mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Necessità LPS per impianti di betonaggio?

Qalcuno mi sa dire come devo considerare i sili metallici di un impianto
di betonaggio dal punto di vista della protezione contro i fulmini? Sono
semplicemente strutture metalliche all'aperto, e basta la semplice messa
a terra (visto che non contengono sostanze infiammabili) ? Oppure
occorre effettuare un calcolo rigoroso con la 81-4, ma allora come le
considero?
E se ho uno stabilimento all'aperto, che oltre ai sili ha anche un
piccolo fabbricato per gli uffici e i servizi, devo includere anche
quello nel calcolo?

e' suficiente allegare alla domanda di omologazione la relativa relazione da
cui si evinca la autoprotezione della struttura come praticamente sempre
accade salvo casi eccezionali
ing.vitali


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: applicazione CEI 31-30

Ho una divergenza con un Collega circa il campo di applicazione della norma
CEI 31-30.
A suo dire si applica solo nei luoghi di lavoro, cosi esclude a priori
l'obbligo di classificare le centrali termiche a servizio delle industrie,
in quanto di solito sono locali a se stanti separati in modo REI dal
laboratorio e non à un posto di lavoro.
A mio avviso, invece la norma parla di luoghi con pericolo di esplosione per
la presenza di possibili atmosfere pericolose dovute alla presenza di gas,
vapori op nebbie.
Voi cosa ne penzate?
Grazie, saluti
MR.

Il D.Lgs. 233/03 parla chiaro, nei luoghi di lavoro il datore di lavoro
ha l'obbligo di analizzare il rischio esplosione e quindi classificare
i luoghi (applicando le norme relative, se vuole, altrimenti metodi
alternativi che poi dovrà giustificare). Una centrale termica
all'interno di un luogo di lavoro è un ambiente dove è presente il
rischio esplosione e quindi deve essere valutato, poco importa che sia
compartimentato o meno. Per le centrali termiche di nuova
realizzazione, se si rispettano tutte le condizioni previste dalla
guida CEI 31-35 V2 sono di fatto luoghi ordinari. Viceversa è
necessario classificarle.

> compartimentato o meno. Per le centrali termiche di nuova
realizzazione, se si rispettano tutte le condizioni previste dalla
guida CEI 31-35 V2 sono di fatto luoghi ordinari. Viceversa č
necessario classificarle.
Perņ a tuo avviso, gli impiantisti (progettisti) non devono comunque 
relazionare sulla scelta delle misure prese in considerazione e come sono 
giunti a stabilire che il luogo č ordinario?
Bye
Norbert

 giunti a stabilire che il luogo è ordinario?
Certo!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progetto obbligatorio?

Salve a tutti,
mi rivolgo a voi per avere una vostra opinione.
Mi hanno chiesto di realizzare il progetto dell'impianto elettrico di una
nuova struttura per una piccola società sportiva, composta da le seguenti
parti di edificio che non superano i 200 m2 di superficie e che secondo me
non sono a maggior rischio in caso di incendio:
spogliatoi per squadre con docce
spogliatoio arbitro con doccia
zona ristoro
bagni per il pubblico in tribuna
biglietteria
centrale termica (solo alimentazione)
infermeria
Secondo me l'bbligo del progetto non sussiste, cmq il dubbio che ho è che
comunque è un locale di pubblico spettacolo, anche se lo spettacolo è legato
al campo e alle tribune.
Rigrazio tutti coloro che mi dicono la loro autorevole opinione.
Ciao ciao Dario

 ha scritto nel messaggio 
news:3LrVg.137326$zy5.1...@twister1.libero.it...


comunque č un locale di pubblico spettacolo, 
e la commissione di viglianza sulle attivitą di pubblico spettacolo
potrebbe richiedere un progetto anche indipendentemente dalla 46/90
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio 
news:3LrVg.137326$zy5.1...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: d.m. 10 marzo 1998

il DM in oggetto, che mi pare riguardi la manutenzione degli impianti
antincendio, sapete dove trovarlo
o su che n° della G.U. è apparso?
Grazie
----------------------------------------------------------------------
Per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)


DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro (G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.).
comunque e' pubblicato in internet al seguente sito, fai prima a scaricarlo
da qui:
http://www.econet.it/jura/Legislazione/DM/dm100398.htm
bye
kay

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: strana sonda

salve a tutti in una busta di componenti comprata in una fiera di
elettronica ho trovato una bustina contenente del filo arotolato alla fine
c'è un cilindro e all'altra estremita ci sono 3 fili ma ne e blu sulla
bustina ce scritto insor icda 6514 qualcuno mi sa dire che cosa e ringrazzio
tutti anticipatamente
saluti da antonio

Si tratta probabilmente di un sensore induttivo per la rilevazione di metalli,
il filo blu e la massa il filo marrone è l'alimentazione (da 12a 24v) e il filo
nero è il segnale.
antonio ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: help:ambienti alimentari

Devo realizzare il progetto dell'impianto elettrico di
un macello.
Le USSL non hanno avanzato richieste particolari
su non il divieto d'installazioni ad una certa altezza
dal pavimento con protezione rigorosamente stagna.
In merito a norme igeniche in ambienti di tale tipo
č obbligatorio o solo auspicabile l'uso dell'acciaio
inox per le installazioni o puň essere utilizzato il
piů comune pvc?
Ringrazio tutti coloro che sapranno invire riferimenti
normativi a riguardo.
Ciao
p.i. Scattolin Enrico

normativi a riguardo.
Purtroppo Il CEI non ha ancora preso in esame l'esecuzione di questo
tipo di impianti.
Pertanto è vero che non esiste l'obbligo dell'impiego dell'acciaio
inox, ma occorre in questo caso fare riferimento all'art. 1 della
Legge 1° Marzo 1968-
"Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari le installazioni
e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e
costruiti a regola d'arte."
Tenendo presente che le aeee  del macello vengono sottoposte a
sterilizzazione, diventa necessario impiegare anche per l'impianto
elettrico apparecchiature e canalizzazioni in accciaio inox, in modo
da poter garantire la durata nel tempo dell'impianto elettrico.
Non sono consentite canalizzazioni ne cavi posati a vista, masolo
tubazioni in acciaio inox.
Si consiglia di curare la tenuta delle giunzioni.
Salui art.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dati di targa

Ho 2 motori per impianto di refrigerazione, stesso modello stesso fornitore,
stesse caratteristiche; tuttavia sui dati riportati in targa pur trovando in
entrambi la dicitura          I max 8 A  trovo accanto a questa un'altra
sigla LR 38 A sul primo e LR 16 A sul secondo.
Qualcuno mi saprebbe dire cosa sia questa LR ??
Ai fini del dimensionamento dell'impianto in cui andranno inseriti il valore
va considerato?
Grazie mille!


Dovrebbe essere la corrente di massimo spunto cioè quella a rotore bloccato;
tieni conto che lo spunto può durareanche qualche secondo in compressori
frigoriferi; al fine del dimensionamento non devi cambiare la taglia delle
protezioni ma metterli con curva per avviamento motore o, sesono fusibili,
di tipo ritardato.
Ciao.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Mercato elettrico in fermento

Ho l'impressione che il mercato delle opere elettriche, relative al settore
civile e terziario cominci ad essere piu' in fermento del solito.
Capita anche a voi (progettisti e installatori) di notare che dall'orizzonte
si avvicinino parecchie attivita'?
Kay
da Bologna

Caro KAY ma non sarà solamente il mese di Luglio?? (Che si svegliano tutti
all'ultimo secondo?)
Speriamo di no...
Comunque ti do ragione dicendoti che io sto lavorando pure la notte da due
mesi a questa parte, e non sono il solo.
Ciao Renato

Kay ha scritto:

Si l'Enel
---
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Denuncia di terra

Un saluto a tutto il ng
Vi espongo il problema
Autofficina, superficie maggiore di 200 mq. Impianto elettrico
antecedente al 1990, mai adeguato. Denuncia di terra mai eseguita. :-(
A parte l'impianto elettrico che dovra' essere adeguato, con relativo
progetto e tutto quello che segue, vorrei sapere come ci si deve
comportare per la denuncia della terra. E' sufficiente misurarla allo
stato attuale e spedire un modulo? Se si, a chi va spedito? Oppure e'
necessario ultimare i lavori?
Grazie per l'attenzione
-- 
Saluti
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:24mbvuov0vjfsaesq...@4ax.com...

Per prima cosa è necessario adeguare gli impianti, il che vuol dire progetto
e dichiarazione di conformità. Secondo il DPR 462\01, al termine dei lavori
il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità
all'ISPESL. Successivamente il datore di lavoro richiede all'ASL/ARPA o a
Organismo privato abilitato la verifica di legge dell'impianto elettrico. E'
implicito che l'ente verificatore ha la facoltà di dare una'ammenda al
datore di lavoro per denuncia tardiva dell'impianto di terra, visto che
doveva essere fatta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma si sà,
siamo in Italia, il paese dei condoni e delle leggi non applicate, quindi
non c'è da preoccuparsi.
--
--
Michele Guetta - perito industriale


Grazie 1000 per la risposta, chiara ed esauriente (come del resto
tutti i tuoi post che ho letto). Era proprio quello che volevo sapere.
-- 
Saluti
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:at6loi$1aep1$1...@news02.it.net...



Grazie 1000 anche a te; ora comunico tutto all'interessato che si
regolera' di conseguenza.
-- 
Saluti
Francesco

critto nel messaggio news:24mbvuov0vjfsaesq...@4ax.com...


Bisogna ultimare i lavori di adeguamento dell'impianto e farsi fare
dall'installatore 6 copie della dichiarazione di conformità di cui 2 vanno
spedite all'ISPESL con il relativo modulo e all'ASL; male che vada, ma non
penso, arriverà una ammenda! saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nodo equip locali medici

in un ambulatorio di tipo 1 la norma
non fornisce più il valore di resistenza
del collegamento equip, ma da solo la generica
indicazione di porre il nodo entro il locale
o in prossimità dello stesso.
Dovendo intervenire a posteriori, e porre
i nodi nel quadro di zona, è sufficente
il rispetto della condizione di CEI 64-8 
413.1.6.2 per gli EQS ovvero R<=50/Ia 
cioè nel caso specifico R<=25/0.03=833 ohm?
Mi pare eccessivo il rispetto degli 0.2ohm per i locali di
tipo 2.
Thanks per i pareri.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 ha scritto nel messaggio
news:190u2116965dlvguq...@4ax.com...


terra!
no. Nonnostante i numeri siano uguali 



vero.. letto male e in fretta saltando i capitoli.. 



La Norma ti da due indicazioni, sezione minima 6 mmq e nodo all'interno od
in prossimità del locale. Rispettate queste condizioni ti basta verificare
la continuità solo dopo l'installazione. Il valore della resistenza non ha
importanza.
Saluti
Tullio Petroccione

importanza.
Il parere di TNE:
  1.. "In ciascun locale deve essere installato un nodo
equipotenziale.." Art.
710.413.1.6.1 e la soluzione proposta non corrisponde a questo
articolo. Andrà
incontro a contestazioni.! Tenga almeno la resistenza entro 0.2 W per
precostituirsi una difesa.!


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra

Salve
vorrei porvi un problema.
E' obbligatorio sempre e comunque fare la
messa a terra di strutture metalliche in uno
stabilimento?
Potreste indicarmi la normativa a cui fare
riferimento?
Vi ringrazio anticipatamente
Antonio

 riferimento?
Non è una cosa cosi generalizzata l'obbligatorietà della messa a terra di
strutture metalliche, all'interno o all'esterno di edifici. L'obbligo deriva
dalla regola dell'arte ovvero dalle norme CEI ai sensi della L. 186/68. La
messa a terra di una struttura metallica è obbligatoria se:
1- è una massa;
2 - è una massa estranea;
3 - non risulta autoprotetta dalle scariche atmosferiche.
Le norme di riferimento principali sono: CEI 11-1; 64-8; 81-1.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prese a spina





Esiste nei luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio un limite massimo di prese a spina installabili sotto una unica linea 
(naturalmente protetta dal corto e dal sovraccarico), come è per i luoghi di 
publico spettacolo? Una biblioteca può essere considerata locale di spettacolo e 
intrattenimento (mostre, convegni...)?


 


saluti, Gianluca.



 wrote in message
000801c049a9$8377efb0$bb74fea9@gianluca...
Esiste nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio un limite massimo di
prese a spina installabili sotto una unica linea (naturalmente protetta dal
corto e dal sovraccarico), come č per i luoghi di publico spettacolo? Una
biblioteca puņ essere considerata locale di spettacolo e intrattenimento
(mostre, convegni...)?
saluti, Gianluca.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto 46/90 ???

E' mai possibile che possa essere stato collaudato un adeguamento
impiantistico in una scuola senza la mia dichiarzione di conformitŕ?
Grazie
P.I. Giovanni Canalis
gica...@tiscalinet.it
cana...@hotmail.com

Cosi a prima vista non mi pare che la Legge Merloni, con le successive
modifiche, si colleghi in qualche modo alla 46/90 per la dichiarazione.
Dovrebbero essere due concetti diversi.
L'installatore dichiara di avere rispettato il progetto.
I collaudatori verifcano che progetto, impianto e quant'altro rispondano
alle esigenze ed ai costi sostenuti, oltre che a provarne il funzionamento.
Perche' dunque aspettare la dichiarazione?
--
+------------------------------------------------------------+
| BOTTIZZO Per. Ind. Mauro  C.so Italia, 6 - 12051 Alba (CN) |
| Tel.:       +39 (0) 173293191    Fax:    +39 (0) 173449889 |
| E-mail:     
m.bot...@areacom.it
                          |
|                                                            |
| 
http://www.areacom.it/html/area/homepage/bottizzo/main.htm
 |
| 
http://www.alphacomm.it/bottizzo/
                          |
+------------------------------------------------------------+
| Webmaster della LANGHELIFE, azienda per la vendia di       |
| prodotti alimentari tipici di Langa.                       |
|                                                            |
| 
http://www.langhelife.com
                                  |
| E-mail: 
maste...@langhelife.com
                          |
+------------------------------------------------------------+
| Componente della commissione Internet del Collegio Periti  |
| Industriali della Provincia di Cuneo                       |
|                                                            |
| 
http://www.mtrade.com/perindcn
                             |
| E-mail: 
peri...@mtrade.com
                                |
+------------------------------------------------------------+

 impiantistico in una scuola senza la mia dichiarzione di conformità?


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lampadari Antichi

Mi trovo a dover progettare un impianto elettrico di una chiesa in cui  vi
sono dei lampadari di circa 50 anni, visto il cablaggio oramai datato vorrei
ricablarli sostituendo sia il cavo che i porta lampada; qualcuno sa
indicarmi se su internet esiste qualche sito di qualche azienda che produce
pezzi di ricambio per lampadari, ed inoltre qualcuno conosce la sigla del
cavo colore argento o oro che si usa nei lampadari.
saluti Giuseppe

 ha scritto nel messaggio
news:a6cg0u$e9e$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: centrale termica





Sono un appassionato di elettrotecnica, vorrei 
sapere come viene disposto il collegamento del pressostato e della pompa in una 
centrale termica. Cioè come viene disposto il montaggio dei vari apparecchi.La 
pompa viene alimentata dallo stesso circuito elettrico del bruciatore? 



Il pressostato attiva un contatore o un relè?E' 
possibile avere un quadro della situazione impiantistica sequenza per 
sequenza?


Ringrazio anticipatamente.


Sergio



Ringrazio anticipatamente.
I dispositivi di sicurezza richiesti sono quelli indicati nell'allegato al
DM 01-12-1975, norma, questa, in via di modificazione.
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesiti

Salve a tutti, sono uno un aspirante perito elettrotecnico
quest'anno nella mia sezione c'e' stato un continuo via vai di insegnanti
cosi' mi ritrovo con poche idee, ma confuse, sugli impianti elettrici
Spero che qln di voi abbia la pazienza di rispondermi.
Il mio dubbio riguarda gli interrittori differenziali:
Un differenziale, nel caso moinofase misura la differenza tra la corrente
entrante e quella uscente, se c'e' un guasto una parte della corrente si
richiude verso terra e siccome la differenza tra Ie ed Iu non e' piu' 0, il
differenziale interviene.
In un sistema trifase il differenziale somma le tre correnti di fase e
controlla che la somma sia zero.
Domande
E' giusto ?
Nel caso trifase il differenziale puo' intervenire anche in caso di
distribuzione squilibrata dei carichi sulle 3 fasi ?
Tali ragionamenti valgono sia per sistemi TT che TN ?
Un altro dubbio riguarda i magnetotermici, un MT non "sente" il guasto in
se' , ma interviene perche' "sente" un eccessivo assorbimento di corrente ?
Se io devo fare un impianto in base a quale principio scelgo se mettere un
MT o un differenziale ?
C'e' una norma specifica ?
Da come ho capito io i differenziali sono migliori dei MT, pero' sono piu'
costosi,
un differenziale sente prima il guasto quindi interviene prima, se io metto
pochi differenziali in un impianto, in caso di guasto ho poca selettivita' ,
nel senso  che scatta il primo differenziale a monte del guasto.
Questi discorsi valgono sia per sistemi TT che per sistemi TN ?
So che molti di voi troveranno  questi mie quesiti banali o addirittura
fastidiosi, pero' se voi li sapete e perche' qualcuno ve li ha spiegati, se
non avete voglia di rispondermi, consigliatemi un buon testo su cui
imparare.
Grazie per la vostra attenzione.

 Questi discorsi valgono sia per sistemi TT che per sistemi TN ?
Il differenziale sente prima il guasto? Prima di chi? Ribadisco che il
differenziale "sente" un tipo di guasto. Se funziona lo sente nell'istante che
si manifesta; poi può essere più volece o più lento ad interrompere il circuito.
La selettività significa fare in modo che gli interruttori posti a protezione
del circuito tolgano solo l'alimentazione al circuito guasto, non ad altri.
Indifferentemente che sia un MT od un diff, tra di loro si riesce ad ottenre
selettività se si lavora con certi criteri. Pochi interruttori, molti circuiti,
allora è certo che la selettività è bassissima, o nulla.
Saluti,
Mauro Bottizzo.


grazie 1000
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: due domande??

come da oggetto, vi sottopongo due quesiti:
-ho realizzato il quadro elettrico di una macchina utilizzatrice, ed ora il
mio committente mi ha chiesto di certificarla, io ho provato a dare uno
sguardo a tutta la documentazione necessaria, ma tra compatibilità,
marchiatura etc etc, sinceramente non so come comportarmi, chiedo a voi
esperti un aiuto per districarmi in questo labirinto....
- ho eseguito l'impianto elettrico a servizio delle parti comuni di un
condominio (non sotto obbligo di progetto) a valle del contatore enel parti
comuni sono partito con una linea in cavo fg7 e mi sono assestato
sull'interruttore generale del quadro che è un mtd, è giusto o devo
installare un altro int a valle dell'enel (tengo a precisare che le dorsali
degli alloggi anchessi realizzate in cavo passano nello stesso condotto del
montante parti comuni)
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi!!

 ha scritto:

1°) Il committente ti ha chiesto di certificare il Quadro o anche la Macchina? ho 
paura che dovrai certificare il tutto (soprattutto se il sistema rappresenta 
un "tutto unico");
2°) se è presente il limitatore ENEL,  dovrebbe essere a posto (sempre che 
siano rispettate le altre condizioni (lunghezza strettamente necessaria ad 
attestarsi sui morsetti del mtd, collegamenti ai morsetti eseguiti secondo le 
prescrizioni del costruttore, condutture protette, assenza di masse nel 
percorso, coordinamento limitatore-cavo, ecc.). Personalmente avrei preferito 
mettere un mt a valle del gruppo di misura.  
Occhio alle dorsali degli alloggi: se non erro devono avere canalizzazioni 
separate (tubazioni distinte o cavi in classe II)!
Saluti
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti Elettrici ed Idraulici

Qualcuno sa dirmi perché tutti si sentono in dovere di mettere le
mani sugli impianti elettrici ed a nessuno viene in mente di
riparare o eseguire l'impianto idraulico del bagno o della cucina????
Grazie ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni

Angelo ha scritto:

Perchč per manomettere un impianto elettrico bastano forbici, cacciavite,
nastro e cavo, per un impianto idraulico l'attrezzatura č molto piů
costosa e meno semplice da utilizzare.
            Ciao Dott. Ing. Gabriele Tacchi

costosa e meno semplice da utilizzare.
E sturare i cessi non e' molto piacevole.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


Questo può essere un buon motivo, però resta sempre il fatto che il
rubinetto
rotto non lo cambia nessuno
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ill.di sicurezza

Quando, come e dove è obbligatoria l'illuminazione di sicurezza/emergenza?


In molti casi. Puoi partire dal DPR 547/1955, dal DLgs 626/1994 per poi
arrivare a casi specifici elencati sui vari DL, DPR, ecc.
I produttori di lampade, tipo Beghelli, Ova e simili, danno gratuitamente
delle guide complete per tutte le casistiche.
Saluti, Mauro.





Prova a scaricare la pubblicazione dal 
sito


elettrica.cjb.net


seguendo il percorso


Appunti&lezioni


Impianti elettrici


Illuminotecnica

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione dai contatti indiretti abitazione con alimentazione autonoma

Buongiorno a tutti
una domanda:
E' necessario realizzare l'impianto di terra ed installare l'interruttore 
differenziale in una casa non collegata alla rete Enel ma alimentata da un 
gruppo elettrogeno (monofase 230V 50Hz 3Kw) e da pannelli fotoelettrici- 
batterie - inverter?
In caso di risposta affermativa devo collegare una fase dell'impianto 
all'impianto di terra (sistema TN)?
Grazie
Massimo

 scrisse:


 espresso, il progetto ed il lavoro lo farei fare ad altri....
Sono d'accordo, non mi occupo di impianti. Ho visto il forum e ho
pensato di  approfittare delle vostre conoscenze per levarmi una curiosità.
Il dubbio era dovuto al fatto che il generatore o le batterie con inverter
sono isolati da terra quindi non capivo il funzionamento e la necessità
dell'impianto di terra e del differenziale.
Ciao e grazie della risposta
Massimo


Ciao
Massimo

Chiaro
Grazie
Ciao
Massimo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verificare tensione in presa IEC309 trifase

Spettabili
come si fa a verificare con un tester la presenza di tensione nei vari 
poli di una presa IEC 60309 trifase, eventualmente interbloccata?
 
Primo problema, il mio tester ha i puntali standard che sono troppo corti.
 
Non ho capito se ce la posso fare con uno di questi due puntali:
http://it.rs-online.com/web/p/sonde-ad-ago/1038365/
 
http://it.rs-online.com/web/p/sonde-ad-ago/0423611/
 
o altrimenti sapete indicarmi i puntali giusti?
(Sarebbe una da 63A in questo caso specifico, non so se è rilevante.)
 
 
Secondo problema, alcune delle prese che abbiamo sono interbloccate...
C'è qualche posto magico da spingere mentre giro, per riuscire ad 
attivarle senza infilare una spina?
 
 
Grazie in anticipo

 Grazie in anticipo
Prego.
 
 
Ale.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Schemi quadri automazione

Esiste qualche software Free o a basso costo per disegnare
schemi elettrici di quadri per automazione ?
Grazie  a tutti

 schemi elettrici di quadri per automazione ?
mi pareva di aver visto qualcosa su it.industria.varie
ciao
Andy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NORMA CEI 11-27/1

Alcune aziende che affidano interventi di manutenzione elettrica a imprese
abilitate ai sensi della 46/90, richiedono espressamente che la stessa fornisca
personale qualificato ed abilitato per l'esecuzione di lavori sotto tensione,
ovvero personale PES ( persona esperta ) o quantomeno PAV ( persona avvertita) o
PEI ( persona idonea ) secondo le modalità previste dalla norma CEI 11-27/1.
Fermo restando l'obbligatorietà di assegnare specifica qualifica PES, PAV, PEI,
al proprio personale, mi domando se il titolare di una impresa di installazione
impianti elettrici debba obbligatoriamente inviare i propri dipendenti a
specifici corsi di formazione, tenuti da "docenti" non meglio precisati, ENEL o
ARPA.
Infatti molti professionisti e ENTI si sono attivati per la creazione di questi
corsi.
Ritengo che il titolare di impresa installatrice, fermo restando l'obbligo
giuridico di formare, informare ed addestrare il personale in conformità al
vecchio DPR 547/55 art 4 e al D.lgs.626/94 art. 21 e 22. Potrebbe qualificare i
propri dipendenti (PER, PAV, PEI)  semplicemente in base alle capacità tecniche
ed esperienze di lavoro, magari formalizzando per iscritto la cosa.
Infatti è importante che le persone addette all'esecuzione di impianti elettrici
conoscano le corrette misure di prevenzione e protezione da adottare in funzione
di ogni specifica attività.
Eventualmente il titolare di impresa installatrice potrebbe inviare i propri
dipendenti a corsi di formazione tenuti da chiunque, l'unica condizione è che"
il docente" conosca ciò che insegna; pertanto non è dunque necessaria nessuna
abilitazione o specifico titolo per eseguire corsi di formazione per la
qualifica di personale PES, PAV, PEI.
Gradirei il vostro punto di vista,
Grazie
--
Giuliano  Beduglio

Nella scelta della ditta subappaltatrice ciascuno è libero di mettere le
richieste che vuole.
saluti
Francesco


Nella scelta della ditta subappaltatrice ciascuno è libero di mettere le
richieste che vuole.
saluti
Francesco


Gradirei il vostro punto di vista,
D'accordo
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 Gradirei il vostro punto di vista,
Il business è ovunque (guai se non fosse cosi).....L'importante è poter e
saper scegliere.....
---
Michele Guetta - perito industriale.

Perchè non sei più esplicito e ci dici di che ditta parli, è forse lei?????
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

 Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
No, parlo di alcune Ditte della zona
Grazie a tutti per le risposte,
non nascondo che l'interesse per la questione è dovuto al
fatto che l'associazione artigiani di cui faccio parte, CNA-ANIM,
ha intenzione di attivare questi corsi per gli artigiani installatori.
Ovviamente chiarendone l'obbligo o meno e con tariffe "politiche"
Grazie e saluti
Giuliano Beduglio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tensioni di passo e contatto

Giuliano scrive:
L'impianto di terra di uno stabilimento e di una centrale idroeletrica ha un
valore misurato della resistenza di terra superiore al massimo valore
consentito in funzione della corrente di guasto e del tempo di intervento
delle protezioni comunicati dall'Enel. La norma prevede di effettuare le
misure di passo e di contatto. E' ammesso installare in cabina di
trasformazione un differenziale regolabile e ritenere idoneo l'impianto di
terra?
Grazie
Saluti
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

...


Penso proprio di no visto che il guasto potrebbe essere a monte
dell'interruttore in questione.
Inoltre non è da escludere la possibilità che veda in dispersione il
generatore stesso rendendo inutile qualsiasi differenziale.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Parafulmini 2

Quesito un po' diverso dal primo:
L'ufficio tecnico di un comune adesso richiede per le concessioni edilizie
la verifica per la protezione dalle scariche atmosferiche.
Se da un lato posso essere di buon umore presentendo lavoro in arrivo,
dall'altra mi assale il mai completamente dissipato dubbio:
Occorre SEMPRE eseguire una valutazione del rischio da fulmine, qualsiasi
sia la tipologia della struttura ?
Come già volte detto, esistono leggi che obbligano in tal senso in casi
specifici (scuole, musei, attività con dipendenti), ma per le civili
abitazioni (singole o in condominio) ?
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

MazE
La 46 parla di edifici con + di 5 metri di altezza e (o?) 200mc.
Quindi anche le comuni abitazioni. 
Penso sia una fesseria, ma così è scritto.
Poi per quanto riguarda la mia esperienza, vedo comuni che la
richiedono sempre e altri che non la chiedono mai.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

<*
mazz...@mclink.it
*> ha scritto nel messaggio
news:3ad5f140...@news.cs.interbusiness.it...

Per le civili abitazioni è una prescrizione della L.46/90;
Per tutti gli altri impianti la valutazione è richiesta dalla L. 186.
Un impianto a regola d'arte deve prevedere protezioni contro le
sovratensioni (dirette o indirette) oppure risultare autoprotetto; un
calcolino di massima (magari utilizzando le 81-1) lo eseguo sempre.
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 richiedono sempre e altri che non la chiedono mai.
Questa č la solita vergogna tutta italiana.

calcolino di massima (magari utilizzando le 81-1) lo eseguo sempre.
ecco questa mi pare veramente una buona indicazione, sopratutto un diverso
modo di affrontare la questione.
Grazie

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: misurazione dell'impianto di terra

ciao a tutti,
mi potete spiegare come devo fare a misurare la messa a terra di un impianto 
elettrico nuovo?
che strumento devo usare?
dove posso trovare il modulo da compilare per la certificazione ?
grazie mille!!
paolo.

 wrote in message
tMPkd.310841$35.14...@news4.tin.it...


 wrote in message
tMPkd.310841$35.14...@news4.tin.it...

mmissà cche ne sentirai delle belle

 dove posso trovare il modulo da compilare per la certificazione ?
Non esiste alcun modulo di certificazione.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio 
news:Eb_kd.28948$Ni.10...@twister1.libero.it...


 consigliate senza spendere troppo?
Ci sono modelli per tutte le tasche e misure dalla Kyoritsu alla Fluke, HT
Italia, Metrel, ecc. ecc..


 ha scritto nel messaggio 
news:D27ld.30000$Ni.10...@twister1.libero.it...


 paolo.
Se ti metti in proprio con queste basi ...........
Prova a consultare le Norme CEI 11-1 e 64-8, vedrai che trovi tutto ciň
che cerchi. Per il modulo cerca il DPR 22/10/2001 n° 462 che trovi in ogni
sito di categoria (collegi, albi, ecc.)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici temporanei ( fiere , mostre , ecc come da CEI 64-8 , sez.711 ) e posa fissa/mobile

Nella sez.711 della CEI 64-8 , per gli impianti elettrici temporanei
si chiede l'utilizzo di cavi adatti alla posa mobile tipo H07RN-F.
Necessito di un chiarimento riguardo alla definizione di posa fissa/
mobile : un posa temporanea su tubazione interrata è da intendersi
fissa o mobile? Grazie.

 
Scusa la mia ignoranza, dove è scritta questa prescrizione, o come sei
arrivato a questa conclusione?
ambro


wrote:

Ho capito la domanda. In pratica puoi utilizzare cavi per posa fissa
se NON vengono spostati per tutta la durata della manifestazione,
altrimenti devi utilizzare cavi idonei per uso mobile.

 altrimenti devi utilizzare cavi idonei per uso mobile.
Questo deriva dalla sezione 711 della CEI 64-8 ?
Chiedo questo perchè io non vedo di buon occhio questo tipo di cavo.
Certamente sono ottimi contro l'abrasione, ma sono costruiti con fili
elementari di sezione estremamente ridotta, e nel punto di attacco alla
presa o all'apparecchio, dove il cavo è soggetto a notevoli pieghe, i
conduttori si rompono facilemente. Fin che si tratta dei conduttori di fase
o di neutro non ci sono problemi (o quasi[1]) ma quando si interrompe il
PE ..., e vi assicuro che è ne ho trovati diversi in queste condizione.
[1] I conduttori elementari, come detti sono molto fini, e quando si rompono
riescono, durante il movimento, a perforare, il proprio isolante e quello
del conduttore vicino, con l'immancabile corto circuito, che avviene anche
in prossimità dell'ingresso dell'apparecchio mobile, ovvero vicino alle
mani, braccia o altre parti del corpo di chi sorregge l'apparecchio.
Quindi, a mio parere, l'uso di questi cavi va riservato a quei casi che sono
espressamente richiamati dalle norme, con la precauzione di sottoporli a
verifica strumentale e visiva con cadenze molto ravvicinate.
Questi problemi non li ho mai riscontrati con altri tipi di cavi come il
FROR, purtroppo questo ha una scarsa tenuta alla abrasione, con la guaina
che si rovina facilmente lasciando scoperti i conduttori interni. Ma in
questo caso è sufficiente un veloce esame a vista, anche dell'utente, per
determinarne la non idoneità all'uso.
ambro

 determinarne la non idoneità all'uso.
Il FROR va bene ma solo all'interno, è vietato l'uso interrato ed
all'esterno, anche se in tubazione.

 all'esterno, anche se in tubazione.
Certo, ma per posa fissa. Per posa temporanea si può usare anche
all'esterno.
ambro

 all'esterno.
Giusta precisazione. ;-)

 ambro
ma non interrata...
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Doppio comando... quando?

Buona sera a tutti!
Mi presento... sono Roberto e spero di trovare aiuto in questo NG che parla
di normative, cosa che per me è sempre stata una questione... taboo!!!
Vorrei porvi un quesito:
Dovrei sviluppare un'applicazione per una lavorazione interna e si tratta di
una piccola pressa rivettatrice con il seguente ciclo:
Discesa Protezione
Discesa pistone rivettatrice
Salita pistone rivettatrice
Evacuazione pezzo lavorato
Salita protezione
Ora mi chiedevo... devo usare il doppio comando con eventuali dispositivi
PILZ o simili (preferisco Telemecanique!) per lo start del ciclo o posso
usare un semplice pulsante ?
Nota: Il ciclo una volta startato, continua finno alla fine se non ci sono
anomalie e non è un ciclo continuo (ovvero che bisogna fermare manualmente
con un selettore o pulsante!)
Cosa potete dire a riguardo per un principiante come me, anche riguardo ad
un arresto di emergenza di tale maccina?
Grazie a tutti quanti avranno la pazienza di rispondermi e ancora buona
giornata
Roberto

 di tale macchina?
Posizionare il pulsante di arresto dove è probabile si verifichi
un'emergenza, facilmente raggiungibile dai posti operatore predisposti, sia
quelli di normale attività, sia quelli destinati alla manutenzione.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

 rientrare parte della macchina nell'allegato IV del DPR 459/96.
Ok!
Grazie per la risposta... molto gentile!
Viste le dimensioni totali della macchina in oggetto (molto piccola!!!) il
pulsante di start o i pulsanti vengono messi a circa 20/30 cm dalla
protezione e nel caso di n pulsante singolo, con l'altra mano può entrare
nell'area di movimento e anche se viene dato lo start e le mani... non sono
a posto la protezione ritorna in posizione (ha una gomma con uno switch di
pressione all'interno, tipo quelle dei cancelli automatici!!!).
Che consigli ti vengono?
Grazie ancora e Buon Anno!
Roberto
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: segni grafici per autocad

Salve a tutti
Vorrei sapere gentilmente su quali siti internet trovare segni grafici
compatibili autocad per il disegno di impianti elettrici civili e
industriali
Grazie


sul forum 
www.plcforum.it
 nella sezione programmi per il disegno elettrico e
elettronico sono stati postati i simboli elettrici per auocad  grazie al
grande lavoro di un utente particolarmente generoso. Lo ringrazio ancora
ciao
fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: apertura studio!

ciao a tutti,
per iniziare un po' di attività in proprio nel campo dell'ingegneria
parallelamente al lavoro dipendente, che cosa è necessario fare?
a parte essere iscritti all'albo?
--
Cordiali saluti
Simone

 ha scritto nel messaggio
news:ab1Gb.204874$vO5.8...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software fotovoltaico "Tetti FV - versione 1.1"

Il software fotovoltaico "Tetti FV" si arricchisce di nuove ed interessanti
funzioni:
Dimensionamento dell'inverter in funzione della temperatura minima, massima
e d'esercizio dei moduli;
Inserimento dei dati climatici di qualsiasi località.
E' disponibile una versione TRIAL sul sito 
www.studioiesl.com
Saluti
Per. Ind. Antonio Vincenti

 E' disponibile una versione TRIAL sul sito
E' spam in piena regola, segnalato ad 
ab...@inwind.it


Ben fatto...
ha rotto le palle

Ho visitato il sito, ma quale prima impressione è notevolemnte negativa, 
uno studio di progettazione di cui non si conosce nemmeno l'indirizzo !
( provate a vedere, c'è solamente un numero di cellulare. )
Saluti
Anto <x...@xxxx.xx> ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR 462 e impianto Ante 90

Buonasera a tutti. Mi trovo a dover far consulenza a un mio cliente che ha 
un impianto elettrico del quale non è mai stata denunciata la terra. 
L'impianto è stato realizzato nell'85, ed è completo di protezioni, cavi di 
sezione adeguata, terra e differenziali. Dopo un pò di manutenzione 
straordinaria da parte di un installatore (sostituzione differenziali, 
palfoniere, prese rotte ecc.), l'impianto è ok.
Per fare la denucnia dell'impianto Ispesl e Arpa richiedono l'invio del 1° 
foglio della DDC, ma in questo caso la DDC non esiste (Impianto Ante 90).
Qualcuno ha già affrontato casi simili? Come consigliate di procedere?
Grazie!
Ròsso 


Intanto premetti subito al tuo cliente che è sanzionabile per mancata
denuncia (l'obbligo vige dal 1955). Se l'impianto ante 90 è conforme
alla legislazione previgente (DPR 547/55 L .186/68) allora è
sufficiente che il cliente faccia un atto notorio dichiarando ciò e lo
inoltra all'ISPESL e all'ARPA/ASL. Ovviamente deve esserne certo
altrimenti dichiara il falso e può essere sanzionato. Normalmente si
richiede una perizia ad un tecnico abilitato da allegare all'atto
notorio.
Se la manutenzione straordinaria è avvenuta dopo marzo 90 ci deve
essere anche la DDC dell'installatore per questo intervento.

 wrote:
<Intanto premetti subito al tuo cliente che č sanzionabile per mancata
<denuncia (l'obbligo vige dal 1955).
Giŕ fatto. Per fortuna di norma non sanzionano per ritardata denuncia....
lo so che manca mai che la sfi** guardi proprio verso di noi ma... :-)
< Se l'impianto ante 90 č conforme
<alla legislazione previgente (DPR 547/55 L .186/68) allora č
<sufficiente che il cliente faccia un atto notorio dichiarando ciň e lo
<inoltra all'ISPESL e all'ARPA/ASL. Ovviamente deve esserne certo
<altrimenti dichiara il falso e puň essere sanzionato. Normalmente si
<richiede una perizia ad un tecnico abilitato da allegare all'atto
<notorio.
Ok, quindi basta una verifica che supporti quanto dichiarato dal conduttore 
dell'impianto. Proverň cosě, vediamo che ne dicono gli Enti interessati.
<Se la manutenzione straordinaria č avvenuta dopo marzo 90 ci deve
<essere anche la DDC dell'installatore per questo intervento.
Certo, ma quella DDC non vale x l'impianto in toto, men che meno per 
l'impianto di dispersione!
Ciao e grazie!
Rňsso
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruzione del neutro

In una agenzia bancaria (sist. TT, potenza installata 60 kW) si è
accidentalmente interrotto il polo di
neutro dell’interruttore generale del quadro utenze privilegiate. Poichè
il guasto è avvenuto durante il
normale funzionamento dell’impianto, tutti gli utilizzatori monofase in
quel momento inseriti si sono
trovati in serie e pertanto sono stati sottoposti, anzichè alla tensione
di fase, ad una tensione pari al
prodotto della loro impedenza interna per la corrente circolante nella
serie. Sono state pertanto
danneggiate la maggior parte delle utenze elettroniche ed informatiche
(tutti i PC, stampanti, lettori
di assegni, bussola, centralino telefonico, centrale di sicurezza), con
un danno complessivo molto
rilevante. Le verifiche strumentali effettuate non lasciano dubbi: il
guasto è dovuto proprio ad un
difetto di conduzione del polo di neutro dell’interruttore generale
(neutro protetto). Fino ad oggi avrei
ritenuto un guasto del genere assolutamente poco probabile. Vorrei
sapere dai presenti in lista se
hanno avuto esperienze simili e se risulta loro che tale tipo di guasti
accada con maggiore probabilità
con alcune marche di interruttori anzichè con altre.
Saluti a tutti

 con alcune marche di interruttori anzichè con altre.
In effetti è un guasto abbastanza raro, è più facile che si interrompa il
polo di una fase, ma non è impossibile. Le poche volte che ho potuto
riscontrare questo tipo di guasto, ho notato che è sempre stato causato da
interruttori modulari.
Purtroppo non ho annotato il nome dei costruttori.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: n1vv-k sostituito da fg7or4?

si tratta solo di una fatalità che ultimamente abbia visto utilizzare
solo cavo fg70r/4 nei nuovi impianti al posto dell' n1vv-k, oppure
effettivamente a livello normativo quest'ultimo non è più permesso?
Perché c'è stata questa sostituzione? Due curiosità riguardanti la
siglatura dei cavi: 1)a livello normativo ci sono le sigle per cavi
armonizzati e quelle per cavi nazionali; questo significa che lo
stesso cavo può essere chiamato in due "lingue" diverse oppure che
ogni cavo fa parte dell'una oppure dell'altra senza avere una doppia
sigla? 2)che cosa stà a significare il "/4" dopo la sigla fg7or?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:27b91ad8.05030...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra

Salve,
dopo aver rifatto tutto l'impianto di casa mia sono arrivato al punto di
mettere i picchetti di messa a terra.
L'ideale sarebbe un perimetro attorno alla casa di filo di rame scoperto da
25mmq con dei paletti equidistanti.
Purtroppo questa realizzazione non è possibile perchè ci sarebbe da
distruggere parte del giardino e il lavoro sarebbe troppo costoso.
Vorrei sapere se l'anello  che costituisce il dispersore di messa a terra
(il rame scoperto) deve per forza girare attorno alla casa.
Dietro casa ho infatti un grande terreno in cui potrei realizzare una zona
per la messa a terra.
Alberto.


Penso di no. L'importante č che l'impianto di terra sia efficiente e
sia verificata la relazione di protezione dai contatti diretti
stabilita dalla 64-8. Con l'utilizzo del differenziale anche un solo
picchetto oppure una serie di picchetti indipendenti uniti da una
corda di rame scoperto dovrebbero garantire la protezione. Ovviamente
il valore della resistenza di terra da raggiungere č stabilito dal
valore di taratura del differenziale.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:1v0rqucahqcd28lmp...@4ax.com...


 il valore della resistenza di terra da raggiungere è stabilito dal



più o meno.
una formula corretta per una rete magliata interrata a 0.8 m è:
R=Qt/(4xr)+Qt/L
dove Qt è la resistività del terreno (il tuo valore va bene), L è la
lunghezza totale dei conduttori (quindi 48 m) ed r è il raggio del
cerchio di area equivalente alla rete magliata.
Ti uscirà un valore più alto di quello che hai calcolato ma con
l'utilizzo del differenziale non dovresti avere problemi. A riguardo
leggi il msg di Gabriele Tacchi con sb : "Re:Verifiche su impianto di
terra" del 21/10.
Saluti

Ciao, ma come faccio ad applicare questa formula su un perimetro che non
descrive un cerchio?(è richiesto il raggio.."
ciao



Il cerchio equivalente.
Calcola l'area del all'interno del tuo impianto di terra e poi con la
formula inversa dell'area di un cerchio ti calcoli il raggio
equivalente. Ovvero de la tua maglia occupa un area di A mq il raggio
equivalente è la radice quadrata del rapporto A/pigreco.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: STAND ENTRO LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO?????????

Devo produrre la dichiarazione di conformità per un piccolo impianto
elettrico di uno stand posto all'aperto.
Tale STAND si trova nella zona di rispetto di una grande multisala
cinematografica.
L'alimentazione proviene dall'interno del cinema mediante cavo posto sotto
canalina pedonabile, l'impianto di terra dello stand è allacciato
all'impianto di terra della multisala.
Vorrei sapere, intanto quali "CARTE" devo produrre, ma a priori se ci sono
normative particolari da rispettare per quaeto genere di impianti.
Io sto preparando:
a. Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla regola d'arte
b. Domanda di omologazione dell'impianto di terra
c. Dichiarazione di conformità del Quadro Elettrico (CEI 23 - 51)
d. Denuncia dell'impianto di terra (MOD. B)
MANCA QUALCOSA???
OPPURE HO MESSO QUALCOSA CHE NON DOVEVO?

 ha scritto nel
messaggio news:239V6.1357$1g.6...@news4.aus1.giganews.com...


 ha scritto nel
messaggio news:239V6.1357$1g.6...@news4.aus1.giganews.com...

Se sei allacciato al quadro elettrico del cinema devi avere anche il
relativo progetto dell'intervento (in quanto ampliamento o trasformazione)
firmato da un professionista abilitato. Se ti attaccavi con una presa a
spina non dovevi fare nè la D.C. nè il progetto; che dici forse conveniva ?
:-).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 d. Denuncia dell'impianto di terra (MOD. B)
Scusa ma nel post precedente ho dimenticato di dirti che la domanda di
omologazione e la denuncia dell'impianto di terra non centrano niente in
quanto sono obbligo del datore di lavore (chi gestisce l'attivitą) e
riguarda tutto l'impianto di terra e relativi dispositivi di coordinamento.
