Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Inspiegabile eppure...

Salve.
Veniamo al dunque.
Di notte, nel mio appartamento, saltuariamente
scatta la protezione generale (quella dell'appartamento).
Negli altri appartamenti non si verifica ciò.
Ho notato che ciò si verifica con maggiore
frequenza quando vi siano temporali in zone limitrofe
a quella in cui abito. Ma potrebbe essere un caso.
Ad ogni modo,
ho eseguito tutti i test sull'impianto del mio appartamento.
C'è la seguente anomalia:
tra terra e neutro, a vuoto, ci sono 125 volt (capacitivi, immagino).
Suggerimenti?

 2) equipotenziale non esistente
1) è appena stato rifatto (3 ohm di resistenza)
2) per colpa dell'ENEL?
Grazie.


Cioč?
Nella pratica quale errore avrebbe commesso?

 ciao
.....??
ma, scusa.. se dice che tra neutro e terra ci sono 125 V .... a me sembra
evidente che il neutro dell'enel non sia ben collegato a terra (o che sempre
l'enel abbia una fase a terra, magari saltuariamente e puo' provocare
l'intervento del differenziale)
ciao

"Senzanome" <x...@yyy.zzz> ha scritto nel messaggio
news:3d%m8.60408$%g7.19...@twister2.libero.it...

Domande apparentemente cretine
che cosa c'è tra l'altro filo(presunta fase) e la terra?
Sei sicuro di non essere in un posto senza neutro distribuito?
I 125V (o meglio 130) sono tipici delle distribuzioni con 2 fili di un sistema trifase a Triangolo,
senza neutro, tipico delle vecchie linee a 230V, e li misuri su ambo i morsetti.
Ripeti la misura a casa di un vicino indenne.
Hai un generale che icorpora anche un differenziale (come fa l'Acea a Roma)?
Hai un giardino derivato da tale impianto?
Hai possibilità di fare una misura di isolamento linee ad alta tensione o almeno 500/1000V?
Ci si scoprono cose insospettabili.
Buon divertimento.

 Suggerimenti?
Qui ci complichiamo un po' la vita .... i fattori potrebbero essere tanti e
non escludo una lettura errata dello strumento soprattutto se digitale. (?)
Ciaoo
--
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
·.ļ.·īŊ`·.ļ ><((((š> ....... <š))))>< .·īŊ`·.ļ.
                __
Robby T. eMail: 
rt....@tiscalinet.it

 Prima di tutto cosa scatta MagnetoTermico o Diff.le ?
Scatta il differenziale.
Suggerimenti?

 Suggerimenti?
Come da post precedente.....
cambia il differenziale con uno in classe A



ciao, scusate ma credo che il neutro dell' enel debba essere colllegato solo
al neutro dell' utenza , a me sembra che la misura della ddp tra terra e
neutro debba sě essere 125 V altenati, i 220 V alternati si ottengono tra
fase e neutro  (  x capirci da -125V (F) a +125V (N)  c'č una ddp di
apppunto  250V (che di solito indichiamo col valore efficace di 220V) ,
mentre tra  +125V (N)  e 0 V (T)  c'č appunto una ddp di 125V ! quindi penso
che il tuo valore misurato vada bene.  Preciso che non sono esperto in
materia quindi correggietemi se sbaglio. Penso perň che il tuo problema
(ammesso che il resto dell' impianto sia regolare) possa ricondursi a dei
frequenti picchi di sovratensione che si verificano nella centralina di
trasformazione e che logicamente fanno scattare il differenziale . ciao.

In un impianto di un ufficio mi capitava lo stesso problema, ogni tanto
sopratutto di notte scattavano i differenziali dei circuiti luce appena
istallati...
Nelle plafoniere istallate (normalissime con tubo al neon) era presente un
filtro (credo) in parallelo alla linea, composto da condensatori,
rimuovendoli non ho piu'n avuto problemi...
Non so se è il tuo caso... comunque io lo posto lo stesso...
Saluti a tutti Luca

 wrote in message
news:nNMr8.130915$%g7.41...@twister2.libero.it...

aggiungo:
se guardando al buio quelle lampade al neon le vedi
soffusamente debolmente illuminate?
ciao
pietro
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Suggerimenti?
Hai per caso degli scaricatori di sovratensione che fanno qualche casino?