Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: UNI 9795

Quanti rivelatori fumi devo installare in un locale dotato di impianto
di climatizzazione. La circolazione d'aria non è elevata, la superficie
è pari a 70 mq.
E' presente un controsoffitto con distanza dello stesso dalla soletta di 
60 cm, dove passano i seguenti impianti: gas medicali, impianto
elettrico e impianto di climatizzazione.
Grazie
N.B. sia nel cavedio del controsoffitto che all'esterno.

Se non è un ambiente con elevata circolazione d'aria (cosa normalmente
presente nei locali CED) nel controsoffitto vanno lo stesso numero di
rilevatori previsti per il locale. Questo in linea di massima, si
possono evitare i rilveatori nel controsoffitto se ci sono determinate
condizioni. Per sapere il numero preciso di rilevatori bisogna non
bastano i mq ma è necessario sapere anche l'altezza del locale e le
dimensioni in pianta. Infatti se con 70 mq altezza 3 m sarebbero
sufficienti 2 rilevatori, bisogna vedere se effettivamente tutta l'area
viene coperta in base alla distanza minima tra rilevatori.


L'altezza del locale compreso il controsoffitto è di 3 m, io ho pensato
di mettere almeno tre rilevatori nel locale e tre nel
controsoffitto.Avete qualche consiglio?

Ne approfitto per porre un quesito simile:
in un albergo dove è presente un impianto di rilevazione incendi 
correttamente progettato, i rilevatori sono stati messi anche nei 
cavedi, controsoffitti, ecc. ecc.
Al secondo piano (ultimo), sopra all'ultima soletta (REI 60) è stato 
realizzato il tetto a falda, l'altezza al colmo è superiore a 80 cm, la 
superficie di questo "locale" è superiore a 100 metri quadri, la 
lunghezza di questo locale è superiore a 25 metri.
Pavimento, e pareti di questo "locale" sono rei 60.
Non ci sono materiali infiammabili, combustibili, impianti, ecc, ecc.
Il "locale" è accessibile solo se si sale sul tetto e si tolgono le tegole.
E' necessario installare dei rilevatori di fumo?

Premesso che, devi leggerti bene la UNI 9795 e verificare se
effettivamente 3 rilevatori sono sufficienti e di conseguenza lo stesso
numero per il controsoffitto, devi tenere conto che tra il rilevatore
ed eventuali apparecchiature e/o ostacoli ci siano almeno 0,5 m.

IMHO NO, cmq dipende dalle valutazioni del progettista.

 
Ehhmm.
IO sono il progettista..
La norma UNI 9795 richiederebbe i rilevatori, perlomeno non ho trovato 
motivazioni per NON metterli.
Anche secondo me non sono necessari......
Però la norma ......
Tu che valutazioni faresti?
grazie
GIuliano

Velocemente che sono di corsa....Allora non essendoci i presupposti per
un rischio di principio d'incendio (impianti elettrici, materiale
infiammabili o combustibili) ed essendo compartimentata dal resto, non
trovo giustificato l'impianto di rilevazione.

Mike ha scritto:

Grazie,
era giusto la mia ipotesi,
adesso vediamo se va bene ai VVFF
Giuliano

 adesso vediamo se va bene ai VVFF
Bé in tal caso auguri... ;-)

Scusa ancora una domanda, per confronto e per capire se ho interpretato 
bene le tabelle della UNI 9795.
Quanti sensori ottici di fumo installeresti in un locale di metri 20 x 9
Distanza dal pavimento al controsoffitto 2,90 metri, secondo me ne 
bastano cinque, coprendo ognuno di loro un area circolare con raggio di 
6 metri. Il locale è adibito a sala conferenze di un hotel, con più di 
100 posti a sedere
Sopra al controsoffitto c'è uno spazio alto 50 centimetri dove passano 
le condutture, i canali (REI) dell'aria, e i circuiti per 
l'illuminazione. Non c'è elevata circolazione d'aria.
Secondo me metto lo stesso numero di rilevatori anche sopra il 
controsoffitto con ripetitore ottico.
Grazie
saluti
Giuliano
Mike ha scritto:
