mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scatole derivazione metalliche

Ciao a tutti,
ho fatto una verifica all'interno di un condominio adeguato circa 8 anni fà
ed ho riscontato che tutte le scatole di derivazione ai piani sono
realizzate in materiale metallico, sia per quanto concerne la cassa interna
che per quanto concerne i separatori e gli stessi coperchi.
Le colonne montanti degli alloggi a monte non sono protette da
differenziali, le parti comuni sì.
Secondo voi è sufficiente mettere a terra tutte le parti delle scatole di
derivazione o sono obbligato a mettere anche il differenziale a protezione
dei montanti asserviti ai singoli alloggi.
Grazie molte!

Secondo me, se le linee degli appartamenti non sono realizzate in cavo a 
doppio isolamento e transitano nelle cassette metalliche dette cassette sono 
delle masse e pertanto vanno protette contro i contatti indiretti. Tale 
protezione si realizza con un collegamento a terra ed un interruttore a 
monte coordinato per aprire in caso di guasto... siccome dubito che 
l'impianto di terra di un condominio sia di valore sufficentemente basso per 
far intervenire nei tempi debiti il contatore enel sono portato ad affermare 
che o ci metti il differenziale su ogni montante, oppure rendi a doppio 
isolamento il tratto di linea ad ogni cassetta, inserendovi una guainetta a 
qualche maniera...
Non sono un progettista però... sono un semplice elettrico come te quindi 
non prendere x oro colato la mia risposta ;)
Ciao,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:h2vph.106294$uv5.1...@twister1.libero.it...


elide ha scritto:

Bisogna prima di tutto verificare se sono delle masse. Se transitano
cavi a doppio isolamento senza giunzioni, quelle scatole NON sono
masse. Se invece ci sono cavi a singolo isolamento e/o giunzioni le
scatole diventano masse e come tali è obbligatorio collegarle
all'impianto di terra e coordinarsi per la protezione dai contatti
indiretti (differenziale).

 ha scritto nel messaggio
news:1168593595....@i15g2000cwa.googlegroups.com...


elide ha scritto:

una soluzione meno onerosa, se praticabile, è quella di mettere delle 
piccole scatole in materiale isolante all'interno delle scatole 
metalliche, e li dentro fare la giunzione.
semprechè le linee siano in cavo a doppio isolamento.

ciao,
al di fuori delle risposte che ti sono già state date, e che condivido.
Ma, se il condominio è stato adeguato otto anni fa, e se la potenza 
impegnata per le parti comuni condominiali supera i 6 kW, non doveva 
esserci il progetto?
In questo caso basterebbe sentire il parere del progettista!  ;-)
Giuliano
elide ha scritto:


 ha scritto nel messaggio
news:eof9ri$ord$1...@newsreader1.mclink.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Serve il progetto?

Salve a tutti. Sono un installatore di Verona ed ora mi si presenta un
quesito.
In occasione della sostituzione di una vecchia lavastoviglie  monofase da
3KW in una piccola scuola materna di campagna (max 50-70 bambini) risulta
necessario sostituire la linea di alimentazione da monofase (potenza
contrattuale esistente 6KW) a trifase (nuova potenza contarttuale10KW), in
quanto la nuova apparecchiatura ha una potenza di targa 6,8 KW trifase con
neutro.
Gli interventi da fare risultano:
-- sostituzione della liena da monofase 2x10 a 3F+N da 10 mmq. (lunghezza 48
mt);
-- ricablaggio quadro elettrico generale da monofase a 3F+N (4 interruttori
magn. diff. 0,03);
-- installazione di un nuovo interr. magn. diff. a protezione della linea
trifase lavastoviglie;
-- posa della linea trifase lavastoviglie (circa 15mt) dentro le tubazioni
incassate;
Il mio quesito è : per questi interventi è necessaria la stesura di un
progetto elettrico? Oppure posso far rientrare tutto in una manutenzione
straordinaria?
Grazie in anticipo


è necessario il progetto ai sensi della L 46, in quanto anche la
manutenzione straordinaria è soggetta a progetto.
La manutenzione ordinaria invece, non richiede il progetto.
ciao
micer

 ha scritto nel messaggio
news:PSr4b.280468$Ny5.8...@twister2.libero.it...

Attenzione la manutenzione straordinaria non è assolutamente soggetta a
progettazione. Infatti viene invocata molte volte a sproposito su interventi
che ricadono invece nella progettazione, come in questo caso specifico, che
si tratta di un intervento di trasformazione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Grazie a tutti.
Saluti ed alla prossima.
Fabio Castagna


Non mi pare che la manutenzione straordinaria sia soggetta a 
progetto (quantomeno non sono riuscito a trovare il riferimento 
nella Legge 46/90 e neppure nel DPR 447/91);
Credo tuttavia che quanto prospettato nell'intervento sia 
classificabile più realisticamente e correttamente come ampliamento.
Il progetto è necessario se:
1) la scuola viene classificata (dal committente) come luogo a 
maggior rischio in caso di incendio;
2) la superficie supera i 200 mq
Saluti
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: FROR o FG7

Chiedo se qualcuno sa dirmi dove posso trovare le differenze di 
installazione dei due cavi, ovvero quando posso o devo installare un tipo o 
l'altro.
Grazie.
alan da milano 


Non puoi interrare il FROR.
Se n'č ampiamente parlato, prova a fare una rapida ricerca sul NG.
FoX 

 l'altro.
FROR = tensione di isolamento 450/750V, cavo isolato in pvc con guaina
in pvc per uso fisso e mobile, posa solo all'interno (non all'esterno)
e non è permessa posa interrata;
FG7 = tensiona di isolamento 0,6/1kV, cavo isolato in gomma G7 con
guian in pvc antiabrasiva, solo per uso fisso, è ammessa la posa
interrata.
P.s.: per posa interrata non si intende solo la posa del cavo
direttamente nel terreno ma anche in tubazione.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra canaline passacavi metalliche, qual' è la norma?

ciao al gruppo.
volevo sapere con precisione, per andare poi a controllare, qual' è la
norma cei, se esiste, che impone la messa a terra delle canaline
metalliche passacavi.
le canaline in questione si trovano in un locale regia di un pubblico
esercizio, quindi al chiuso e NON in locali con affluenza di pubblico.
ho fatto diverse ricerche, ma non sono giunto a niente di preciso, cioè
gli elettricisti di solito le mettono a terra ma non sanno qual' è la
norma che glielo impone.
nel guazzabuglio indecoroso delle norme cei, ho visto che bene o male
quella che fornisce indicazioni sugli impianti di terra è la 64-8, solo
che quella norma è divisa in 7 files .pdf piuttosto corposi e non trovo
le prescrizioni per i canali metallici passacavi.
grazie ciaooooooooooooooooo.

 
 
Come per tutti i componenti in metallo è necessario "mettere a terra" il 
canale se è una massa o una massa estranea, quindi devi fare riferimento 
alle definizione della CEI 64-8 capitolo 23.
A volte è arduo stabilire se è una massa estranea, (il canale normalmente 
non è massa estranea), più facile determinare se è una massa: se ci sono 
cavi senza guaina (N07VK) è una massa, se ci sono solamente cavi a "doppio 
isolamento" (come il FROR 450/750 o FG7OR) non è una massa.
Alcune volte si collega il canale "a terra" per la compatibilità 
elettromagnetica, oppure si usa lo stesso canale come PE.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Macchine legno Atex

Mi riferisco a piccole macchine per la lavorazione del legno in
laboratori artigianali: scorniciatrice, tenonatrice, toupie, sega
circolare, ecc.
Nelle zone 21 e 22 la nube di polvere si può formare occasionalmente a
causa di guasti.
Passi per lo strato a terra perchè sono poco probabili sorgenti di
accensione......ma vicino alla SE (organo lavoratore della macchina) si
forma una bella zona 21 (tra SE e bocca di aspirazione) e una 22 estesa
per quasi 1 m oltre la SE......come la mettiamo con l'impianto
elettrico della macchina che è ordinario?
Avete esperienze in merito?
Grazie per le risposte.

Sarei interessato anche io ad eventuali suggerimenti,
il mio caso è diverso, si tratta di una carda, una macchina molto grande 
e complessa, ma il problema è simile.
L'impianto elettrico della macchina è ordinario, i vari motori (4-5 kW) 
che muovono i cilindri sono tutti "a vista" e ovviamente ordinari.
Micro di sicurezza, fotocellule, pulsanti, ecc. dislocati lungo la 
macchina, e quindi anche in zona 21 e 22 sono ordinari.
Non c'è una bocca di aspirazione, ma una serie di bocche e canali 
dislocati tutto intorno alla macchina, in modo da rendere respirabile la 
zona.
In effetti durante la lavorazione normale c'è pochissima polvere, ma i 
punti dove su può formare occasionalmente la nube di polvere sono molti.
grazie
Giuliano
iper23 ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: consiglio installazione lampade incasso

salve, vorrei un consiglio su come gestire i trasformatori delle lampade da
incasso; è meglio inserire i trasformatori vicino le lampade nel
controsoffito oppure è meglio predisporre una cassata nella quale alloggiare
i trasformatori anche per la manutenzione?
grazie

 grazie
Trasformatore piů vicino possibile alla lampada e contemporaneamente facilmente
accessibile, cerca un compromesso. Cavi grossi di sezione se lunghi.
                Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tabella per sezione conduttori

Dove trovo una tabella con la sezione dei conduttori necessari per il carico 
che devono supportare?
Esiste? 

 wrote in message
news:4412c53a$0$18292$4faf...@reader1.news.tin.it...



CEI-UNEL 35024/1 per la posa in aria
CEI-UNEL 35026 per la posa interrata
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente più sicuri?
http://www.no1984.org

Ma on-line non c'e' una semplice tabella che in base a tot potenza, tot 
metri di cavo, tot voltaggio definisce la sezione di conduttore da usare?
Non ho la guida CEI da poter consultare ma non credo nemmeno risponda alle 
mie domande.

 wrote in message
news:4413473b$0$29718$4faf...@reader2.news.tin.it...


Toglimi una curiosità: lavori per il CEI?

 Toglimi una curiosità: lavori per il CEI?
:-)
Una valida alternativa a comprare la norma è quella di comprare le guide 
blu... sono più comprensibili/fluide da leggere, ci sono le tabelle, ti 
aiutano a comprendere IL PERCHE' di certi articoli di legge, e insomma ti 
senti un pò meno "robot" ed un pò più "individuo pensante" :)))
Però ciò che ti hanno risposto è normale... per dimensionare una conduttura 
non bastano i dati da te forniti, occorre anche sapere il tipo di cavo 
usato, ed il tipo di posa. Su quei testi ci trovi tutte le tabelle che vuoi.
Alternativa... ti fai regalare il CDROM della Hager, quello coi programmi di 
calcolo e CAD x schemi elettrici, c'è il programmino che ti indica che 
sezioni usare inserendo i dati suindicati.
Cmq una lettura alle guide blu ci starebbe tutta ;)
Enrico. 

 wrote in message
news:4413efd0$0$18291$4faf...@reader1.news.tin.it...


Capito, grazie per i vostri consigli .
Alla prossima.
Alberto
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info dic. conformità

ciao a tutti
scusate ma un ditta installatrice per quanti anni è tenuta a conservare 
le dic. degli impianti?
Se un cliente ne richiede una copia dopo 8-10 anni sono abbligato a 
fornirgliela? (e se non avessi tale copia?)
grazie mille


Non mi risultano dei limiti temporali di conservazione... La
responsabilità rimane per tutto il tempo in cui l'impianto rimane in
funzione anche se la ditta chiude, infatti è personale e riguarda il
responsabile tecnico. Questo ovviamente per il penale.
Va da sé che è tutto interesse dell'installatore conservare la
documentazione (DDC e allegati obbligatori) per il maggior tempo
possibile. Non mi risulta nemmeno che in caso di smarrimento ci sia un
obbligo a fornire una copia.


	non ci sono obblighi di rilasciare copie a distanza
	di tempo.
 
	Se il cliente l'ha smarrita, puo' richedere copia
	dell'originale
	presso gli uffici in cui è stata depositata
	cioè comune, vigili del fuoco etc
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SPD con sistema 3+1

Nel corso di un recente convegno sugli SPD una nota casa produttrice di
apparecchiature elettriche, da poco entrata nel mercato degli SPD, ha
contestato il sistema 3+1 (3 varistori tra le fasi e il N + 1
spinterometro tra N e PE il tutto installato anche a monte del
differenziale generale) con le seguenti argomentazioni.
1) In caso di TOV (es. dovute ad una interruzione del N del
distributore) possono presentarsi tra Ne PE tensioni superiori a quella
di innesco dello spinterometro, che, innescandosi, può mandare in
tensione tutte le masse.
2) L’installazione a monte del differenziale, anche se ammessa dalla
guida CEI 81-8, viola la 64-8 (violazione di una norma autorizzata da
una guida).
Personalmente uso il sistema 3+1 da parecchi anni senza aver mai avuto
problemi. Vista la delicatezza della materia mi piacerebbe conoscere il
parere di qualcuno dei  frequentatori della lista.
Saluti e auguri a tutti.
Franco

 problemi.
Questo non significa nulla, Molti impianti TT hanno funzionato per molti anni 
senza protezione differenziale senza recare danni, ma questo non significa che 
non erano pericolosi.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:3FEDC9E6...@tin.it...

Mmm... Questa è nuova, il mercato degli SPD è diventanto interessante ed
ognuno cerca di portarsi a casa qualcosa, inventandosi qualcosa o criticando
qualcos'altro, mi ricorda tanto un tecnico della Bticino che criticava la
presa bipasso perchè non era a norma e consigliava caldamente l'uso della
presa da 10 e quella da 16...
Per cortesia puoi indicarmi il costruttore a cui ti riferisci?
-- 
--
Michele Guetta

Per cortesia puoi indicarmi il costruttore a cui ti riferisci?
L'hai indovinato.
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

Si tratta proprio della BTicino, che è entrata di recente sul mercato degli SPD
sparando ad alzo zero contro il sistema 3+1.
Franco
S&G Engineering ha scritto:


 L'hai indovinato.
Ok, siamo alle solite..... Dopo le ferie chiamo il tecnico della Bticino che
segue il mio studio ed approfondisco la questione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti di protezione scariche atmosferiche verifiche

che tipo di verifiche strumentali si devono fare si questi impianti?
grazie
A
-- 
.:: andy ::..
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 che tipo di verifiche strumentali si devono fare si questi impianti?
Sono ben indicate nella norma CEI 81-1.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: informazioni linea prese interbloccate

Buongiorno,
vorrei sapere se su una linea trifase, protetta da magnetotermico 
differenziale, dove ci sono collegate delle prese interbloccate, è possibile 
collegare delle prese interbloccate monofasi.
Grazie. 

 Grazie.
Non vedo perchč no 

 possibile collegare delle prese interbloccate monofasi.
Si.
Se la linea ha il neutro e se può sopportare il carico aggiuntivo.
-- 
Giorgio

 e se può sopportare il carico aggiuntivo.
Ovviamente nel caso che la linea non sia già protetta da sovraccarico dal 
magnetotermico a monte.
-- 
Giorgio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Correnti di dispersione in condominio

Mi succede questo:
un condominio con 30 appartamenti, i contatori sono tutti
in cantina, le singole colonne montanti sono protette subito a valle 
del contatore, con interruttore differenziale da 300 mA.
All'interno delle abitazioni non si sa.
Tutto l'impianto parti comuni è stato adeguato, realizzato
un nuovo impianto di dispersione, nuove montanti di terra,
collegamenti equipotenziali nella centrale termica e idrica
tutto progettato e verificato con esito positivo.
Succede che lavorando in un appartamento si trovano i collegamenti
equipotenziali nel bagno, ovvero il collegamento a terra delle tubazioni 
idriche, viene staccato il contatore e l'idraulico inizia a smantellare 
le tubazioni idriche, stacca i fili di terra e......quasi ci rimane
secco!
Infatti toccando il filo di terra si prende la scossa, anche abbastanza
forte.
ovviamente con l'impianto dell'appartamento fuori tensione dal
contatore.
Scendo in cantina e con l'apposito strumento misuro la corrente di
dispersione su ogni montante privata ottenendo valori che vanno 
da 3 a 17 mA.
Cosa ne pensate? si può pensare che qualche privato disperde
verso terra un guasto e non possiede il salvavita in casa?
Saluti
Giuliano Biella

 verso terra un guasto e non possiede il salvavita in casa?
Scusa, forse non ho ben capito. Se misuri *massimo* 17 mA, sei sotto la
soglia di intervento dei normali differenziali, che sono appunto da 30.
Che ci siano o meno, non si può sapere, ma se anche ci sono, perché mai
dovrebbero scattare?
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:20/1/01)_____ ICQ 49579941

 Cinghiale (28, 54 RM)
Saluti
Giuliano

 terra?
IMHO ti sei risposto da solo: č la somma delle correntine, e il
dispersore non č ben realizzato. Altrimenti la sua impedenza dovrebbe
essere molto inferiore a quella dell'idraulico + tubi + montante, per
cui (partitore di tensione) l'idraulico non avrebbe dovuto prendere
corrente.


 wrote in message
3A8CDBF7...@sul.ng...


 differenziale iniziando dai due vicini di sopra e di sotto.
Farň anche questo.
Ricordo comunque, anche per Cinghiale, che l'impianto
di terra condominiale, con le sue montanti ed i dispersori č stato
recentemente rifatto e progettato, anche molto bene (dispersori nel
giardino,
barra equipotenziale in cantina, collegamento ai ferri del C.A.,
collegamenti
equipotenziali alle masse estranee nella centrale termica e idrica)
Grazie a tutti, eseguirň le misure e vi farň sapere
Saluti
Giuliano Biella
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: omologazione ISPESL

E' stata richiesta l'omologazione da parte ISPESL dell'impianto di terra
dell'impianto elettrico di un edificio civile, con inclusa cabina di
trasformazione. Qualcuno są dirmi a chi spetta l'onere economico tra
proprietario del fabbricato ed usuario ?


Nell'edificio ci sono attività con  lavoratori dipendenti?
No: non si deve denunciare l'impianto all'ISPESL
Si: ogni datore di lavoro deve presentare una denuncia all'ISPESL,
l'onere è a carico della ditta con dipendenti, il proprietario
dell'immobile non c'entra niente.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 wrote in message
news:9s6d33$rvm$1...@nreada.inwind.it...

Se l'impianto di terra č unico per tutto il complesso e ci sono lavoratori
dipendeti, deve essere denunciato alla ASL o ISPESL un solo impianto di
terra cointestato a tutti gli esercizi o attivitą commerciali che ne
usufruiscono.

Tra qualche giorno non spetterà più a nessuno pagare.
Infatti, con il DPR 12-10-2001 in via di pubblicazione sulla G.U., si
intenderanno automaticamente omologati gli impianti mediante la
dichiarazione di conformità che l'installatore DEVE RILASCIARE al termine
dei lavori di esecuzione...
Una vittoria contro la burocrazia a vantaggio degli imprenditori o una
sconfitta dei professionisti e.... della sicurezza ?
Saluti
Aldo

 sconfitta dei professionisti e.... della sicurezza ?
Ua vittoria contro la burocrazia a vantaggio degli imprenditori e a
svantaggio di tutti i professionisti che vivono di burocrazia. La sicurezza
verrà impattata molto poco e sono sicuro che le statistiche su questo mi
daranno ragione.
Saluti
Francesco Gorini

 daranno ragione.
Condivido pienamente.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 daranno ragione.
Sono d'accordo, ritengo che un buon installatore sia in grado
di valutare o meno la corretta realizzazione di un impianto di terra,
eseguire le verifiche, ecc.
In caso contrario può chiamare un professionista che non perde il lavoro.
Saluti
Giuliano Beduglio

Siamo sicuri che sia il DPR 12/10/2001 perchè a me tale DPR non è riuscito
trovarlo. Non è per caso che sai dove è possibile reperire il testo?
Saluti
Francesco Gorini
"ing. Aldo Maram" <aldomaram@psm?.it> ha scritto nel messaggio
news:9s8fcl$4li$1...@nreada.inwind.it...


Il testo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri non è ancora
reperibile sul sito: 
www.governo.it
 nella sezione "provvedimenti".
Tuttavia, sul n. di sabato 13 ottobre di ItaliaOggi è stato pubblicato
l'intero articolato a pag. 27.
Ora si attende la pubblicazione -imminente- sulla G.U.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: enti verificatori

una perla natalizia, ecco da una pagina di un verificatore
la ricerca di personale "progettista ed elettricista"...
confusione?
http://www.cvevicenza.it/lavora-con-noi.html
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 confusione?
mmmm, direi che quanto meno ambiguo e leggendo anche tra i servizi
offerti secondo me c'è una pubblicità scorretta...

offerti secondo me c'� una pubblicit� scorretta...
A immaginare qualcosa, pensaremmo male.
E' solo un divertente paradigma!
Buon Natale
SR

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su aule scolastiche

la nuova guida sugli impianti elettricidegli edifici scolastici riporta
delle planimetrie con degli impianti elettrici tipo per aule e
laboratori......
vorrei che qualcuno mi spiegasse perchè hanno messo l'illuminazione di
emergenza al di fuori delle aule e dei laboratori.
sarebbe stato più ovvio porre un punto luce d'emergenza in prossimità
(interno locale) della porta.........
grazie ......


e` stato scritto:

Nuova guida pubblicata da chi?
Potresti fornire almeno qualche riferimento per darci un'occhiata?
Saluti,
Roberto FURLAN

Roberto FURLAN
CEI, il numero non lo ricordo. CT64 comunque
[ per risposte in email, rimuovi REM ]


Prima di abbeverarsi alle sacre fonti del CEI e' bene fare alcune
considerazioni:
1) Con la 626/94 e' stato introdotto l'obbligo anche per il progettista di
fare la Valutazione dei Rischi e quindi di implementare nel progetto le
misure di sicurezza ritenute opportune, ovviamente con priorita' alle Leggi
specifiche se esistenti.
2) L'edilizia scolastica e' regolamentata dal D.M. 18 Dicembre 1975
(S.O.G.U. n.29 del 2 Febbraio 1976), il quale pero' non parla di
illuminazione di sicurezza anche in relazione al fatto che a scuola si va di
regola in orario diurno.
3) La normativa di prevenzione incendi classifica gli edifici scolastici,
con piu' di 100 persone normalmente presenti, al n.85 del D.M. 16 Febbraio
1982.
In merito all'illuminazione di sicurezza, la normativa di prevenzione
incendi prevede che debba essere prevista negli istituti ove si tengono
corsi serali (ovvio). Essa deve essere realizzata in modo che le vie di
esodo e fuga siano illuminate con un grado medio non inferiore a 5lux per un
tempo minimo sufficiente a consentire l'esodo delle persone presenti e
comunque non inferiore a 15 minuti.
E' chiaro che, se all'interno dell'aula non c'e' una lampada di sicurezza,
la via di fuga interna all'aula stessa risultera' buia e pertanto il sistema
non sara' regolamentare (alla faccia della presunzione di conformita' delle
Norme CEI!).
E' mia personale (ma non troppo) opinione che, a parte quelle poche norme
fondamentali di sicurezza, buona parte delle pubblicazioni CEI siano
paccottiglia necessaria alla sopravvivenza del Comitato. Se poi aggiungiamo
che spesso le Norme (specialmente quelle piu' recenti) sono traduzioni di
"progetti di norma" europei e che pertanto e' molto probabile che a breve
vengano sostituite dalle versioni definitive...
Spero di averti aiutato e, se hai voglia di incazzarti un po', chiedi al CEI
il rimborso di quanto speso per la Guida in quanto contrastante con la
normativa di prevenzione incendi, ah!, ah!...
Ing. Roberto FURLAN

ti ringrazio per quanto rispostomi....
per fortuna o purtroppo non posso incavolarmi col CEI in quanto non ho
comperato la guida in questione.....(l'ho fatta comperare alla scuola....)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prezzo impianto elettrico al mq

Buongiorno a tutti,
sapreste indicarmi, in maniera indicativa, il costo dell'impianto 
elettrico al metro quadrato per l'edilizia civile? Oppure anche 
l'incidenza dell'impianto sul costo di costruzione.
Grazie mille
Alfio

 scrisse:

da 30 euro/mq a 60 impianti
edilizia civile da 220 a 350 euro/metrocubo
Oh...  veneto.. non so nel resto del mondo
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio su potenza attiva e apparente

Guardando i dati di targa del fornetto elettrico della cucina leggo:
1000 W - 220 V
Perchè viene indicata solo la potenza attiva ? E quella apparente?
Forse perchè il fornetto è rifasato (cos fi = 1) ?
E inoltre, 1000 W si riferisce alla massima potenza attiva che può assorbire
il fornetto ? Se le cose stanno cosi', quanto vale la corrente assorbita con
carico da 1000 W ? Forse 1000/220 = 4,54 ampere?
Grazie a quanti risponderanno.

 carico da 1000 W ? Forse 1000/220 = 4,54 ampere?
Esatto.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 carico da 1000 W ? Forse 1000/220 = 4,54 ampere?
Esatto.
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:23/12/00)_____ ICQ 49579941


Questo significa che se metto a 50 gradi il fornetto o a 200 gradi assorbe
la stessa potenza attiva (1000 W) ?

...


Tu all'ENEL o a chi per essi non paghi la potenza ma l'energia... cioè non
paghi i KW ma i KW/h dunque se lo punti a 100° assorbirai 1000W per 30
minuti (tempo inventanto) e se lo punti a 200° assorbirai 1000W per 60
minuti. Chiaro?


Si č chiaro grazie.

 paghi i KW ma i KW/h
Solo una precisazione: sono kWh (kW moltiplicato h) e non kW/h (kW
diviso h).
Per il resto OK.


 wrote in message
931ucg$8kgcp$2...@ID-64046.news.dfncis.de...

Chiedo scusa ero di fretta.

 ha scritto nel messaggio
news:92vm0l$ici$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 paghi i KW ma i KW/h
Semmai paghi i KWh.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: massa estranea:definizione e collegamenti

vorrei alcuni chiarimenti circa le masse estranee: -quando una massa
viene definita estranea? Per l'individuazione di tali masse l'unico
parametro da valutare è la loro resistenza verso terra? Qual è il
limite (oltre o al di sotto del quale?) una massa viene definita massa
estranea? Ed inoltre, una massa estranea deve sempre essere collegata a
terra, oppure in alcuni casi questo collegamento non è conveniente o
addirittura controproducente? Ad esempio se tale massa estranea è
lontana dall'impianto elettrico ha senso effettuare un collegamento a
terra di questa massa? Grazie.

terra di questa massa?
E' ovvio che in tal caso il collegamento è superfluo, semplicemente perchè 
non sussiste il pericolo da cui il collegamento equipotenziale dovrebbe 
proteggere. Ci vuole anche buon senso credo... ad esempio, in un caso come 
questo, se sono ragionevolmente certo che il pericolo non sussista ed 
effettuare il collegamento sarebbe oneroso lascio perdere, ma se invece ho 
il ragionevole dubbio che, ad esempio utilizzando una prolunga, qualcuno 
potrebbe andare ad utilizzare apparecchiature elettriche in prossimità della 
massa estranea allora effettuerei il collegamento.
In ogni caso tubazioni metalliche, ferri di fondazione e quant'altro di 
simile va di norma messo in equipotenziale all'ingresso nei fabbricati...
Non prendere per oro colato ciò che dico, sono solo un elettricista che 
cerca di mantenersi ben documentato, ma potrei anche ceffare qualcosa, anzi 
in tal caso spero di essere corretto dai più esperti.
Enrico.

 locali medici.
E' esattamente il contrario: 1000 ohm in ambienti ordinari, 200 ohm in
ambienti a maggiori rischio elettrico.

 ambienti a maggiori rischio elettrico.
Hai ragione... grazie della precisazione, mi traeva in inganno un 
ragionamento errato che ho fatto prima (perchè non ricordavo com'era..) ed 
ora ho cercato sulla guida trovando il perchè e percome della faccenda ;)
Ciao!
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cassette metalliche

Salve a tutti,
ad una verifica in un locale di pubblico spettacolo, ho riscontrato la presenza
di cassette di derivazione e giunzione in metallo che non risultano collegate a
terra.
In queste cassette transitano cavi di tipo H07 e ci sono morsettiere.
Tutte le linee sono protette con interruttori differenziali e le cassette non
sono a portata di mano.
Visto che è intenzione richiedere la visita periodica dell'ARPA secondo il DPR
462/2001, è necessario collegare a terra queste cassette?
Grazie
--
Giuliano  Beduglio

è necessario collegare a terra queste cassette?
Si', le cassette sono masse
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 Si', le cassette sono masse
Visto che sono molte, e non sono a portata di mano (occorre almeno una scala)
c'è modo di derogare alla messa a terra?
Grazie
Beduglio Giuliano

c'è modo di derogare alla messa a terra?
Non secondo le norme CEI. 
[Ma quante sono? Una soluzione forse possibile sarebbe quella di
impartire rigorose istruzioni al personale di non avvicinarsi alle
scatole prima di aver tolto tensione all'impianto. Quindi anche per
spolverare bisogna togliere tensione. 
Se poi capita un incidente e' dura discolparsi.]


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: perfavore aiuto!

ciao! sono un giovane elettricista ancora poco esperto! sapresti indicarmi
dove posso scaricare un manuale in italiano da internet che spieghi come si
eseguono impianti civili e industriali? grazie!!

 ha scritto nel messaggio
news:aetdcl$vs9$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Trovi tutto sulla norma "CEI 64-50 linee guida per gli impianti civili"
oppure su un qualsiasi libri di testo che faresti bene se non a leggere
almeno a sfogliare.
Comunque i testi che ti consiglio sono:
                SCHEMI E APPARECCHI NEGLI IMPIANTI ELETTRICI            G.
ORTOLANI e E. VENTURI             HOEPLI
                TECNICA PROFESSIONALE
M. PIRINI                                              CALDERINI
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: esercizio della professione

Salve a tutti, sono unperito elettrotecnico e lavoro come progettista 
elettrico in una ditta che costruisce macchine ed automazioni.
Nel 2001 ho eseguito l'esame per la libera professione e mi sono 
iscritto all'albo dei periti industriali della mia provincia.
Attualmente avrei la possibilità di iniziare la professione, rimanendo 
per il momento ancora dipendente, però non posso farlo per il 
seguente motivo: il collegio richiede un nulla osta per l'esercizio 
della professione alla ditta dove lavoro, cosa che l'azienda non 
intende concedermi senza alcuna motivazione valida. Ma da 
regolamento dei periti industriali per esercitare la professione non 
bastava dichiarare di non essere dipendente statale? 
--
denis
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:2003090...@mynewsgate.net...

Ti consiglio di postarlo su free.it.discussioni.periti-industriali dove c'è
il collega Adespotos che ne sà molto in materia.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


ti diro io sono nella stessa situazione pero a differenza tua io esercito (e
conosco molte persone tra geometri e periti che lo fanno). Penso che l'unica
motivazione valida (?!) per il tuo non esercizio sia magari dovute a
normative regionali che riguardano solo il tuo collegio.
ciao
A

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: In un impianto...





 


?


??


???


????


?????


??????


???????


????????


 


 


 


 


 


 


Nel quadro...


Si 
potrebbe inserire il collegamento del cavo di 
alimentazione di due  lampade di emergenza (in un impianto il quale non 
ocorre la progettazione) nello stesso interrrutore magneto termico che si 
utilizza per l'alimentazione delle lampade di servizio???


 


Nel quadro...


 


 


Int Gen 


      .


      .


      .


Int Gen Luci..........connesione ai morsetti  anche delle 
lampade di emergenza oltre a quelle 
di                          
servizio                                        
(e permesso)???


 


 


Se non è permesso a quale normativa ci 
si deve rifferire.


 


GRAZIE DUEMILA.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


CHE SECCATOOOREEE!!!!!


 


(ALDO GIOVANNI E GIACOMO)


 


 


 


 


IC



(ALDO GIOVANNI E GIACOMO)
Ecco, se mandi i messaggi in html invece che in testo semplice, rischi
proprio di diventarlo. Hai notato quanto era lungo il tuo msg ?
Che programma usi ?
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fusione Schneider-Legrand

Salve scrivo per la prima volta su questo NG, volevo chiedere un vs. parere
sulla fusione delle due aziende in oggetto con Bticino ovviamente che fa
parte di Legrand.Volevo un vostro parere su queste aziende, vi chiedo questo
poiche' opero in borsa e m'interesserebbe sapere una vostra opinione da
specialisti del settore.
Un grazie anticipato

 ha scritto nel messaggio
news:VG%86.406$FL1....@twister2.tin.it...

Questa č bella, non sapevo che c'era questa fusione in ballo....cmq le due
aziende, parlo di Schneider e Bticino, sono due colossi del mercato
elettrico ed entrambe realizzano degli ottimi prodotti e forniscono un buon
servizio:dalla progettazione, alla realizzazione, alla post vendita. La
Schneider č piů forte nell'industriale e nell'automazione avendo assorbito
nel gruppo aziende come Marlin Gerin, Magrini, Telemecanique, ecc.; mentre
la Bticino č piů penetrante nel settore civile residenziale, terziario e
terziario avanzato ed č conosciuta anche dalla casalinga. IMHO come
"operatore" del settore, vedo questa fusione come un fatto molto positivo in
quanto raggiungerebbero una completezza non raggiungibile da nessun altro
colosso elettrico (ABB, SIEMENS, ecc.).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conduttore di terra NO7V-K??

Salve, vorrei porvi un questio?
Devo collegare ad una pontazza di terra un conduttore di terra di sezione 16 
mmq.
Posso usare un N07V-K? preciso che � una calata verso il dispersore ed il 
conduttore non si trova all'interno di una tubazione, ma � libero al 
contatto con gli agenti atmosferici.

 contatto con gli agenti atmosferici.
Si, nessun problema.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione motori in parallelo

Dovrei comandare 2 motori da 2,2kW in parallelo, utilizzando un unico
teleruttore ed un'unica protezione.
Dimensiono il tutto considerando il doppio come potenza installata o devo
declassare le apparecchiature?
Se calcolo il magnetotermico su 4,4kW (anche se la taglia più vicina è
prevista per 5,5kW), cosa succede in fase di spunto?
Saluti
C.Monti


La soluzione che vuoi adottare non è corretta. Puoi usare un unico
contattore, ma i motori devono essere protetti  con un proprio relè termico
tarato in funzione della corrente nominale del motore stesso. Poi a monte
del contattore devi mettere un dispositivo contro i corto circuiti, per
esempio fusibili. Ma con questa soluzione può essere difficile coordinare il
tutto. E' più semplice realizzare due avviatori separati.
Ambro

 esempio fusibili. 
OK.
gia' usata tante volte senza alcun problema...
ciao
pietro
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto

salve a tutti!!!!!mi servirebbe un esempio di progetto di capannone
industriale chi mi puo aiutare????????

non ho specificato bene mi serve il progetto elettrico del capannone

 ha scritto nel messaggio
news:1144632193.2...@j33g2000cwa.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tariffe

Scusate il cross post, volevo fare una domanda da ingenui, quanto dovrei
chiedere  per eseguire degli schemi elettrici e per riportare dei vecchi
schemi in "bella"?
Ringrazio tutti anticipatamente
.
StingRay

 schemi in "bella"?
Importo = Costo orario x ore di lavoro presunte

StingRay ha scritto:

Qual'è la tua qualifica professionale?
Perito, Ingegnere, studente?
Nel primo caso direi sui 80 euro/gg + IVA
Nel secondo caso calcola la parcella con le vigenti tariffe
professionali.Orientativamente circa 200 euro/tavola per la "bella"+
IVA
Se sei studente è già tanto prendere 50 euro a tavola.....visto che
non puoi fatturare
Ciao

 non puoi fatturare
ROFTL

 ROFTL
Minchia se ti diverti come un matto vuol dire che sino ad oggi ti sei
fatto sottopagare......
UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA.......
O forse sono io che mi faccio sottopagare?...........
AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU........
Colleghi architetti si fanno pagare 150 euro+IVA al giorno......se
pensi ad un mese di 22 giorni lavorativi .......

 AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU........
Scusami ma nella fretta avevo letto male, pensavo fossero delle tariffe
orarie, chiaramente ti riferisci a singoli professionisti e non a
strutture che hanno costi decisamente più elevati (ne so qualcosa)...
Comunque, farei un distinguo. Un conto è un'attività professionale,
altro una semplice elaborazione grafica. Da una parte ci deve essere
una competenza e una resposabilità, dall'altra semplicemente saper
utilizzare uno strumento informatico.
Siccome l'oggetto della richiesta, di per sé già assurda (vedi la mia
sintetica risposta precedente), riguarda la semplice "messa in bella"
di schemi elettrici in formato cartaceo. Questo tipo di attività può
essere esercitata da chiunque per cui è completamente fuori da un
contesto di tariffa professionale.
Se poi invece, si richiede che questa "messa in bella" sia fatta in
maniera professionale, ovvero oltre alle mani metterci anche la testa
(per esempio utilizzare simbologia normalizzata, verifica della
schemistica, ecc.), allora vanno bene le indicazioni date.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Oblligo dei tubi colorati

Mi è stato detto che esiste una "certa direttiva CEE" che impone l'obbligo
di impiego dei tubi colorati per tipologia d'impianto (es. un colore per i
circuiti luce e FM, un colore per i circuti citofonici, un colore per
l'antincendio, un altro colore per l'antintrusione ecc.)
Poi perche' i tubi e non anche le canaline?
E' vero questo? Voi ne siete a conoscenza?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E' vero questo? Voi ne siete a conoscenza?
Non mi risulta, pensa che è già un fatica avere dei colori definiti per il
neutro e la terra, o ancora, dobbiamo ancora unficare le prese a spina,
figurati se si mettono a fare una direttiva per la colorazione dei tubi, tra
l'altro la soluzione dei tubi di infilaggio non è adottata da tutti i paesi
della comunità. Mi sa tanto di bufala, magari messa in girio proprio da chi
produce i tubi colorati.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cronotermostato per Legge

Ciao a tutti,
da un pò di tempo nella mia zona circola la voce che per legge (????)
bisogna installare il cronotermostato sull'impianto di riscaldamento
domestico. Sapete dirmi qualcosa su questa legge ???

 wrote in message
%826a.147875$ZE.42...@twister2.libero.it...


 val
posso capire l'obbligo del termostato ambiente (installato, secondo me,
molte volte in posizioni e/o ambienti non adatti, ma non capisco l'obbligo
del crono....

 wrote in message
rYt6a.151616$YG2.4...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: LETTERA A

 
          Ciao a tutti,
faccio parte di un'azienda abilitata a eseguire impianti relativi alla
lettera A, impianti elettrici a valle del limitatore ( vedi documento camera
di commercio ).
Di tali impianti fanno parte anche quelli relativi alla messa a terra? o
questi fanno parte degli impianti di protezione atmosferica (lettera B).
Grazie anticipatamente per i vostri chiarimenti.
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

questi fanno parte degli impianti di protezione atmosferica (lettera B).
No, a meno che non si tratti dell'impianto disperdente di un
parafulmine.
Goofy

                    Il 28 Set 2004, 17:24, Goofy <invalid...@hotmail.com.invalid> ha
scritto:

Scusa, ma non ho capito....cercherň di spiegarmi meglio.
Chi ha l'abilitazione per la lettera A, puň realizzare impianti di messa a
terra??
Grazie
Alex


terra??
direi proprio di sě, io li considero parte integrante degli impianti
elettrici o meglio, citando la 46/90 art.1 lettera a) "gli impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno di edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore".
Anche un impianto clasificato nella lettera b necessita di un impianto di
terra o di un dispersore e spesso (anche obbligatoriamente) questo
coincide con l'impianto di terra dell'impianto elettrico.
C'č da dire che č in genere l'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche che impone le caratteristiche del suddetto impianto comune, e
l'impianto elettrico si adegua ben volentieri
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scelta potere di interruzione

Salve a tutti,
mi sapete dire quali di queste due norme bisogna tenere conto
per la scelta di un interruttore automatico in base al potere
di interruzione :
-> CEI EN 60898 (CEI 23-3);
-> CEI EN 60947-2;
considerando che per la prima il pi e' es. 10kA, mentre per
la seconda il pi per lo stesso interruttore si alza a 15 kA.
Grazie a tutti
Ciao
skyflyer
-- 
Posted from 
smtp4.libero.it
 [193.70.192.54] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
005101c08d4c$e9d11ac0$0a981497@default...


 wrote in message
EePe6.4095$eQ5....@twister2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina MT/BT: serve conoscere il campo elettromagnetico preesistente?

Durante la realizzazione di una cabina MT/BT di una cantina (tutto molto
semplice: schema radiale,
trasformatore in olio da 315 kVA, una partenza verso il quadro generale
di cantina, manufatto
distante da ambienti lavorativi  destinati a permanenza di persone non
meno di 50 m) sono state
emesse le seguenti prescrizioni a carico del sottosritto (progettista
degli impianti) e del D.L.
La locale ASL (Dip. di prevenzione) per autorizzare la concessione
edilizia relativa al manufatto
della cabina, richiede al Dir. dei Lavori che l’ARPA (Ag. Reg. Protez.
Amb.), valuti l’influenza del
campo elettromagnetico, ai sensi del D.P.C.M. 23/4/92 .
In un confronto con funzionari dell’ARPA, faccio presente che:
a) il D.P.C.M. 23/4/92 non si applica alle linee a tensione minore di
132 kV (art. 5, comma 3) e
quella   in oggetto è a 20 kV;
b) la guida CEI 11-35 (guida alla realizzazione delle cabine elettriche
di utente) afferma
esplicitamente che il D.P.C.M. sopra citato non si applica alle cabine
elettriche di trasformazione
MT/BT.
La questione sembra appianata con la richiesta da parte dell’ARPA di
produrre una planimetria
indicante le distanze della cabina dagli ambienti di lavoro.
Successivamente però l’ARPA si rivolge
al Dip. di Ing. industriale della Facoltà di Ingegneria di Perugia, che,
firmandole, formula le
richieste di seguito elencate:
a) effettuare la misura dei valori di fondo del campo elettrico e
magnetico (nei punti ritenuti più
critici dal richiedente) preesistenti all’installazione della cabina (il
campo elettromagnetico
terrestre?);
b) produrre documentazione probante relativa alla la data di ultima
calibrazione degli strumenti,
nonchè data e periodo di durata delle misure.
Nel frattempo che l’Uff. Tecnico comunale, L’A.S.L. locale, l’ARPA e
L’Università si scambiavano
questa dotta corrispondenza, la cabina è stata costruita, regolarmente
denunciata all’ISPESL e
regolarmente allacciata alla rete pubblica (si era in periodo di
vendemmia e bisognava pur lavorare le
uve dei trattori in fila davanti ai cancelli).
Vorrei sapere se vi risulta che questa prassi sia seguita anche in altre
regioni.
D’ora in poi occorrerà rivolgersi ai laboratori delle università per
effettuare una misura del campo
magnetico terrestre prima di costruire una cabina? E a costruzione
avvenuta occorrerà richiamarli
(come mi è stato detto dai funzionari dell’ARPA) per una seconda misura
per controllare di quanto si
è innalzato a causa dei 20 kV e dei 250 A presenti in cabina? Mi pare
difficile che l’installatore o il
progettista medio possano usualmente disporre di una strumentazione
perfettamente calibrata, in
grado di effettuare le misure con la precisione richiesta dalla
delicatezza della materia, su cui tutti
sono molto nervosi.
Ad occhio e croce la questione appartiene più al campo dello
spiritualisno new-age che
all’ingegneria. Oppure qualche furbetto sta facendo i suoi passi per
scavarsi una nicchia nel ricco
mercato degli stregoni dell’elettrosmog?
Saluti a tutti
Franco

 wrote in message 3A45BBD3...@tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta documentazione

Come fare per avere una copia del "Manuale per la valutazione dei rischi 
di esplosione nell'industria molitoria"? Potete spedirla, pagamento in 
contrassegno, al seguente indirizzo?
G. Franco Agnusdei Pensi
P.zza San Giovenale, 12
05018 Orvieto (TR)
Grazie
G.Franco Agnusdei Pensi

oops... Scusate il post, ho sbagliato l'indirizzo.
Franco


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Posizione scaricatori nei quadri

Ciao a tutti.
Secondo voi qual'č la posizione ideale dove mettere gli scaricatori di
sovratensione in un quadro? Ci sono dei riferimenti normativi per questo?
Io sono dell'idea di metterli in fondo al quadro, o comunque i piů vicini
possibile al collettore di terra in quanto se arriva una sovratensione essa
č piů facilitata a passare subito per lo scaricatore senza attraversare le
sbarre portando cosě potenzialmente dei danni al quadro elettrico.
Un'altra cosa: di solito č buona norma metterli a monte o a valle
dell'interruttore/sezionatore generale? E perchč?
Grazie

 dell'interruttore/sezionatore generale? E perchè?
Per quanto riguarda un sezionatore a poco importanza, io li preferisco a
valle. Diverso è il caso degli interruttori differenziali se sei in un 
sistema TT. In questo caso se vuoi proteggere il differenziale li 
installi a monte usando la combinazione varistore + spinterometro.
Ambro

dell'interruttore/sezionatore generale? E perchè?
dipende anche da come realizzi il generale:
in linea di massima se è un magnetotermico o un sezionatore può andar bene
metterli a valle, se invece è un differenziale meglio metterli a monte, in
quanto la corrente che scorre negli scaricatori (in caso di loro
intervento) scorre nel suddetto generale ed i differenziali sono un po'
"delicati" (...)
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html