Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: interruttore generale

Salve a tutti. Qualcuno può dirmi da quale disposizone normativa o legge
discende l'obbligo di installare in un impianto con fornitura Enel senza
limitatore , l'interruttore generale?
Ci sono casi in cui tale dispositivo a mio avviso diventa inutile quando
addirittura dannoso.
Grazie a tutti.
Ube

 addirittura dannoso.
Scusa, mi faresti un esempio in cui l'interruttore generale risulta inutile,
o peggio dannoso?
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
www.geocities.com/andreagalasso

 ha scritto nel messaggio
news:99snfu$2lvna$2...@ID-64046.news.dfncis.de...


 secondo necessità.
Certo, la norma CEI 64-8 art. 473.2.3 prevede l'omissione dei dispositivi di
protezione contro i cortocircuiti per:
- le condutture che collegano generatori, trasformatori, ecc, ai rispettivi
quadri di comando
- i circuiti la cui apertura può portare dei pericoli come previsto art.
473.1.4 (elettromagneti sollevamento, estinzione incendi, ecc.)
- alcuni circuiti di misura.
A condizione che la conduttura sia realizzata in modo da ridurre al minimo
il rischio di cortocircuito e non sia posta nelle vicinanze di materiali
combustibili.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.



Non e' indispensabile l'interruttore generale ma deve essere possibile
sezionare ogni circuito (non singolarmente).
g...@xciaoweb.it
 - per rispondere leva la x

 combustibili.
Certo che a dimensionarla per l' I^2*t  con t funzione dei tempi di intervento
delle trotezioni enel (fusibili, di solito) saltan fuori delle belle sezioni....
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 wrote:

L'obbligo dell'impiego dell'interuttore generale deriva espressamente
dall'articolo  288  del DPR 547, tuttora in vigore,  che recita   :
Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti,
all'arrivo di ciascuna  linea di alimentazione, di un interruttore
onnipolare
Ovviamente sino dal lontano 1955 il legislatore, per evidenti  ragioni
di sicurezza,  ha inteso dotare ogni impianto elettrico utilizzatore
di un dispositivo di manovra atto a porre fuori servizio l'intero
impianto elettrico.
L'impiego di un interuttore sezionatore o di un interruttore
automatico magnetotermico differenziale dipende dal rispetto della
norma generale impianti di bassa tensione CEI 64-8 ,  dalla
conformazione dell'impianto elettrico e dalle esigenze di continuità
di servizio di alcune utenze rischieste frequentemente dal
committente.
Cordiali saluti
A. Hopkins

onnipolare
Resto della mia idea che l'interruttore generale non e' obbligatorio
(non e' previsto dalle norme CEI).
Saluti.


 ha scritto nel messaggio
news:3ac3816b...@news.inwind.it...

Personalmente preferisco installare, subito a valle di forniture Enel non
limitate un interruttore automatico magnetotermico con idoneo potere di
interruzione (se l'impianto a valle, fino al primo diff.  è di classe II o
equivalente). Difatti il sezionatore, sottoposto a correnti di 
c.to
 
c.to
 (a
volte anche relativamente alte) probabilmente darà dei problemi
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri





Non è vero che ogni quadro elettrico debba essere 
dotato di interrttore generale, è vero che il DPR 547/55 prescrive che gli 
impianti devono essere  provvisti di interrttore onnipolare, 
l'interpretazione razionale della legge a mio avviso conduce a ritenere 
che gli impianti devono essere sezionati nel punto di consegna 
dell'energia; secondo altre interpretazioni del DPR 547 (art. 288) all'arrivo di 
ogni linea di alimentazione dovrebbe essere installato un generale, ed in 
particolare su ogni quadro. Comunque credo ci sia un ricorso presentato nel 1958 
al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che stabilisca che l'unico 
sezionatore richiesto dal DPR 547 è quello nel punto di consegna.


Saluti Gianluca.