mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Relazione materiali semplificata da allegare alla nuova DICO

 ..........................................................................
Nulla a che vedere con l'elenco dei materiali "classico" così come lo
compilavo nella vecchia dichiarazione per la 46/90 e che per grandi
impianti poteva portarmi via anche intere giornate. Ricordo che anche
nella vecchia dichiarazione c'era la possibilità della relazione
semplificata , ma non "così tanto semplificata" :D
Sapreste dirmi se questa "forma breve" ha una qualche corrispondenza
nei modelli ministeriali appositi o se è una scrittura elaborata da
tuttonormel?

tuttonormel?
Non è un modello ministeriale, ma è contenuto in una Guida CEI (se non erro 
la CEI 0-3) che - credo - sia ancora valida, ma bisognerebbe verificare...
Su TuttoNormEL era stato pubblicato un articolo al riguardo, anni fa, ma mi 
sembra fosse riportato anche in un più recente supplemento dedicato alla 
"Modulistica"... 

 tuttonormel?
Confermo che questa "forma breve" è ancora valida, a meno che non 
abbiano soppresso la Guida CEI 0-3
TNE ha suggerito un modulo "semplificato" che deriva dalla guida CEI.
Per la precisione, la 46/90 e quindi anche il DM37 NON chiede l'elenco 
dettagliato dei materiali, ma solo di indicarne la tipologia
Quindi oltre alla "massima semplificazione" si può anche scrivere, per 
esempio:
1) apparecchiature di protezione Marca XXXX, Serie YYY
2) apparecchiature di comando e prese a spina tipo civile, Marca ZZZ, 
serie KKK
3) tubazioni flessibili posate sottotraccia marca XXX,
4) conduttori tipo NO7V-K posate in tubazioni sottotraccia
5) conduttori multipolari tipo FG/ posati in tubazioni interrate
e avanti in questo modo
Mi sembra assurdo (ma non inutile) elencare marca, codici, modello di 
ogni singolo componente!
Giuliano

 
conconcordo sull'accezione "non inutile" in quanto una dettagliata
relazione sulla tipologia dei materiali tutela l'installatore di fronte ad
eventuali manomissioni di terzi e sopratutto in caso di contenzioso.

La guida CEI 0-3 e 0-3V1 è tutt'ora valida.

 
Certamente!!!
Giuliano


Noi lo facevamo. Se si ha un software gestionale nel quale si tiene
traccia per ogni prodotto della marcatura CE , IMQ e delle altre forme
di certificazione non è neanche così dispendioso. Il problema è quando
si usa il software TNE dove ovviamente va tutto inserito a mano.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra di una ciminiera di 45m.

Salve ragazzi,
scusate il disturbo, forse ho sbagliato anche gruppo. Ma avrei bisogno
di sapere se e come una ciminiera di mattoni di 45m deve essere messa a
terra.
Vanno bene anche indicazioni, link, e qualsiasi riferimento in genere
Salute a tutti

Prima bisogna valutare il rischio di fulminazione applicando la norma
CEI 81-4. Se dalla valutazione la struttura risulta autoprotetta non
devi fare nulla, altrimenti devi adottare delle misure di protezione,
che però possono essere anche diverse dall'installazione di un
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: marcatura CE

devo rivendere una macchina acquistata prima del '96 e perciò non
marcata CE. In base al DPR 459/96 (direttiva macchine) sono tenuto a
rilasciare la dichiarazione di conformità alla legislazione previgente.
Sapreste dirmi se  occorre redigere il fascicolo tecnico ed il manuale
d'uso?
grazie
ase...@tin.it

L'anno di acquisto corrisponde all'anno di produzione? In questo caso da
quel che so, se esiste un manuale e tu non hai fatto modifiche sostanziali
sulla macchina, non sei tenuto a redigerne uno nuovo, devi però fare una
dichiarazione di conformità alla legge previgente. In caso contrario (se
non esiste manuale oppure se ha fatto delle modifiche rilevanti) allora
devi fare il manuale, la dichiarazione di conformità e la marchiatura CE in
quanto è come se la reimmettessi sul mercato come nuova.
Laura.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DDP neutro-terra

Buongiorno a tutti.
Quadro elettrico alimentato da ups e con due linee separate.
Due cavi (fase+neutro+terra), facenti capo alle due alimentazioni di una 
stessa utenza con apparati bialimentati, presentano una tensione di circa 
120V tra neutro e terra, con la conseguenza che finch� il cavetto di terra � 
fissato alla sbarra di terra del quadro � tutto ok, ma non appena lo 
scolleghiamo per qualche lavoro (ad esempio aggiungere il cavetto di terra 
di un'altra linea) si prende la scossa.
Provando a scollegare una alla volta le singole alimentazioni degli apparati 
(tutti bialimentati, quindi staccando una spina alla volta rimangono accesi) 
la DDP permane. Staccando invece l'interruttore di linea sul quadro, su 
quella linea non c'� pi� DDP neutro-terra.
Ad una prima analisi (sommaria per il fatto che non � possibile 
disalimentare i carichi) pare che alcune linee partenti da questo quadro 
verso le varie utenze abbiano fase e neutro scambiati. Tuttavia, pur essendo 
scorretto dal punto di vista tecnico, non vedo come ci� possa provocare il 
difetto segnalato, anche alla luce del fatto che tutte le apparecchiature 
funzionano regolarmente da mesi.
Dove potrebbe essere il problema?
-- 
Cinghiale 

 
Le utenze sono dei server, o apparecchiature elettroniche in genere?
Potrebbero essere i filtri di rete posti sull'ingresso delle 
apparecchiature. 
ambro

 apparecchiature.
Nel senso che sono guasti, o che funzionano cos�?
Scambiando fase e neutro, c'� una vaga possibilit� di risolvere?
-- 
Cinghiale 

 Scambiando fase e neutro, c'ï¿œ una vaga possibilitï¿œ di risolvere?
Non credo proprio.
Norma CEI 64-8 Sez. 707 per l'esecuzione degli impianti di terra di 
apparecchiature di elaborazione dati.
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabine elettriche REI 120 - Richiesta riferimento

Qualcuno può darmi il riferimento (legge, DM, etc ) della richiesta del
REI 120 per le cabine elettriche MT/BT da parte dei VV.F.
Grazie.
--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

Grazie.
Ma in che tipo di ambiente e posta la cabina elettrica?
Ad esempio per i locali di pubblico spettacolo CEI 64/7 - 752.3.2
chiede che la cabina sia un compartimento a parte accessibile
dall'esterno.
In generale per i luoghi soggetti a CPI ove è chiesto il sezionamento
di sicurezza, la cabina deve quasi sempre essere in un compartimento a
parte, data l'impossibilità di sezionare i terminali di MT dell'ENEL.
Stefano

... Si è vero che la cabina deve costituire un compartimento a parte, ma
a me interessava sapere se il tempo di resistenza al fuoco era stabilito
in una qualche norma o D.M. o circolare VV.F..
Grazie comunque per la collaborazione.
--
StudioGO
Servizi di ingegneria ed architettura
ROMA e-mail: 
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
fornax.tiscalinet.it
 [195.130.224.67]



La Norma CEI 11-35 "guida all'esecuzione delle cabine utente"
appendice D dice
- trafo in olio:  REI 60
- trafo in olio con p>1000 kVA : REI 90
- trafo a secco nessuna prescrizione
ma vale per edifici non soggetti al CPI, altrimenti
ritengo si debbano cercare riferimenti specifici
legati all'attività.
Saluti

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a Terra Illuminazione Pubblica

Secondo Voi in un impianto di illuminazione pubblica stradale la corda di
rame da 35 mmq va interconnessa con l'impianto di terra di una cabina di
trasformazione MT/BT visto che un palo metallico giace a pochi metri dalla
cabina stessa oppure è conveniente tenere separati i due impianti di
dispersione?
Saluti Alessio

 ha scritto nel messaggio
news:%j_gb.20501$vO5.7...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Direttiva macchine

Costruendo una macchina si ha l'obbligo di redigere fascicolo tecnico, 
analisi dei rischi e soluzioni adottate, marcatura ce ecc... e fin qui non 
ci piove.
La mia domanda č molto semplice, va seguita una forma particolare per questi 
documenti o posso farmi un documento a mio piacimento contenente ovviamente 
quanto neccessario?
Nel caso... avete dei link da cui scaricare delle bozze di documento 
regolamentare?
Grazie,
Enrico. 

Non esistono formati standardizzati, ognuno si organizza come crede. Di
esempi ce ne sono a migliaia in letteratura.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Salve, sto facendo un adeguamento di un officina meccanica, e ho notato che 
ci sono alcune protezioni differenziali sulle prese con Idn 0,3 A?
E' accettabile o c'č qualche norma che lo vieti?
Grazie 

 Grazie
Il valore della Id degli interruttori differenziali deve essere coordinato
con il valore dell'impianto di terra.
Dovresti effettuare una misura dell'impianto e verificare che sia
soddisfatta la relazione
Rt  < 50 / Id = 50 / 0,3 = 166 ohm, cioè il valore che ti garantisce una
tensione di contatto inferiore a 50 V.
Il valore Id 0,03 (30 mA) è "obbligatorio" per applicazioni particolari, 
come ad esempio alcene zone dei locali da bagno.
CiaO, FoX

FoX wrote:

E per:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a
spina con corrente nominale non superiore a 20 A;
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale non
superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi mobili usati
all'esterno.
ambro

 ambro
Hai ragione.
Ero rimasto con la mente "aggiornata" alla vecchia variante CEI.
CiaO, FoX 

 CiaO, FoX
e nelle aziende agricole/zootecniche 

 e nelle aziende agricole/zootecniche
Devi soddisfare questa relazione
Rt  < 25 / Id = 50 / 0,3 = 83 ohm, cioè il valore che ti garantisce
una
tensione di contatto inferiore a 25 V.

 e nelle aziende agricole/zootecniche
Devi soddisfare questa relazione
Rt  < 25 / Id = 50 / 0,3 = 83 ohm, cioč il valore che ti garantisce
una
tensione di contatto inferiore a 25 V.
devo andare a ricontrollare, a questo punto se non ricordo male lo 0.03 e' 
tassativo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Serramenti Cabine Enel

Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire se le prescrizioni richieste da ENEL in materia di
porte/griglie in vetroresina (e non piu in metallo) per i propri locali di
consegna e misura compaiono da qualche parte nelle DK5600 o se dipendono
solo dalle locali agenzie di territorio?
grazie
saluti
Kay


Se ti riferisci alle dimensioni, avevo trovato la risposta sul supplemento
di TNE.

 wrote in message
QHYN5.10378$BF.3...@news.infostrada.it...



Parlando con loro, (ENEL), ho fatto in modo che le fornissero. Le ha poi
montate l'edile.
Mauro.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione circuiti luce

Ancora un dubbio:
Dovendo alimentare una serie di corpi illuminanti ad una certa
distanza, si parla di faretti alogeni da 300 W, per problemi di
caduta di tensione userei del cavo multipolare tipo FG10 OR 
(bassissima emissione di fumi e gas) sezione 3x2.5.
E' corretto pensare di utilizzare una protezione magnetotermica
da 16 A, arrivare nei pressi di alcuni faretti e da qui eseguire
i tratti terminali con cavo FG10 sez 3x1,5?
La portata del cavo da 1,5 tenendo conto del tipo di cavo
e tipo di posa (in canale orizzontale con almeno altri 10 circuiti)
mi permetterebbe di utilizzarlo, tirato, ovviamente avrei il
problema di entrare nel faretto con la sezione da 2,5 mmq.
E se invece il cavo non fosse protetto, trattandosi di circuiti luce
potrei considerare la sola protezione contro i cto.? E quindi
mantenere il magnetotermico da 16 A con una sezione da 1,5 mmq?
I tratti terminali di derivazione potrebbero essere non più lunghi
di tre-quattro metri
Grazie
Saluti
Giuliano Biella

 ha scritto nel messaggio
news:3A7996C3...@sul.ng...

La protezione dalle sovracorrenti non è richiesta per i circuiti luce.
Bisogna verificare però se l'interruttore MT interviene per la Icc minima a
fondo linea
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 Per. ind. Michele Guetta.
Grazie per l'informazione, 
però è vero pensare che un interruttore magnetotermico
da 10 A, potrebbe intervenire all'accensione del carico
formato da faretti a joduri per una potenza di circa 2kW,
ovvero vi è una corrente di spunto che mi obbligherebbe a
usare una protezione da 16 A? anche se il 10 A basterebbe.
Grazie
Giuliano Biella

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezioni cavi quadripolari

Salve a tutti, ho linee TNC quindi con tre conduttori di fase piů PEN. 
Correggetemi se sbaglio:
Per conduttore di fase fino a 16mmq ho fasi e PEN della stessa sezione.
Per conduttore di fase da 25mmq in su ho PEN con sezione 1/2 della sezione 
si fase.
E allora perché molti produttori non mi fanno il cavo quadripolare 
3x25+1x16, ma mi propongono il 4x25, non c'é convenienza x le sezioni basse 
a risparmiare su una sezione?
Grazie in anticipo! 

 basse a risparmiare su una sezione?
Probabilmente perchè molti costruttori non la ritengono una formazione che 
conviene produrre, boh... infondo su un simile cavo quei 9 mmq di rame in 
meno non mi pare incidano poi molto in percentuale.
Ciao,
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Caldaie, forni e affini





Dal primo settembre 2001 è abrogata la norma CEI 64-2/A "Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione -
Appendici"; in particolare, 
è soppressa l'Appendice B per le centrali termiche a gas (metano o GPL).
Non 
è quindi più sufficiente un grado di protezione IP44, o IP4X, per l'impianto 
elettrico (impianto AD-FT).
Dal primo settembre 2001, nelle centrali termiche 
a metano o a GPL bisogna individuare il tipo di zona (zona 0,1,2) 
e
l'estensione con la norma CEI 31-30 in base alle sorgenti di emissione, la 
portata di emissione, la ventilazione, ecc
.
 


 


Questo è quanto ha comunicato la newsletter di TNE 
agli abbonati. E' da molto che dovrebbe essere in vigore, secondo normativa, ma 
come al solito alla maniera italiana si trova la scappatoia. Ma sapete cosa vuol 
dire quanro esposto : costruzione almeno del 90% e oltre in EEx (d ia o come si 
voglia) di qualsiasi caldaia, forno industriale e non, generatore di vapore e 
chi più ne ha più ne metta. Da qua a settembre, anche se nessuno è assolutamente 
in regola dal più piccolo, al più grande, dal costruttore all'elettricista è mi 
incluso anch'io non perchè sia il più bravo. A scusate avrei dovuto dire che ciò 
che è stato fatto prima non vuol dire che vada bene, un forno o altro non 
classificto in agosto in settmbre andrà adeguato.


Quindi o si applica alla lettera la norma (vd. i 
zelanti signori delle ASL che stanno già colpendo) oppure bisogna arrivare ad un 
compromesso che come al solito sarà all'italiana, ma almeno farà lavorare in 
pace e a norma.


Se qualcuno ha altre notizie sarei ben lieto di 
scambiare idee e commenti a riguardo, mentre se volete saperne di più basta 
chiedere, però avendo pazienza per la risposta.


Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che avete 
dedicato a questa comunicazione.


 


-- 
E.T.R. di Roberti Ennio
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE
CONTROLLO DI PROCESSO
Via Bianzana 38 24124 Bergamo
Tel e 
fax 
+39034346064
e-mail 
main...@tin.it



 ha scritto nel messaggio 
  
news:ULTO6.726$VT1....@news1.tin.it
...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto antincendio

vista la norma UNI 9795 art. 5.5.3.1 non riesco cmq a definire la quantità 
di campanelle per allarme e cassonetti ottico acustici mi servono. qualcuno 
può aiutarmi? 


	a memoria, definisci le zone e dalle zone risali al numero
delle avvisatori 
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezionamento per manutenzione

In uno stabilimento di cui mi sto occupando, per evitare che i
macchinari elettrici vengano accidentalmente riavviati durante la
manutenzione, sono stati installati in prossimità delle macchine dei
selettori a chiave che interrompono i circuiti di comando.
L'alimentazione ai motori viene interrotta togliendo l'alimentazione ai
teleruttori. Ma questi per costruzione non possono garantire il
sezionamento (infatti la CEI EN 60204-1 non li accetta come dispositivi
di sezionamento). Secondo voi in queste coindizioni la macchina può
veramente considerarsi messa in sicurezza? E' accettabile la sola
apertura dei circuiti di comando oppure il manutentore meccanico deve
comunque sezionare anche i circuiti di potenza? Se è così, la chiave per
l'apertura dei comandi posta in prossimità della macchina mi sembra
ingenerare una falsa presunzione di sicurezza.
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:3F858287...@tin.it...

Dipende tutto dall'analisi dei rischi effettuata in fase di progettazione
della macchina e del tipo di manutenzione che vado ad effettuare. La norma
CEI EN 60204-1 ammette il sezionamento degli attuatori di potenza a patto
che:
- l'intervento di manutenzione non comporti smontaggi significativi della
macchina;
- non richieda un tempo elevato per regolazione e messa a punto;
- non comporti rischi di elettrocuzione o arco elettrico;
- non comporti modifiche circuitali o anche solo collegamenti o
scollegamenti.
Pertanto la soluzione adottata è valida a queste condizioni che ovviamente
saranno riportate nel manuale d'uso e manutenzione che l'utilizzatore della
macchina deve conoscere. Se l'intervento non rientra in quanto previsto è
necessario sezionare il circuito relativo tramite apposito dispositivo
idoneo (sezionatore, barrette, prese a spina, ecc.)
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Ma la CEI EN 60204-1 quando parla di sezionamento degli attuatori di potenza
intende l'apertura di un dispositivo di sezionamento inserito sul circuito di
potenza, oppure il sezionamento (con chiave estraibile nel mio caso) dei
circuiti di comando di tale dispositivo?
Franco

 circuiti di comando di tale dispositivo?
Intende il tuo caso, ovvero l'utilizzo di un circuito di comando per
l'apertura di un contattore, poco importa che sia a chiave, vedi art. 5.4.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: L'ultimo arrivato

Buona serata, me la sto faccendo sotto........ domani avrň la prova orale
dell'esame di stato di P.I. Elettrotecnico (quello per l'abilitazione) vi
scrivo per avere un pň di conforto, mi ha fatto un grande piacere trovare un
NG atto il tema.

ah.
facci sapere come è andata, e in ogni caso continua a seguirci.
ciao
Giuliano

Ciao,
per fortuna io mi sono iscritto all'Albo prima che ci fosse l'esame.
In ogni caso.....AUGURI
ciao
Giuliano

 Bene BEne BENe BENE é andata ??? Ciao
La commissone era la piů...............DIO
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info dk 5600

Ma la nuova direttiva DK 5600 è già operativa? L'ENEL ha già modificato
la sua rete di MT mettendo a terra il N tramite impedenza?
Se non ho letto male la nuova direttiva, anche in presenza di un solo
trasformatore di potenza superiore a 400 kVA, il tratto di cavo MT che
va dalle apparecchiature di MT al primario deve essere protetto con relè
omopolare di terra (51N).
Non è una esagerazione? Non ho mai avuto esperienza nè ho mai letto di
guasti a terra sul breve tratto di cavo MT di utente a monte del
trasformatore.
Sono graditi pareri
Franco


Secondo me la direttiva DK 5600 inquanto direttiva ed oltretutto di parte è
totalmente illegale e non va assolutamente rispettata, purtroppo siamo in un
paese dove il cittadino e servo quindi............
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Portale ex proof

Spero di fare piacere comunicando che è attivo un portale sulla 
protezione elettrica antideflagrante.
il portale si trova all'indirizzo 
www.exproof.it
In questo momento di grande confusione, soprattutto dopo l'entrata 
definitiva in vigore della Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (il 1° luglio 
2003) si sentiva il bisogno di un sito di questo genere.
Nel portale, tra l'altro, è disponibile un programma di calcolo per la 
classificazione delle aree
--
exproof
Inviato da 
www.mynewsgate.net

"atex" <47...@mynewsgate.ned.invalid> ha scritto nel messaggio
news:200402081...@mynewsgate.net...

Per quel poco che ho potuto vedere è un portale ben strutturato con tante
informazioni. Ho provato ad utilizzare il programma di classificazione ma mi
ha dato dei dati un pò sballati (mi riservo di dedicarci più tempo per
testarlo). L'unica mia preocupazione, è che non sia il classico specchietto
per le allodole, all'inizio tutto gratuito e poi tra un pò, zac, ingresso a
pagamento....
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Per il pagamento nessun problema: se e' utile si paga volentieri,
vediamo come evolve.
A proposito di portali, a me Voltimum sembra totalmente inutile, le
stesse informazioni si trovano gratis dai singoli produttori: qualcuno
di voi ha pagato per la registrazione? Che ne pensate?

 ha scritto nel messaggio
news:d3ie2019lalng7em4...@4ax.com...

Confermo, lo ritengo perfettamente inutile.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collaudo impianto rilevazione incendi

	mi trovo a effettuare per la prima volta il collaudo 
di un impianto di rilevazione incendi ai fini del CPI.
La UNI (non ricordo il numero) sugli impianti di rilevazione da
indicazioni su come progettarli.
Pensavo di far provare singolarmente ogni sensore e altro dispositivo 
attivo mandadolo in allarme.
Secondo voi e' sufficente? 
SR
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

 Secondo voi e' sufficente?
La norma UNI 9795 per la verifica dei sistemi  prevede:
l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto;
il controllo che i componenti siano conformi alla UNI EN 54;
il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla
presente norma;
l'esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di
segnalazione di fuori servizio.
In particolare, nel corso della verifica si deve anche controllare la
funzionalità della centrale di controllo e segnalazione e delle
alimentazioni conformemente a quanto specificato rispettivamente in 5.5.3,
5.5.4 e 5.6. A verifica avvenuta dee essere rilasciata un'apposita
dichiarazione.
Segue poi un capitolo con la descrizione dei focolari tipo per la prova dei
sistemi automatici.
Ambro


SR



No.
Ambro

 wrote in message
q72miugrje14kov6q...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Bar

Ciao vorrei sapere se in un locale adibito a bar tabacchi esiste l'obbligo
di installare l'illuminazione di emergenza.
--
Con i migliori saluti,         Giuseppe Russi.

...

direi che non č un obbligo dell'impiantista
vitali


Non credo, ma tieni presente che è un locale ad uso pubblico, e che quindi
delle luci di emergenza potrebbero essere un mezzo antipanico (grossa parola
è chiaro).
L'unico consiglio che ti posso dare è: la prudenza non è mai troppa
E` chiaro che dipende anche dalle dimensioni del tuo locale, se a metraura
è piccolo non starci neanche a pensare!     :-)

>
Dal punto di vista elettrotecnico, non mi pare.
A sentire i tecnici della 626, si.
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica impianto di terra in uno stabilimento industriale





Qualcuno sà dirmi come si effettua la verifica 
dell'impianto di terra e quali sono i parametri da rispettare ?


Grazie per l'aiuto . Fabio 




Grazie per l'aiuto . Fabio 
domanda troppo complessa x una risposta sintetica ed esaustiva:
quindi vedi CEI 64-14 "giuda alle verifiche degli impianti elettrici
utilizzatori"
zsz...@freemail.it
 - per l'email trova e rimuovi tutte le zeta.

Classica domanda alla quale per rispondere correttamente bisognerebbe fare
un trattato.
Molto in sintesi:
1 -  se si tratta di uno stabilimento industriale presumo che abbia una
cabina di trasformazione per cui bisogna verificare il coordinamento del
valore della resistenza di terra con i valori di corrente di guasto e tempo
di intervento protezioni fornite dall'Ente distributore. La norma di
riferimento è la CEI 11-1 o la 11-8 se l'impianto elettrico dello
stabilimento è stato realizzato precedentemente con la norma citata. Nulla
vieta di applicare la norma vigente.
2 - Successivamente bisogna verificare il coordinamento dell'impianto di
terra lato bassa tensione. Supponendo un sistema di distribuzione TN-S si
misura l'impedenza dell'anello di guasto fase-terra (descrivo in maniera
molto semplificata, per i dettagli fai riferimento alla norma CEI 64-8) a
fondo linea e si verifica, tramite la formula e la tabella riportata nella
CEI 64-8, che il valore regolato di intervento magnetico del dispositivo di
protezione installato sia coordinato. Se si tratta di un interruttore
differenziale non è necessaria la misura dell'impedenza, è necessario però
verificare l'intervento del differenziale.
3 - Verifica della continuità dei conduttori di protezione PE degli
utilizzatori.
4 - Verifica della continuita dei collegamenti equipotenziali principali e
supplementari.
Queste sono le verifiche strumentali, prima è necessario un riscontro
documentale ed un esame a vista per verificare i collegamenti dei PE, ecc.
Per approfondimenti consulta la norma CEI 64-8, la guida per le verifica CEI
64-14 e la letteratura in commercio per es: fondamenti di sicurezza
elettrica di V. Carescia.
Saluti. Per. Ind. Michele Guetta.





Sono alla ricerca di un software per la 
pianificazione degli interventi manutentivi in uno stabilimento 
industriale.Schede macchina ,manutenzioni preventive, ecc.


Potete aiutarmi? Grazie.  
Fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info norme su impianti elettrici

Dovrei avviare un'attività di istallazione e manutenzione di impianti
elettrici e vorrei aggiornarmi con tutte le norme che regolano tale
attività. C'è qualcuno che può consigliarmi un sito, una rivista o un libro
con il quale mi posso aggiornare?
Ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta.
Lela
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 Ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta.
Una per tutti: Tutto Normel, 
www.tne.it
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Enegia pulita e normative.

Buongiorno a tutti i frequentatori del ng.
Č da un po' che seguo il newsgroup essendo un modesto tecnico,
e mi rendo conto che probabilmente la mia domanda non e' molto
attinente al gruppo, ma non ne ho trovato uno piu' specifico.
Sto cercando le normative che regolamentano la installazione di
impianti di energia eolica sul territorio di Mauritius.
So che sarebbe meglio rivolgersi alle istituzioni del luogo o fare
riferimento alle leggi locali, ma gli organi competenti sono
difficilmente
contattabili, e quindi speravo di trovare nel ng, qualche esperto.
By The Way, sarei interessato a visitare qualche sito che dispone di
notiziari tecnici sull'eolico e il fotovoltaico e che fornisca dati
precisi,
anche in termini di costi, sull'export e i kit degli impianti stessi.
I piu' ragguardevoli che ho trovato sono Soltech, Thermomax, e altri;
ma ogni altro eventuale suggerimento e' ben gradito.
Vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione.
keisler

 keisler
Autodefinirsi un esperto mi sembra una pessima presentazione, ma sono 30
anni che mi occupo di eolico (soprattutto di piccola taglia) e fotovoltaico
e forse posso esserti utile, ma sono esperto di normative Italiane non
straniere.
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info

 
www.tettifotovoltaici.info
Interessante link, ribadisco :-)
dany
--
 FatalExit code=0x0200
Messaggio emesso da: KRNL386.EXE
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: certificazione per manutenzione straordinaria

Ciao , ho il solito problema (di non saper leggere).
Devo produrre una Dichiarazione di conformità.. per
un lavoro fatto di manutenzione straordinaria ,
dell' impianto elettrico di una singola unità abitativa
+o-300 mq ,che non necessita di progetto .
Praticamente ho rifatto l'impianto come era ma con
prodotti nuovi , qualche protezione in più e aggiunto le
puntazze di terra (i conduttori di terra c'erano già , più
recenti degli altri ma non c'erano le puntazze).
L'impianto preesistente era stato fatto credo nel periodo
72-76 e ovviamente non esistono ne progetti ne schemi
e l' abitazione ha l'abitabilità .
Su una guida alla preparazione della  Dichiarazione di
conformità..... vedo scritto sotto
allegati obbligatori : schema di impianto realizzato
e sulla spiegazione : si rimanda al progetto se esistente .
Devo allora produrre lo schema ?
Stampando al computer tale dichiarazione ,devo inserire
lo stesso le voci sotto allegati obbligatori se in questo
caso non sono obbligatori (es. progetto) ?
Sono sempre più convinto di non saper leggere !!!
Grazie a chi risponderà.
--
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 caso non sono obbligatori (es. progetto) ?
No, basta non barrare la casella. 
Saluti 
Giuliano Biella

 Sono sempre piů convinto di non saper leggere !!!
Non essere pessimista. Le leggi sono fatte per essere osservate e....
interpretate...
Saluti





La dichiarazione di conformità deve essere redatta 
secondo il modello  previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato - 20 Feb. 1992, sono allegati 
obbligatori:


 


1.relazione con tipologie dei 
materiali


2.schema dell'impianto realizzato


3.fotocopia del CCCIAA


 


... la planimetria è optional, saluti 
Gianluca.



 ha scritto nel messaggio
news:9atnlm$2oh$1...@serv1.albacom.net...

Sicuramente qualcosa definibile come "schema dell'impianto" andrà prodotto;
Potrebbe essere una tabella con le dotazioni delle varie zone (tot prese,
tot comandi ecc.) più una relazione con indicati i componenti posti nel
centralino;
In alternativa potresti realizzare uno schema simile ad un progetto
(planimetria con posizione apparecchiature, schema unifilare dei quadri,
planimetria dell'impianto di terra ecc. ecc.), a timbro e firma tuo (non
occorre il progetto...) che probabilmente ti tutela maggiormente (in caso di
successive modifiche).
Alcuni comuni (es. Rimini) "pretendono" la planimetria e lo schema
unifilare, forzando probabilmente la cosa.... sicuramente più scrivi meglio
sarà (in caso di contestazioni future...)
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 wrote in message
6vXA6.7928$xC3.1...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Uscite di sicurezza nelle carceri e nelle strutture psichiatriche

Chi ha esperienza in materia? Ci sono normative che indicano come
comportarsi fra due esigenze così contrastanti?

 comportarsi fra due esigenze così contrastanti?
Ma ti riferisci agli aspetti di illuminazione di sicurezza o di
prevenzione incendi? Nel caso fosse prevenzione incendi ti ricordo che
saresti leggermente OT  ;-). Ti consiglio il NG it.­lavoro.­
prevenzione.

 comportarsi fra due esigenze così contrastanti?
E' da ieri che ci penso, e ho fatto anche qualche ricerca, ma non ho trovato 
niente di niente.
Secondo me devi andare a parlare con un tecnico dei vv.f., che probabilmente 
ti consiglierà di predisporre uscite di sicurezza (solo dai luoghi "comuni" 
tipo sala mensa e simili, ovviamente non dalle celle o camere di degenza) 
che immettono all'interno di luoghi sicuri statici di adeguate dimensioni 
per "contenere" il massimo affollamento ipotizzabile del 
reparto/compartimento servito, oppure semplicemente all'esterno ma in un 
cortile, ad esempio, senza uscite.
FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Punti luce a norma

Devo ristrutturare l'impianto elettrico di un alloggio di proprieta' per affittarlo.
Per essere considerato a norma, quanti punti luce devono essere presenti minimo in ogni stanza?? Poiche' non vogliamo rompere ne' pavimenti ne' muri, e' possibile fare tutto attraverso l'applicazione di canaline e/o zoccolini?? Dove rivolgermi a Torino x informazioni? Al comune non ne sanno nulla.
grazie mille

Il 03/06/15 18:10, 
dino...@gmail.com
 ha scritto:

Innanzi tutto o hai la qualifica (p.iva ed abilitazione) per rilasciare 
la Dichiarazione di conformità o il tuo futuro inquilino potrà poi 
rivalersi sul tuo affitto (visto che una copia della dichiarazione a 
norma dell'impianto dovrà essere consegnata a loro)
In seconda istanza le dotazioni "minime" di un'impianto devono essere 
ormai conosciute da qualsiasi installatore (norma cei 64-8, ultima edizione)
Per quanto riguarda l'uso di canaline, è ovviamente consentito, ma non 
aspettarti costi contenuti
 
 
-- 
--
Saluti
Bruno
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ferrite a cosa serve?

A cosa serve la ferrite che si trova su molti appararti elettronici
"centralini telefonici e altro"
Grazie

 Grazie
dipende dove "si trova". All'interno degli avvolgimenti per aumentare
l'induttanza invece puoi trovare i cavi di segnale che fanno un giro
dentro un corto anello di ferrite o sono ricoperti per un tratto da
anelli piu' lunghi.
in questo caso e' come mettere un'induttanza di valore molto basso in
serie come filtro per i disturbi ad alte frequenze.
sim


Difficle rispondere ad una dimanda cosě semplice, senza sapere chi la pone,
senza avere idea di quali sono le sue conoscenze tecniche.
Partendo dal presupposto che costui sia informato sui fenomeni
elettromagnetici, rispondo che:
la ferrite č in sostanza una mescola di materiale ferromagnetico ed un
isolante. Oltre a poterla modellare quindi come si vuole, al contrario dei
metalli, ha il grande vantaggio di ridurre, se non annullare le correnti
disperse che invece abbondano nei metalli tradizionali e, specialmente per
le alte frequenze sono "distruttive".
L'uso che se ne fa non č diverso da tutti gli altri elementi ferromagnetici,
ma grazie alle sue caratteristiche, si presta bene in talune applicazioni,
vedi l'impiego reale dell'elemento.
Saluti.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"

Serve per realizzare le induttanze







Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di terra di una cisterna fuori terra

salve a tutti,
mi è capitato di dover progettare l'impianto di terra per una cisterna di 
combustibile(gasolio) fuori terra.
A me sinceramente sembra un po' strano anche perchè al proprietario della 
cisterna è stato detto che ci sono norme particolari in merito e mi ha 
lasciato un po'come un carciofo.
Ma, essendo la cisterna un corpo metallico sdraiato a terra(non più alta di 
un metro e mezzo), non è sufficiente attaccarla all'impianto di terra 
preesistente? Al più pensavo di usare una corda di rame nuda e un paio di 
paline di terra volendo esagerare. O la normativa prevede qualcosa di 
particolare?
In più devo fornire una "porta" per la messa a terra dell'erogatore che 
periodicamente riempie la cisterna(tipo quelli del gas che hanno un morsetto 
a parte)?
Grazie mille in anticipo
franco 

 intendo dire l'autobotte quando si avvicina per lo scarico, ci sono delle
particolari norme per le aree classificate
quelle con pericolo di esplosione

Franco ha scritto:
Il collegamento a terra è obbligatorio se:
- è una massa;
- è una massa estranea;
- è un corpo metallico di notevoli dimensioni.
Poi ci sono collegamenti di terra funzionali, ma non è il tuo caso, o
per le cariche elettrostatiche, ma non è nemmeno questo il caso dato
che il gasolio non emette vapori infiammabili e quindi non rientra nei
luoghi con pericolo di esplosione (atex), almeno che non venga
surriscaldato oltre la sua temperatura di infiammabilità (65°C).
Nel tuo caso specifico la cisterna NON è un massa. La massa semmai è
il motore della pompa di erogazione e quella è collegata a terra.
Può essere una massa estranea se presenta una resistenza verso terra
minore di 1000 ohm, ma anche se fosse non è obbligatorio collegarla a
terra.
Può essere un corpo metallico di notevoli dimensioni e in questo caso
si deve collegarlo a terra al fine della protezione dalle scariche
atmosferiche. Anche in questo caso però, almeno che tu non sia in alta
montagna, la struttura risulta autprotetta e quindi non si collega a
terra.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Elettrovalvole nel quadro elettrico





Devo montare delle elettrovalvole che azionano dei 
cilindri pneumatici in un quadro elettrico per ragioni di spazio, lo scarico 
dell'aria viene portato all'esteno.


Posso fare questa operazione.


 


Grazie Simone


 



 wrote in message 
  000a01c08486$a0077020$2a862dd5@simgrigi...






Purtroppo per questioni di spazio devo se possibile 
montarle nel quadro.


La normativa lo consente ? Con quali limiti 
?


 


Grazie Simone
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: indennizzi gestore sono forfettari?

ho letto alcune righe al riguardo della nuova direttiva dk5600 e degli
indennizzi che il gestore della rete rimborsa ai clienti in media
tensione in caso di interruzione lunghe non previste e non dovute a
cause di forza maggiore. Tuttavia ho notato che verrebbero rimborsate
solo alcune di queste interruzioni e non tutte (in particolare mi
sembra dalla terza alla settima o qualcosa di simile). Non si tratta di
una clausola vessatoria nei confronti dei clienti? E' un pò come dire:
scusami, ti ho procurato danno per 100 volte, ma ti rimborso il disagio
solo per 10 volte. Vorrei sentire il vostro parere al riguardo. Grazie.

Non facciamo confusione:
1° la DK5600 non è una direttiva ma una norma tecnica di Enel;
2° non è l'Enel che ha deciso questo ma l'Autority per l'Energia;
3° la DK 5600 è stata presa come riferimento per tutti i distributori
di energia.
L'Autority per l'Energia ha stabilito le regole sulla qualità del
servizio e di conseguenza su quali sono le interruzioni massime
accettabili, in base ai dati forniti dal GRTN. Nel caso del Trevigiano
per esempio sono ammesse al massimo 3 interruzioni, per cui solo oltre
questo numero scattano i rimborsi automatici. Se le interruzioni durano
3 secondi o 3 giorni, non ha importanza, il rimborso è solo sul numero
di interruzioni.
Diciamo che la stronzata è proprio questa e non è una clausola
vessatoria di Enel ma è quanto stabilito dall'Autority. Infatti in
molte realtà con cabine a "regola d'arte" ai fini della sicurezza ma
obsolete e non conformi alle richieste della DK5600 conviene pagare le
penali annue piuttosto che adeguare gli impianti.

 penali annue piuttosto che adeguare gli impianti.
Ti chiedo una cosa, sai se sono previsti obblighi di risarcimento danni 
da un eventuale utente che, a causa del non adeguamento della propria 
cabina, provochi l'intervento delle protezioni enel con conseguente 
mancanza di energia alle aziende poste sulla stessa linea di 
alimentazione?
Saluti
Fabio

Non mi risulta. Se la cabina non ha i requisiti di "adeguatezza"
previsti, paga solo le penali annuali e non ha diritto ai rimborsi
automatici.





 automatici.
Grazie.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT: fenomeno curioso o mia demenza?

Chiedo scusa se utilizzo questo ng riesrvato agli aspetti normativi, ma
trattandosi di un problema di elettrotecnica, mi sembra ancora il luogo
miglire in cui postare.
Il caso:
Sul quadro generale lato BT di un mio cliente è instalata la batteria di
rifasamento del trasformatore MT/BT, classico, tipo Dyn15 kV / 400 V.
La batteria di condesatori, classica pure lei, è da 22 kVAR, assorbimento di
targa 32 A, assorbimento reale circa 33 A, e fin qui tutto torna.
L'interruttore automatico di protezione della batteria è un 40 A, tripolare,
curva C, 15 kA, insomma tutto normale, come al solito; cocnludo dicendo che
tra interruttore e batteria il circuito è formato da meno di 1 m di N07V-K.
ad integrazione delle infomarzioni preciso che il trafo, da 400 kVA per ora
non ha carico collegato, quindi è indispensabile rifarsarlo con la batteria
fissa, all'interno dello stabilimento infatti, ora che è vuoto, ogni tanto
si accendono le sole luci, 15 kW in tutto.
Ebbene, immancabilmente ogni mattina l'uatomatico di protezione del circuito
di questa benedetta batteria è giù, scattato per sgancio termico, già,
perché se fosse per corto non si riarmerebbe tanto facilmente e non starebbe
su tutto il giorno.
un circuito sano, verificato, con corrente delle'ordine di 33 A per fase, ed
immancabilmente il giorno dopo un automatico da 40 A è giù! Che succede di
notte?
Aumento di tensione? Per far circolare più di 40 A nel circuito la tensione
deve aumentare più del 25 %, mi sembra troppo.
Armoniche? In uno stabilmento vuoto chi le produce? Arrivano dal lato media?
in un paese dove dopo le 22 vanno tutti a dormire? Penserei piuttosto che
proprio armoniche devono eserci, ci sarebbero di giorno, ma poi, trattandosi
di trafo con primario a triangolo e condesatori pure loro a triangolo, la
terza armonica, se non son stupido, non origina corrente, quindi dovrei
pensare ad un contenuto rilevante di 5^ armonica, ma non vedo nulla che le
produca.
Davvero, non so più cosa pensare. Ho pure pensato a dei transitori, ma
dovrebbero originare correnti superiori a 400 A perché l'automatico lo legga
come 
c.to
 
c.to
.
Eppure è così, immanacabilmente il giorno dopo l'automatco è scattato.
Chiedo a chiunque di voi abbia maggiori lumi di volermi cortesemente
spiegare cosa succede.
____________________
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel
messaggio news:2yqk8.67176$_u5.1...@news1.tin.it...


 wrote in message
2yqk8.67176$_u5.1...@news1.tin.it...


Se metto uno strumento, non ho piů bisogno di usare il cervello  per capire
cosa succede, so leggere i dati che mi fornisce, e so come rimediare.
Saluti. (non so)
Per. Ind. Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domandona

é vero che 2 cavi da 1,5mm2 collegati in parallelo portano quanto uno 
singolo da 6mm2 ?
é vero che 2 cavi da 6mm2  collegati in parallelo
portano quanto uno singolo da 25mm2 (quattro da 1,5mm2 in parallelo)?
...mmm.., 




In generale no
Ciao, Goofy

 wrote:

In generale no, dipende dalle condizioni di posa. 
E' vero che aumentando di 4 volte la sezione la superficie (quindi la
dispersione termica) raddoppia, ma i due cavi si influenzano fra di
loro portando a una diminuzione dellla portata teorica. 
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio 
news:45b237d4$0$2042$4faf...@reader2.news.tin.it...

Interessante... non ci avevo mai pensato :)
Direi di si, un cavo H07V-K da 3x1,5mmq, un fror, posato in un tubo 
incassato, mi pare superi 16A di portata... ora non riesco a trovare la 
tabella fra i vari libri, guide, e norma 64-8 :) Comunque siamo li intorno 
mi pare. Due cavi in parallelo dovranno portare 32A... un 3x6 mi pare che 
pure lui sia lě o poco oltre, forse 34?...
Col costo attuale del rame gli impianti converrebbe farli cosě... col 3x1,5 
fare tutto :)
Ciao,
Enrico. 

Oltre al discorso della portata (che è giusto) va considerato l'effetto  
pelle.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppi elettrogeni

saluti a tutti cercherň di spiegare il  mio problema:
Sto realizzando un grosso impianto per una manifestazione ,vi sono forniture 
di energia fisse da rete enel, e carichi  direttamente alimentati da 
elettrogeneratore(potenze sui 50 Kw per rete enel e piů di 100kVA per i 
generatori).
Visto che dispongo di un unico impianto di terra non vorrei collegare i 
generatori con sistema(TN) ma in (IT) con misuratore di isolamento sempre 
inserito con allarme di soglia,come prescritto dalle norme.
Secondo voi č possibile far coesistere i due impianti e se si come 
dovrebbero essere collegate le masse dei carichi collegati al generatore?
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione . 

 ha scritto nel messaggio
news:EOLke.938410$b5.41...@news3.tin.it...

Prova a vedere se ti puň servire quanto riportato qui:
http://www.elektro.it/gruppi_elettrogeni_html/gruppi_el_01.html
Ciao dal Mighel

 ha scritto nel messaggio
news:EOLke.938410$b5.41...@news3.tin.it...

Ho anch'io una domanda:
sarebbe possibile collegare i carichi "preferenziali" al G.E., mettendo a
terra il relativo Neutro sullo stesso impianto di terra unico, al quale sono
collegate sia le masse dei carichi preferenziali sia le masse di tutto il
resto dell'impianto? oppure non si puň dato che anche le altre masse dei
carichi non pref. risulterebbero collegate al Neutro del G.E. ?
Altrimenti : č necessario intercettare i conduttori di protezione delle
masse dei carichi pref e collegarle insieme al neutro ad un altro impianto
di terra separato?

 resto dell'impianto?
SI, č possibile

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scariche atmosferiche

 
          Ringrazio anticipatamente che sapesse darmi informazioni circa esempi di
relazione o esempi di progetti di LPS esterni. Grazie mille!
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

www.carpaneto.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazioni per dispositivi elettronici

Buon giorno,
Vengo subito al dunque.
Se progetto e realizzo un dispositivo elettronico prima di immetterlo
sul mercato
suppongo di doverlo certificare CE e IMQ.
Come funziona? A quale ente va richiesta la certificazione?
Ho letto che per dispositivi in bassa tensione si può fare
un'autocertificazione.
E' vero oppure ho capito male io?
Grazie mille a tutti!
Saluti

 ha scritto nel messaggio 
news:8624832e-61ce-44c4...@u31g2000yqb.googlegroups.com...

La marcatura CE è un'autocertificazione che indica la rispondenza (o 
conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo 
nell'Unione Europea.
Non te la deve rilasciare nessuno, è il costruttore che appone il marchio e 
si prende la responsabilità di quanto dice.
Il marchio IMQ viene rilasciato, a caro prezzo, dall'Istitito Italiano per 
il Marchio di Qualità, il quale effettua prove, quasi sempre distruttive, 
sul prodotto, ed attesta la rispondenza del prodotto alle norme CEI.
La marcatura CE è sempre obbligatoria, il marchio IMQ non è sempre 
necessario, dipende da quale settore di mercato si indirizza il prodotto.
Per fare un esempio, anche tra gli stessi interruttori modulari non tutti i 
modelli hanno il marchio IMQ, a seconda che siano indirizzati al mercato 
degli interruttori domestici o similari oppure al settore industriale.
Cordialità
Liberty Kid 

 ha scritto nel messaggionews:8624832e-61ce-44c4...@u31g2000yqb.googlegroups.com...

Grazie mille per le informazioni ^_^
I miei apparecchietti dovrebbero essere per uso domestico,
ma io mi occuperei solo della progettazione e forse di parte
dell'assemblaggio.
Per il grosso della lavorazione pensavo di appoggiarmi ad una ditta
che produce
e assembla PCB. In quel caso da quanto ho capito è la ditta
costruttrice a dovermi fornire
le certificazioni di qualità mentre a me spetterebbe solo di mettere
il marchio CE e garantire
che le emissioni siano al di sotto della soglia. In ogni caso mi devo
andare a studiare un po'
di normativa prima di mettermi sotto, non vorrei trovarmi a dover
pagare multe o sanzioni grosse :S
Mica hai qualche suggerimento di norme da vedere oltre alla parte in
bassa tensione delle norme CEI?
Grazie ancora :-)

Grazie ancora :-)
Credo che la miglior cosa sia consultare il catalogo delle norme CEI:
http://www.ceiuni.it/struttura/body-np-norme-prodotti-catalogo.html
e vedere se ce ne sono di applicabili al tuo caso.
Cordialità
Liberty Kid

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa bobine di sgancio.

Buongiorno,desideravo sapere quale normativa parla delle bobine di sgancio
da accoppiare agli interruttori di comando azionate tramite pulsante di
emergenza.
Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:212Z210Z251Z113Y...@usenet.libero.it...


IN QUALE PUNTO?


 IN QUALE PUNTO?
parte 5,  537.4 "Dispositivi di comando di emergenza".
Saluti
Tullio Petroccione

 ha scritto nel messaggio
news:212Z210Z251Z113Y...@usenet.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Corrente di inserzione di un trasformatore

Salve, non riesco a trovare la definizione di corrente di inserzione di un 
trasformatore, potreste aiutarmi....
Grazie
-- 
A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo
Distinti Saluti
Camon Andrea
Studio tecnico Rosa p.i. Marco
P.zz costituzione ,7
37045 - Legnago (VR)
tel-fax: 0442-26.192
email: 
perit...@gmail.com
 
perit...@tiscali.it
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4bd9bb76$0$30893$5fc...@news.tiscali.it...


Grazie tante

 un'induttanza, dando luogo a sovracorrenti.
Come una "induttanza"? Non ne so molto ma le induttanze mi sembra che 
non permettano picchi di corrente; funzionano anzi da passa-basso per le 
variazioni in corrente.
Non sar� forse "come un condensatore"?