendo 6000mq di celle a -30gradi e sinceramente in fase di
progettazione la fluorescenza l'ho subito scartata come soluzione
installativa, abbiamo utilizzato proiettori con lampada ad incandescenza
e non a scarica per evitare  problemi di elettronica che a quelle
temperature si possono verificare.
Pochi costruttori garantiscono il funzionamento dei corpi illuminanti da
te utilizzati a così basse temperature, qundi per prima cosa verificherei
l'idoneità delle stesse al tipo d'utillizzo in questione.
Per non parlare poi delle batterie che non lavorano in una condizione
idonea. Penso che il tuo problema potrebbe derivare proprio da esse
quindi verifichere con il costruttore eventuali problemetiche già riscontrate
nell'impiego a così basse temperature.
Ciao
Enrico

 ha scritto nel messaggio
news:BjTr9.46614$%M1.11...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel
messaggio news:3DB04239...@perind.org...


Ripensandoci:
Se il cablaggio è corretto, ed il differenziale scatta solo col neutro
collegato e (naturalmente) il PE la causa può essere solo il gruppo di
emergenza ... perchè è l'unica fonte di energia che può far circolare
corrente sul neutro.
Difficile immaginare il tipo di guasto ... ma è l'unica possibilità.
In ogni caso come già detto occorre montare i gruppi esternamente.
E in ogni caso verificherei accuratamente il cablaggio nei confronti del
differenziale.

 Difficile immaginare il tipo di guasto ... ma è l'unica possibilità.
Non è detto. Il guasto potrebbe essere in qualsiasi punto.
Ambro


I motivi protrebbe essere vari alcuni dei quali:
eccesssiva lunghezza dell'impianto;
cumulo di dispersioni dovute alle dispersioni dei singoli reattori;
cumulo di dispersioni dovute alle dispersioni dei singoli inverter.
Prova ad inserire un interruttore in ogni linea.
Anche se io sono dell'idea, come espresso da altri, che le lampade
fluorescenti non vanno montate in luoghi freddi.
Inoltre non capisco perchč devi proteggere l'impianto dai contatti
indiretti con un differenziale visto che l'impianto stesso garantisce
un'ottima protezione dagli stesssi.
Per. Ind. Angelo Calcagni


Qualcuno ha detto che tutto l'impianto č in classe II?
Saluti, Cosimo Zaccaro


Perchč in una cella frigo a -20 lo vuoi realizzare diversamente??????
Per. Ind. Angelo Calcagni

 in seguito un intervento più selettivo e di facile risoluzione in caso di
