Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Due Caldaie!

salve a tutti
per una serie di condizioni, troppo complicate da spiegare, in un 
appartamento in condominio disposto su due piani, vengono installate DUE 
caldaie per il riscaldamento e l'acqua calda.
Ognuna ha potenzialità pari a 35 kW
Una caldaia è installata in cucina e la seconda in un locale di sgombero.
I locali NON sono compartimentati e non sono riconducibii a "centrali 
termiche"
L'impianto di riscaldamento e relativo impianto di adduzione del gas è 
progettato da un termotecnico.
I locali sono sufficientemente aerati, le caldaie e le apapecchiature 
sono marcate CE, ecc, ecc,
Esiste dichiarazione di conforità dell'installatore termico
All''ultimo momento il cliente mi avverte della presenza di questa 
situazione.
Secondo voi:
mi pare ovvio che l'impianto elettrico dell'abitazione vada progettato
è necessario provvedere alla classificazione dei locali per affermare 
che le zono con rischio di esplosione sono trascurabili?
Grazie
Giuliano


L'impianto elettrico va sicuramente progettato, non si applica la
direttiva atex dato che è un ambiente civile, è sufficiente che i
singoli componenti siano marcati CE ai fini della direttiva gas... Ma
ai fini del DM 12-04-96 la potenzialità delle due caldaie si somma e
quindi dovresti avere un locale dedicato a centrale termica... Boh,
comunque è un problema del termotecnico...

 ha scritto nel messaggio 
news:096974dd-e6d1-47d2...@k13g2000hse.googlegroups.com...


(Se le due caldaie sono installate in ambienti diversi e non comunicanti):
Ai fini della prevenzione incendi la potenzialità totale, nelle condizioni 
esposte, NON si somma.
Non è richiesto un locale centrale termica. 

 Non è richiesto un locale centrale termica.
Infatti, me lo ero andato appositamente a rileggere... ;-)

Mike ha scritto:

Perfetto proprio come immaginavo.
Commento:
Il direttore dei lavori non si è mai preoccupato di informare gli 
elettricisti di questo "piccolo" particolare.
La Ditta installatrice aveva già anche predisposto la dichiarazione di 
conformità, poi ha pensato bene di dare un'occhiata a cosa stava 
installando l'idraulico.......!!!!  :-((
Adesso qualcuno deve "digerire" il costo del progetto elettrico!
grazie a tutti
Giuliano

 
Ma, se non è richiesto un locale per la centrale termica, e l'ambiente è
ordinario (o no?), perchè serve il progetto ?
ambro

 ordinario (o no?), perchè serve il progetto ?
Hai ragione Ambro... Ragionavo ancora con la 46/90 e i 35 kW di
potenzialità termica... Nel DM 37/08 non c'è più questo riferimento ma
solo genericamente luogo con pericolo di esplosione... dato che non si
applica la direttiva atex, non c'è un locale centrale termica, le
caldaie sono marcate CE per la direttiva gas, non è un luogo con
pericolo di esplosione e quindi non c'è obbligo di progetto almeno che
non si superi i 400 mq o i 6 kW di potenza impegnata...

 ha scritto nel messaggio 
news:a651d007-9cc9-4abe...@f63g2000hsf.googlegroups.com...



Mi dispiace, Mike, ma non condivido; anche con la 46/90 non dovrebbero 
sussistere obblighi di progetto dell'impianto elettrico.
Poi nel D.M. 37/08 lo stesso riferimento di 35 kW è riproposto nell'art. 5 
comma "g" ma elevato a 50 kW (relativo agli impianti di cui alla lettera "e" 
art. 1 comma 2 ). 

 art. 1 comma 2 ).
Si infatti, se superi quel limite l'impianto del gas è soggetto a
progettazione da parte di un professionista ma non l'elettrico.

 progettazione da parte di un professionista ma non l'elettrico.
Ecco questo mi è sfuggito!
Non avevo considerato il fatto che NON esiste una centrale termica!
Quindi NON abbiamo un impianto soggetto a normativa specifica del CEI 
per il solo fatto che le due caldaia non sono in un locale chiamato 
"centrale termica"?
Però........ anche sapendo che l'impianto del gas è stato regolarmente 
progettato ed eseguito, e le caldaie sono marchiate CE.
La valutazione della presenza di zone con pericolo di esplosione 
andrebbe fatta ugualmente?
Magari anche dall'instalaltore con un piccolo e veloce software di supporto?
Grazie
Giuliano

 Magari anche dall'instalaltore con un piccolo e veloce software di supporto?
Tutto si può può fare, diciamo che non c'è un obbligo in tal senso
dato che è un ambiente civile ed escluso dal D.Lgs. 233/03.