Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di sicurezza uffici pubblici

Salve a tutti,
Volevo chiedere se � previsto (e nel caso qual'�) un articolo, una nota 
tecnica, un commento particolare, ecc. relativo all'installazione degli 
apparecchi per illuminazione di sicurezza anche sulle porte delle singole 
stanze negli uffici pubblici (se con presenza >100). Ovvero la regola
tecnica 
per uffici DM 22/2/2006 prevede l'illuminazione di sicurezza lungo le vie
di 
fuga e corridoi in generale.
Per� in genere viene anche installato un apparecchio nella singola stanza, 
posizionato sulla porta, ad illuminare il varco di uscita dal locale.
Mi chiedevo se, da qualche parte � riportato qualcosa al riguardo, ovvero
se 
l'installazione � chiaramente prevista dalla normativa, o � a discrezione
del 
progettista.
Ho trovato qualcosa al riguardo su TNE (lettere e pareri fra ministero 
pubblica istruzione e VVF), ma � relativo alle scuole. Forse si pu� 
estrapolare il concetto anche per gli uffici pubblici.
Chiedo un confronto critico con i membri di questo NG.
Grazie 
Giggiorio
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 progettista.
Spetta al responsabile della sicurezza individuare i rischi e la relativa 
necessitï¿œ d'illuminazione di sicurezza, poi il progettista elettrico 
definirï¿œ la posizione e le caratteristiche degli apparecchi.
Certo che se il progettista elettrico non ha informazioni in merito, come di 
solito avviene,...
ambro

 ambro
ringrazio calorosamente per la risposta. Infatti � proprio questo il 
problema: gli addetti alla sicurezza di questo ufficio pubblico non si
sono 
proprio posti il problema e dunque come SEMPRE accade (sei stato troppo 
buono a dire "....come di solito avviene") IL PROBLEMA PASSA A ME. E visto 
che passa a me e che io firmo il progetto ovvero divento io il
responsabile, 
le mie considerazioni sono le seguenti.
L'ufficio � pubblico (� un ufficio del catasto) e dunque nelle singole 
stanze pu� esserci benissimo il pubblico, oltre agli impiegati. E' 
necessario illuminare almeno il varco di uscita del locale in quanto lungo 
il suo accesso vi sono ostacoli (scrivanie, sedie, armadi ecc.) e vi
possono 
essere  persone che non conoscendo l'ambiente, possono andare in panico e 
non riescono ad uscire nel malaugurato caso di una emergenza. Non dico di 
illuminare l'intera stanza, ma almeno il varco di uscita e la zona 
immediatamente circostante, fin dove "arriva la luce" della lampada 
autoalimentata. Per le aule scolastiche � questo il senso (ci sono classi 
anche di 10 alunni e non necessariamente di 20). 
Che dici?



Dovessi farlo io seguirei esattamente le tue considerazioni.
E' la stessa considerazione che ho fatto su una casa di riposo per
autosufficenti per quanto riguarda le camere.Ho posizionato sopra la porta
una lampada da 8w per garantire un minimo d'illuminazione interna alla
stanza
Aggiungo un'altra cosa:
Verifica i posizionamenti dei mezzi di estinzione  e anche li' installa una
lampada.
-- 
Saluti
Bruno

 lampada.
Grazie per il confronto ora sono pi� sereno. Accetto il tuo consiglio
riguardo  
i mezzi di estinzione.
Giggiorio


 Che dici?
Piï¿œ che sensato.
Visto che puï¿œ accedere anche il pubblico, non lesinare con le lampade. 
Considera anche i depositi, i bagni, ecc.
ambro

 ambro
Certo, avevo messo in conto anche questi tipi di locali, in quanto, a mio 
avviso, il rischio di trovare degli ostacoli lungo il percorso di uscita � 
pi� elevato che negli uffici.
Giggiorio
