Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vecchie plafoniere

Cerco un parere ed un consiglio:
sto realizzando il progetto di adeguamento di un mobilificio (3 piani con
annessa
falegnameria) ovviamente sotto controllo VVFF per la presenza di grosse quantità
di materiale infiammabile, una centrale termica a gas superiore a 35 kW.
inoltre presenza di personale dipendente, presenza di visitatori anche in numero
rilevante (20-30 persone)
Mi trovo in presenza di quasi tutti i corpi illuminanti formati da plafoniere
fluorescenti
vecchie di 10-15 anni, ovvero il classico "listello" metallico con la lampada a
vista e senza rifasamento.
Molte di queste plafoniere (circa 70), sono installate direttamente su pareti o
soffitti in materiale combustibile (legno, travi, finte pareti in cartone o
compensato, ecc.)
Il Cliente vuole sostituire il numero minore di plafoniere o meglio nessuna.
La mia soluzione: sostituire tutte le plafoniere con altre a marchio IMQ e
adatte al luogo di
installazione, ovvero adatte per superfici infiammabili.
Le plafoniere dovrebbero avere la protezione contro il danneggiamento
accidentale del tubo
visto i frequenti movimenti di mobili in esposizione, e per quelle a portata di
mano l'impossibilità di toccare parti attive.
Il Cliente vorrebbe limitarsi ad installare una protezione per il tubo
(cappottina in PVC trasparente) e rifasare le lampada singolarmente.
Quali argomentazioni convincenti dovrei usare per dissuaderlo, tenendo conto che
l'adeguamento
gli è stato imposto da un verbale negativo, e relativa denuncia alla Procura
dall'ispezione dell'ARPA.
Successivamente si definirà la pratica VVFF.
Saluti e grazie
Giuliano  Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:9ph3m3$2jq2$1...@newsreader1.mclink.it...

Se la metti sul piano economico sicuramente sarà più sensibile. IMHO
effettuerei una valutazione economica del rifacimento completo dell'impianto
di illuminazione utilizzando nuovi apparecchi illuminanti con ottiche a
maggior rendimento e magari con reattore elettronico, dando un livello di
illuminamento pari o maggiore all'esistente installando meno apparecchi e
quindi consumando meno kWh, le lampade durano il 50% in più ecc.,
verificando in quanti anni lo ammortizza.
Nella stima dei costi/benefici tengo anche conto di quanto spenderei ad
intervenire tamponando gli apparecchi illuminanti esistenti (smontaggio
apparecchio, verifica, protezione tubo, rifasamento, rimontaggio)
Facendo così adeguo anche l'ambiente di lavoro secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 626/94.
Se dal punto di vista economico non ci sente o è di corte vedute, allora non
c'è niente da fare gli fai presente che la scelta e la relativa
responsabilità è solo sua e ti adatti o rinunci all'incarico.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 responsabilità è solo sua e ti adatti o rinunci all'incarico.
Grazie del consiglio,
visto che economicamente non ci sente (siamo nel Biellese e forse siamo
peggio dei Genovesi),e lui non riesce a capire perchè deve smontare
delle apparecchiature che funzionano ancora benissimo.
Gli farò accettare che, o cambia le plafoniere, o il suo
impianto non verrà accettato dai VVFF
Sempre ammesso che i VVFF  siano veramente contrari ad avere
plafoniere inadatte ad essere fissate su materiale infiammabile.
Il mio dubbio è questo!
Qualche riferimento di Leggi o circolari?
Grazie e saluti
Giuliano Beduglio

 Qualche riferimento di Leggi o circolari?
Circolare M.I. prt. P1089/4101 sott. 106/21 del 22-5-1997. Vai anche al sito
www.vigilfuoco.it
