mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica periodica messa a terra in area camping

Salve a tutti la domanda è questa : La verifica dell'impianto di terra  in 
un campeggio è biennale o qinquennale ? Siccome ho ricevuto pareri diversi 
vorrei delle opinioni a 360 gradi
L'impianto è servito da cabina propria in media tenzione con trafo da  400 
kva sistema TN dotato di generatore di soccorso da 100 kva con insersione 
manuale in linea previo sezionamento dei carichi non prioritari, le caldaie 
dei servizi sono tutte sotto i 35 kw , la cucina del ristorante non supera 
le 100000 calorie . Il campeggio dispone di una rete di idranti per lo 
spegnimento degli incendi con certificato CPI regolarmente rinnovato (anche 
se l'attuale normativa per le aree di campeggio non impone gli idranti ne il 
CPI ma solo gli estintori ) il tutto per una maggiore sicurezza e per 
scrupolo dei titolari.
Scusate se ho detto anche troppo e forse inutilmente alcune cose, vi 
ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Saluti               johnni 

 certificato CPI regolarmente rinnovato
Luogo MARCIO. Verifica biennale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CERTIFICAZIONI PER PRODUZIONE CABLAGGI E QUADRI ELETTRICI

Buongiorno a tutti, il mio "caso" è il seguente:
sono un perito elettronico industriale diplomatomi nel 1990
da circa 4 anni mi occupo di cablaggi elettrici per un azienda che
lavora "conto terzi" e fornisce quadri e cablaggi elettrici.
Ora l'azienda vuole iniziare a produrre propri quadri elettrici e mi
chiede se posso, come perito elettronico, certificare questi quadri.
Ho provato a contattare l'associazione dei periti industriali della mia
città, ma non mi hanno ancora risposto.
Voi sapete indicarmi cosa devo fare? o se posso già "firmare" qs.
quadri elettrici?
grazie e a presto.

Non è necessario alcun titolo per produrre componenti elettrici, quali
sono i quadri elettrici. Chiunque può farlo, deve solo seguire la
regolamentazione e legislazione vigente:
- L. 186/68
- Direttiva BT
- Direttiva EMC
e di conseguenza le norme tecniche:
- CEI EN 60439.


Grazie Mike, quindi uno volta finito il quadro, si deve semplicemente
attestare (CERTIFICATO?) che si sono seguite le norme citate?
ciao e buon fine settimana

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tensione di rete?

Salve a tutti, qualcuno potrebbe dirmi, per mia
curiosita', cosa indicano i 220 volt di tensione della
rete elettrica enel.Cioe' e' il valore di picco (Vp)
il valore efficace (Vp/radice(2)) o qualcosaltro?
Grazie, saluti Giorgio.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Talk to your friends online with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com
--
Posted from 
web107.yahoomail.com
 [205.180.60.74]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 wrote in message
2000030213544...@web107.yahoomail.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento condominio

Gentilissimi tutti,
avrei bisogno di un parere tecnico su una soluzione impiantistica che vorrei 
adottare.
Sono stato incaricato di eseguire una perizia degli impianti elettrici per
rilevare la adeguatezza alle leggi ed alle norme di un condominio con 58 
appartamenti
antecedente al 1990 di cui sono andate "misteriosamente" perse tutte le
documentazioni riguardanti gli impianti.
Da ogni contatore ENEL utente  partono i cavi che, attraverso una canala 
metallica vanno ad appoggiarsi su una morsettiera all'interno di un grande 
quadro elettrico in metallo. A valle della morsettiera i cavi si appoggiano 
su int. magnetotermici tramite i quali partono i montanti per gli 
appartamenti. (58 int. MGT in un quadro da 1200 x 2000 profondo circa 300).
Per me questa soluzione non è corretta considerato che:
1. In caso di incendio interno al quadro, per una causa qualsiasi, tutti i 
condomini resterebbero senza corrente.
2. Il quadro, per le sue dimensioni e chiuso sui tre lati non consente una 
dissipazione di calore sufficiente (175 kW a pieno regime).
3. Non vi è possibilità di sezionamento totale del quadro per eventuale 
manutenzione o emergenza.
Che ne pensate?
Io porterei tutte le alimentazioni utenti fuori dal quadro ed ognuna 
alloggiata in un centralino in PVC
Grazie
Roberto Parodi

 alloggiata in un centralino in PVC
Direi che è la soluzione migliore soprattutto per il punto 3 ma anche
per il punto che manca :-)

 ha scritto nel messaggio 
news:1125943071....@g47g2000cwa.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:431ef494$0$8485$5fc...@news.tiscali.it...


 indirettti...giusto?
Bingo. Hai vinto passa al CEI a ritirare il premio :-)

 che vanno ai vari piani in verticale...
non ricordo il riferimento normativo ma sono sicuro che devono viaggiare 
separatamente o con guaina.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto x parti comuni condominiali. grazie!

Le parti comuni condominiali oggetto di verifiche secondo dpr 447/91 sono
solo le utenze sotto il quadro comune?
Mi spiego: le luci dei singoli box sono ciascuna sotto il contatore del
rispettivo proprietario ma tali linee percorrono aree comuni: corselli box
ecc..
Quindi devo verificare anche queste linee?
Mah!  Grazie a chi vuole dedicarmi un minuto.

 Quindi devo verificare anche queste linee?
Le parti comuni condominiali sono quelle allacciate al contatore/i
condominiali. I singoli box sono allacciati al contatore del singolo
appartemento pertanto non fanno parte dell'impianto comune condominiale
anche se hanno coundutture transitanti.
Bisogna fare attenzione però che l'autorimessa non sia soggetta a
prevenzione incendi (parcamento superiore a 9 autoveicoli) altrimenti
l'impianto elettrico di ogni singolo box, se non compartimentato rispetto
allo spazio comune  di manovra, deve essere conforme alla CEI 64-2 appendice
A (fino a settembre).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi per rete plc

Salve,
devo collegare tra loro, una serie di PLC allen bradley sistema DH+
Ho utilizzato il cavo dedicato prodotto da Belden ......
In alcune tratte, interrate, mi risulta impossibile passare con il nuovo
cavo Belden quindi pensavo di riutilizzare un cavo giā posato (soluzione
poco professionale ma dettata dalle esigenze).
Domanda:
Il cavo belden č schermato twistato del tipo 1x2xAWG20/7
Il cavo esistente č sempre belden schermato twistato del tipo 3x2xAWG28,
quindi di sezione inferiore. Se volessi sfruttare 2 coppie del cavo vecchio
per aumentare la sezione, secondo voi come le dovrei accoppiare per non
creare problemi sulla "twistatura" dei conduttori?
Mi spiego meglio (spero) il filo A del cavo nuovo, č meglio collegarlo alla
coppia verde/b.verde o č pių corretto utilizzare il verde e il blu per il
conduttore A e il b.verde e b.blu per il conduttore B ?
So benissimo che il funzionamento sarā un terno al lotto, ma sono costretto
a provarci ugualmente.
GRAZIE
--
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
·.ļ.·īŊ`·.ļ ><((((š> ....... <š))))>< .·īŊ`·.ļ.
                __
Robby T. eMail: 
robby...@libero.it

 
A-> verde/blu
B-> b.verde/b.blu
altrimenti perdi la twistatura
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto rilevazione fumi complesso

Salve a tutti, chiedo consiglio
Sto progettando un impianto di rilevazione fumi per un locale adibito a 
ristorante.
Il problema è la zona al di sopra del contro soffitto, che essendo già 
esistente e accessibile solo in alcuni punti e presenta spazi nascosti 
piuttosto articolati
L'estensione complessiva della zona sopra il controsoffitto è superiore 
a 100 metri quadri
L'altezza della zona sopra il controsoffitto è superiore a 80 centimetri.
La zona è rivestita di materiale incombustibile (muratura e cartongesso)
Nel contro soffitto non ci sono circuiti di sicurezza
Nel controsoffitto transitano le condutture elettriche ma solo in 
posizioni ben determinate, oltre ai cavi multipolari che alimentano gli 
apparecchi illuminanti da incasso.
Tutte queste condizioni mi portano a dover installare i rilevatori anche 
in questa zona.
Purtroppo la scarsa accessibilità e la presenza di:
-travi e ribassamenti interni alla zona,
- condotti di aerazione transitanti a varie altezze e posizioni
- vari ribassamenti e rifacimenti realizzati nel tempo difficilmente 
individuabili
Tutto questo mi porta ad avere notevoli difficoltà sia nella 
determinazione sia della quantità necessaria, sia della posizione 
precisa di installazione dei rilevatori.
Ho già pensato a rilevatori di fumo ad aspirazione, ma non riuscirei ad 
avere la certezza della copertura sufficiente.
Mi chiedo se nell'ottica di un compromesso tra sicurezza, ostacoli 
realizzativi e opportune valutazioni tra i professionisti interessati ed 
il committente, si possa derogare in qualche modo dalla rigidità della 
norma UNI 9795.
Grazie dei consigli
Giuliano

 norma UNI 9795.
Mi sembra che già ti sei dato una risposta.
Come ben sai le norme non sono la regola d'arte, e sopratutto non sono leggi
(queste, giuste o sbagliate che siano, devi sempre rispettarle). In ogni
caso, sempre e comunque, la responsabilità è del progettista, che si assume
oneri e onori. Regola d'arte significa, anche, il miglior compromesso tra
sicurezza e costi (oppure se preferisci, che suona meglio, rapporto tra
costi e benefici), detto cio', se da un'attenta analisi, ottenuta anche dal
confronto tra i vari attori, ritieni di dover scostarti dalla norma, a mio
parere, non solo puoi, ma devi farlo.
ambro 

Quoto Ambro e aggiungo che sei ancora più autorizzato a derogare
perché si tratta di un'attività esistente con tutte le problematiche
del caso e le valutazioni costi/benefici.

 
Ringrazio entrambe,
Cercherò un buon compromesso, costi benefici.
Probabilmente utilizzando dei rilevatori di fumo ad aspirazione, 
"infilando" i tubi di aspirazione nei punti più rischiosi.
Grazie
GIuliano

 Ringrazio entrambe,
Saluti ragazzE !  ;)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autorimessa con meno di nove posti auto

Mi si poneva un dubbio se una autorimessa a meno di nove posti auto, non è
soggetta a CPI, ma questo esonera il proprietario da qualsiasi obbligo
normativo?
Grazie a TUTTI
Ciao Roberto

 ha scritto nel messaggio 
news:k1C6e.1217291$35.44...@news4.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamento telefonico...

Spero sia il NG giusto.
A casa ho 2 apparecchi telefoni di cui uno di questi è il principale(non so
se si dica cosi'...), comunque vorrei cambiare e far diventare il principale
l'apparecchio del piano di sopra per evitare che, durante una conversazione,
mi interrompino la linea alzando l'apparecchio di sotto.
Vorrei sapere se ci sono dei siti dove poter consultare schemi di semplici
collegamenti tra apparecchi telefonici casalinghi.
Ringrazio chiunque voglia darmi una mano
Marco

Che io sappia nelle abitazioni dove ci sono più telefoni le prese vengono
semplicemente collegate in parallelo. Il terzo contatto della presa mi pare
che serva in caso si voglia collegare una suoneria aggiuntiva, ma non saprei
aiutarti...
Ciao!

 ha scritto nel messaggio
news:4scWa.7212$cl3.2...@news2.tin.it...

Infatti il terzo contatto non viene di norma utilizzato, una volta lo si
usava per il motivo del
post principale di questo thread ma attualmente non ha senso usarlo ed è
molto meglio collegarli in parallelo.
(tempo fa i telefoni assorbivano molta più potenza di adesso tra l'altro...)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto posizione scatole di derivazione

Ciao a tutti
Dovendo fare l'impianto elettrico di casa, mi e' sorto un dubbio riguardo la
normativa 46/90:
dove vanno messe le scatole di derivazione dell'impianto (per intenderci,
quelle da cui partono i tubi verso gli interruttori, le prese, etc...)?
C'e' chi dice a 25-30 cm da terra, ma a me e' capitato spesso di vederle
molto in alto, spesso sopra le porte d'entrata nelle stanze.
Che voi sappiate, per fare le cose a norma, e' obbligatoria una posizione
precisa di dette scatole (e, a questo punto, anche delle scatole per
interruttori e prese e quella per il salvavita) oppure la scelta e' lasciata
a chi fa l'impianto?
grazie 10000 a tutti per l'aiuto


 Secondo la Norma 64/8 e la guida CEI 64-50 vanno rispettate le quote per gli
apparecchi di comando, centralini, ma nulla che riguardi le scatole di
derivazione.
Si lascia fare al buon senso dell'installatore e, degli architetti
(estetica).
Bisogna prevedere delle condutture separate per gli impianti TV, impianto
telefono, impianti di segnale.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

"Dilbert" <nos...@ciao.ciao> ha scritto nel messaggio
news:agreqa$mpo$1...@newsserver.cilea.it...

Trovi tutto sulla norma "CEI 64-50 linee guida per gli impianti civili"
oppure su un qualsiasi libri di testo che faresti bene se non a leggere
almeno a sfogliare.
Comunque i testi che ti consiglio sono:
                SCHEMI E APPARECCHI NEGLI IMPIANTI ELETTRICI            G.
ORTOLANI e E. VENTURI             HOEPLI
                TECNICA PROFESSIONALE
M. PIRINI                                              CALDERINI
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ancora sulla classificazione dei luoghi

Supponiamo che in un locale siano state classificate le zone con
pericolo di esplosione. 
Secondo voi in fase di omologazione dell'impianto o di verifica
biennale l'ispettore ISPESL/ASL/ARPA puo' pretendere di vedere la
procedura di classificazione con i relativi calcoli o si deve
accontentare del risultato?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 accontentare del risultato?
L'ispettore deve prendere atto della classificazione, non è suo compito
verificarne l'esattezza, ma solo verificare che l'impianto installato sia
idoneo e corrispondente a quanto classificato. Ovviamente, se ci sono
scritte delle evidenti stupidagini l'ispettore segnalerà il fatto e
pretenderà un'altra classificazione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

pretenderà un'altra classificazione.
Io sono d'accordo con te, pero' gia' in due casi (miscelatore per la
preparazione di vernici e cabina per la riduzione di pressione del gas
naturale, nei quali ovviamente avevo trovato risultati coerenti con
gli esempi della norma CEI 31-30 e guida CEI 31-35) mi e' stato
chiesto di presentare anche i calcoli eseguiti per trovare le zone
pericolose.


 pericolose.
Non voglio entrare nello specifico, bisogna vedere come è fatta la relazione
e relativi elaborati, forse chiedono i calcoli per verificare soprattutto i
dati di progetto presupposti, per esempio il calcolo dell'areazione naturale
e quello che ci va dietro. O forse vogliono imparare come si fa :-).


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti temporanei

salve a tutti
un mio amico elettricista ha realizzato un impianto per uno stand di 600mq
temporaneo per 4 mesi.
lo stand ospita una specie di esposizione di quadri e si trova all'interno
di un edificio.
l'impianto realizzato è stato derivato (da quanto ho capito) da una
morsettiera presa da una linea di alimentazione del quadro dell'edificio, e
serve per alimentare luci e prese per i PC.
è stata fatta la dichiarazione di conformità ma gli hanno chiesto anche il
progetto.
secondo voi è necessario??
grazie a tutti
gipte

 ha scritto nel messaggio
news:9dhd9j$69i$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Probabilmente è stato equiparato ad un negozio con superficie superiore a
400 mq (sottoposto a controllo dei VV.FF se non sbaglio), con tutto ciò che
ne consegue....
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel messaggio
news:9dhd9j$69i$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Mi mancano dei dati per dare una risposta certa, posso dirti solo che se
tutto l'impianto dell'esposizione si derivava da una presa a spina non era
obbligatoria la DC e di conseguenza il progetto.
Derivandosi da un impianto esistente si prefigura un intervento di
trasformazione e l'obbligatorietà del progetto dipende se è soddisfatta solo
una di queste condizioni:
- l'edificio è alimentato con propria cabina di trasformazione o
- la superfice è superiore a 200 mq, o
- luogo con maggior rischio in caso d'incendio.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Iscrizione all'albo

Vorrei sapere come si deve fare per iscriversi all'albo dei periti
elettrotecnici,grazie.
Saluti Mimmo
-- 
Posted from 
relay3.inwind.it
 [212.141.53.74] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 elettrotecnici,grazie.
Non esiste l'albo dei periti elettrotecnici ma l'albo dei periti
industriali. Per iscriversi č necessario possedere il diploma, fare un
periodo di praticantato di 2 anni presso un per. ind. iscritto all'albo
nella specializzazione di appartenenza o presso un ing. iscritto all'ordine
degli ingegneri e che eserciti la professione. Al termine del praticantato
si č ammessi all'esame di stato dal quale poi si riceve l'abilitazione
all'esercizio alla libera professione e con questa ci si puņ iscrivere
all'albo.
Per maggiori informazioni consiglio di rivolgersi presso la segreteria del
Collegio dei Periti Industriali della propria provincia di residenza.
Cordiali saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici a servizio impianti sollevamento

Vi espongo il mio problema, da qualche
mese a questa parte ho cominciato a collaborare con una ditta che realizza
monta auto, piattaforme elevatrici e montacarichi per sole cose,il fatto di
realizzare il quadro bordo machina inteso come sali, scendi e fermati non mi
crea problemi, i miei dubbi arrivano sulle sicurezze inteso come che tipo di
sicurezze devo installare e dove, nel quadro posso utilizzare componenti
tradizionali o di sicurezza? Il cliente č molto "ma si dai che va tutto
bene"! Premesso da parte mia non emetto nessuna certificazione, esce tutto a
nome suo perň!
Dove posso trovare riferimenti, pubblicazioni etc etc.
Grazie

 Dove posso trovare riferimenti, pubblicazioni etc etc.
CEI EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine 
CEI EN 60204-32 Prescrizioni per macchine di sollevamento
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info 626

ciao
Vi risulta che bisogna tenere un registro delle manutenzioni periodiche 
relativo alle lampade di emergenza ??
Se si qual'è il rif. normativo e la cadenza delle verifiche ?
Si applica in quali ambienti ?
grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:4586e787$0$22397$4faf...@reader2.news.tin.it...


 
sottoscrivo ed aggiungo ogni 6 mesi e da annotare nel registro antincendio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nuovo impianto e parafulmine...

Ciao a tutti,
Sto installando i nuovi impianti elettrici in una chiesa assieme ad un 
collega, abbiamo un progettista ovviamente che segue i lavori, ora c'è un 
"problema", sia il mio collega che il progettista "glissano" quando io 
accenno allo stato del parafulmine esistente, in pratica è una porcata, si 
tratta di alcune calate in cavo gialloverde (mi pare un 25 mmq...) collegate 
lungo le gronde, sul tetto non vi sono maglie, vi sono solo un paio di 
calate dai campanili e bon.... ma il top sono le calate, i cavi sono di per 
s'è isolati ma al livello del terreno li hanno intubati in tubi zincati 
immagino per dare una protezione meccanica... ma non credo vada molto bene 
una simile soluzione.
Inoltre in vari punti queste calate e conduttori vari di interconnessione 
tra le gronde sono rovinati, mezzi tranciati, in un punto addirittura due di 
questi cavi entrano nel sottotetto, sono avvolti tra loro x 3-4 mt formando 
una bella bobina ed in fondo c'è un magnifico mammut sottodimensionato!!!!
L'anello di terra, ammesso che esista un vero e proprio anello, è 
inaccessibile e non si ha idea di come sia fatto...
Le mie perplessità riguardano i seguenti punti:
In fase di installazione dei nuovi impianti direi che siamo tenuti a 
verificare tutte le eventuali diffettosità del parafulmine ed eliminarle, 
fino a rifarlo ex-novo se ve ne fosse il caso (ma le chiese vanno sempre 
protette?... Bisognerà fare la solita valutazione dei rischi immagino, e 
magari eliminare l'lps esterno... di certo non lasciarlo a quel modo! no?)
.
Dovremmo andare a verificare la presenza dell'anello di terra, verificarne 
l'efficacia ed interconnetterlo con l'impianto di terra del nostro nuovo 
impianto... giusto?
Tutto ciò in conseguenza del fatto che la normativa impone la verifica e le 
eventuali contromisure da adottarsi contro il rischio delle scariche 
atmosferiche... in pratica secondo me se rifacciamo gli impianti interni e 
redigiamo una dichiarazione di conformità ci assumiamo anche la 
responsabilità relativa al parafulmine esterno esistente.
Cosa devo dire al collega ed al progettista? :-)
Dopo aver letto il libro "protezioni dalle sovratensioni" di TNE ho in mente 
anche di effettuare dei collegamenti equipotenziali tra il nodo di terra 
principale presso il QEG, il canale metallico che distribuisce i cavi tra 
QEG e sottoquadri e impianti vari periferici ed i nodi di terra periferici 
(seppure tale funzione è svolta da un cavo apposito da 16 mmq dentro al 
canale stesso) ciò al fine di utilizzare l'effetto schermante del canale 
chiuso, ottenendo il drastico abbassamento dell'accoppiamento induttivo.... 
vabbeh chi non capisce cosa intendo dire si vada a leggere quel magnifico 
manuale!..... Ma è possibile che solo io vada a pensare a ste finezze? Non 
conosco nessun collega che abbia la più pallida idea di come fila il 
discorso fulmini e protezioni... dite che sono pazzo? :)))
Grazie,
Enrico. 

Pazzo?
No, semplicemente un installatore!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: A.T.P

Qualcuno sa darmi qualche dritta circa le associazioni temporanee fra
professionisti (A.T.P.)?
Quali obblighi ed oneri ci sono?
Domande, dichiarazioni, comunicazioni varie, ecc. ecc.
Grazie,
RM.

 ha scritto nel messaggio
news:bmfe5h$i78$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 > Domande, dichiarazioni, comunicazioni varie, ecc. ecc.
Viene tutto descritto nei bandi di gara, basta seguirli.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Per quanto mi risulta è obbligatoria la comunicazione agli organi di
categoria
ma che io sappia non lo fa nessuno, in generale ci si affida ad un notaio ed
in genere il contratto lo forniscono già gli enti interessati
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DIMMERIZZAZIONE SI O DIMMERIZZAZIONE NO?

Cari colleghi pongo a tutti voi un quesito:
In quali casi la dimmerizzazione delle lampade contribuisce all'aumento
della vita delle stesse?
E in quali casi addirittura questa dimmerizzazione invecchia prima le
lampade.
Insomma... qualcuno faccia luce nel modo piu approfondito che puo'
sull'argomento.
Chiaro è che andranno fatti casi distinti in base al tipo di lampada
utilizzata.
GRAZIE DI CUORE
Per. Ind. Renato PASCOTTO

 sull'argomento.
Ma...... questa è una analisi che feci molto tempo fa allepoca dei tubi
termoionici!!!!!
Secondo me per una lampada ad incandescenza la durata sarebbe:
1)MASSIMA alimentandola con corrente continua
2)NORMALE con la convenzionale rete 50Hz
3)LIMITATA con regolatori a taglio di fase (dimmer)
4)MASSIMA(forse!!!) con regolatori switching AC-DC (costano una cifra ed
emettono un sacco di spurie in AF)
C'è un altro problema che , forse , potrebbe avvenire con la DC:
dopo un certo tempo la luminosità di una parte del filamento(dal lato +)
potrebbe diminuire
SIAMO NEL CAMPO DELLA FANTAILLUMINAZIONE!!!!!!
Per i tubi fluorescenti la questione è completamente diversa:
Si dimostra che con buoni dimmer elettronici i tubi durano anche il
QUADRUPLO (ma non i dimmer!!!!).
saluti ROBY
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: problema tensioni stellate

Vi sottopongo il seguente problema di natura elettrica:
una ditta viene alimentata da una propria cabina di trasformazione
all'interno della quale vi sono due trasformatori in parallelo dello
stesso tipo (uguale Vcc, uguale potenza nominale, stesso gruppo ovviamente).
I centri stella dei secondari dei trasformatori sono collegati ad una
barra collettrice comune che a sua volta è ben fissata al dispersore
di terra nel tipico collegamento TNS.
Stranamente, ogni tanto e in modo imprevedibile, le tensioni
stellate nel lato BT schizzano a valori sballati del tipo 280 V, 200V,
240V, mentre le concatenate risultano sempre fisse a 400 V.
Il primo pensiero che mi è saltato in testa è che i centri stella dei
trafo non erano fissati bene a terra, ma sono stato smentito
subito da un controllo che ha compiuto durante un sopralluogo un
mio collega: tutto è collegato e ben fissato!
Qualcun altro ha avanzato l'ipotesi che poteva essere l'ENEL
che distribuisse in media delle tensioni non simmetriche, ma
questo evidentemente non può essere vero in quanto il
problema si rifletterebbe anche sulle tensioni concatenate nel
lato BT.
Purtroppo l'evento capita in modo imprevedibile ed indipendentemente
dalla natura dei carichi collegati, e tra l'altro io non sono
mai stato presente quando questo capita, e quindi mi fido delle
misure che l'elettricista della ditta ha compiuto.
A qualcuno viene in mente qualche soluzione???
grazie

I trasfromatori sono tutti Dyn11?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Si


 Si
Ok. Allora, per prima cosa verifichereri gli eventi, installando un
analizzatore di rete (fidarsi dell'installatore è bene ma non fidarsi è
meglio). Se poi in effetti questi eventi ci sono, farei una verifica dei
trasformatori, probabilmente c'è qualche problema a livello degli
avvolgimenti.


 ha scritto nel messaggio
news:iAGbb.142110$R32.4...@news2.tin.it...

alcune domande
i trafo sono in resina oppure in olio?
i carichi sono lineari ?
le macchine risultano realmente caricate al 50%?
il fenomeno quanto dura?
la misura dove è stata realizzata (ai trafo, al quadro generale... nella
presa del custode??)
ciao N

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Caneco

E' un programma per il dimensionamento degli impianti elettrici distribuito
dalla Sdproget, se lo conoscete che cosa ne pensate?
L'aziensa per la quale lavoro lo ha comperato per il mio ufficio tecnico ma
non ci troviamo molto bene, specialmente per la verifica degli impianti
esistenti.
grazie a tutti.

 wrote in message
3WVk6.1384$gM6....@twister1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:qg6l6.7520$Da3....@twister2.tin.it...


 wrote in message
qnBl6.6268$q97.1...@twister1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:8dnm6.14586$Mx3.2...@twister2.tin.it...


Come ritieni il database degli interruttori e le blindo?
Daniele

 ha scritto nel messaggio
news:lq2n6.21967$q97.4...@twister1.tin.it...


 wrote in message
uAwn6.4541$5N4....@twister2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:33In6.5637$5N4.1...@twister2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione impianto .... manifestazione!

ciao a tutti,
mi hanno richiesto per una manifestazione,
una  ..."certificazione dell'impianto elettrico"
"l'impianto" ... consiste in una pompa sommergibile (230V)
da inserire in una vasca d'acqua per la sola inaugurazione,
l'impianto sarà ovviamente "volante" ....
ma che certificazione devo dare?
considerando che è alimentato da una spina!!
grazie a chiunque risponda
Zef

 ha scritto nel messaggio
news:ImJtb.36580$hV.14...@news2.tin.it...

E daglie con le certificazioni.... Oramai si chiedono certificazioni su
tutto senza sapere cosa in realtà si richiede. Uno può realizzare una sedia
elettrica l'importante che sia certificata...
Allora, la certificazione è una attestazione effettuata da terzi e non dal
diretto interessato. Si parla di "dichiarazione" e può avere diverse forme.
Il tuo "impianto" non rientra nella L. 46/90, semmai rientra genericamente
nella L. 186/68 ovvero "regola dell'arte". Pertanto è sufficiente dichiarare
che l'installazione è stata realizzata a regola d'arte secondo la L. 186/68
e sono stati installati componenti conformi alle direttive applicabili.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:U6%tb.124533$e6.44...@twister2.libero.it...

Mi intrometto per chiedere consiglio, in quanto ritengo di avere
problematiche simili.
Nel periodo natalizio la mia ditta realizza addobbi luminosi (illuminazione
di alberi o realizzazione di allestimenti su facciate di centri
commerciali), il tutto viene alimentato da 1 o più quadri collegati
a)a forniture temporanee ENEL (contatori a consumo o a forfait)
b)a prese fornite dal committente ed alimentate dal quadro del centro
commerciale.
In entrambi i casi basta la dichiarazione in base alla Legge 186/68?
Ringrazio anticipatamente.
Giorgio Spada
SPAIE- Verona

 commerciale.
Se per prese intendi prese a spina anche in questo non si applica la 46/90
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:cu1ub.32872$9_.13...@news1.tin.it...

Esatto, normalmente prese bloccate 5x32A.
Grazie
Giorgio Spada
SPAIE- Verona

 elettrica l'importante che sia certificata...
grazie per la risposta .....
infatti chiedere LA "certificazione" ...... ormai è un default .....
pensavo ci fosse un problema legato ai VVFF,
quasi quasi ci metto una norma che non esiste .... ;-)
ciao e grazie
Zef
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: parcelle e tariffe

Salve a tutti,
ho una domanda da porre a chi fa attività professionale costantemente:
come vi comportate riguardo le tariffe e la parcella?
fate dei preventivi per la progettazione?
io mi trovo in difficoltà perchè spesso (sempre a dire il vero) mi chiedono 
iun preventivo per il progetto e non posso utilizzare il sw per le parcelle 
perchè non conosco l'importo finale dei lavori...
di solito faccio a occhio, ma a volte l'errore è alto (sia in + che in -) 
con il rischio di perdere il lavoro o lavorare gratis...
saluti

Ti ci devi abituare....

Ti ci devi abituare....
	anzi, da così a peggio....
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

con il rischio di perdere il lavoro o lavorare gratis...
Sono rischi del mestiere...
Io, di solito, faccio un preventivo a parcella su un importo lavori
presunto ( dato dall'esperienza) e quindi alla presentazione delle
offerte mando un consultivo al cliente.
Lo stesso in caso di varianti...
Se devi pero' confrontarti con altri professionisti che non lavorano a
parcella sei nei guai :-).
Qapla!

 parcella sei nei guai :-).
Infatti, pochissimi lavorano a parcella e quei pochi sono in via di
estinzione. Oramai l'attività professionale è diventata attività di
impresa, ovvero rischio di impresa e concorrenza.

 parcella sei nei guai :-).
Infatti, pochissimi lavorano a parcella e quei pochi sono in via di
estinzione. Oramai l'attività professionale è diventata attività di
impresa, ovvero rischio di impresa e concorrenza.
sono completamente d'accordo a metà con te!! ;-)

 	anzi, da così a peggio....
Direi piuttosto che quando avrai un po + d'esperienza saprai valutare
meglio le opere e di conseguenza a centrare maggiormente il costo della
progettazione.
Come abbiamo fatto tutti noi. Si può chiamare la "gavetta" del
progettista.
Buon lavoro
Ivano
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aria compressa





In un' industria farmaceutica l'aria compressa nei 
reparti di produzione a contatto dei prodotti deve essere certificata? Se si, 
come? Qual'è la normativa di riferimento, come fare? 


 


        
                
                
    Grazie per tutte le informazioni che riuscirete a 
darmi.


 


        
                
                
                
                
    Fabio


 



In un' industria farmaceutica l'aria compressa nei reparti di produzione a contatto dei prodotti deve essere
 certificata? Se si, come? Qual'è la normativa di riferimento, come
fare? 
prova a postare su it.lavoro.prevenzione
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: motore 380-220

Vorrei sottoporre il seguente problema:
Dovrei far funzionare un motore 2,2 Kw 1400 giri/min 380V con i 220V
(monofase).
Ho provato con 60microFarad per il funzionamento in continuo e va bene (le
fasi sono bilanciate), ho messo 120 microFarad per la partenza.
Senza carico il motore riesce a partire, anche se a fatica, se gli dò un' po
di carico il motore non parte.
Ci sarebbe qualcuno che potrebbe darmi una mano per risolvere il problema
e dirmi come posso fare?
Grazie a tutti     Roberto
P.S. Riconosco che far funzionare un motore di tale potenza in questo modo
non è il massimo.

Io ho un grafico che consiglia l'utilizzo  di un condensatore da 150 uF per
il motore da 2,2kW collegato a triangolo (220V)
Probabilmente otterresti migliori risultati all'avviamento ma se hai
intenzione di utilizzarlo per lunghi periodi ci sono problemi.
Ciao
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:7m8D8.43513$5k4.9...@twister2.libero.it...

In più aggiungerei che, se già un asincrono ha una coppia di avvio molto
bassa, così facendo diventa praticamente nulla.
Se proprio si deve usare il motore in monofase, allora meglio un piccolo
inverter, ormai li tirano dietro a tutti.
__________________________
Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: piattina

Scusate l'ignoranza, vi sottopongo il mio quesito. Ho una piattina
a 6 conduttori (0.75 mm2 approvati SEV) che intendo utilizzare
a coppie per realizzare una presa multipla di alimentazione per
un impianto HI-FI e un PC. La lunghezza di questa derivazione
sara' circa 15 mt.
La connessione descritta equivale ad utilizzare un cavo a tre
conduttori di sezione 1.5 mm2??
Tale sezione e' comunque sufficiente allo scopo?
Grazie in anticipo,
Max.

     Non è la sezione del conduttore che fa la sicurezza della conduttora a
220V ma l'isolamento
nei conduttori da 1,5 mmq l'isolamento e sufficiente da consentire un
adeguata protezione alla tensione di 220V secondo normativa.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi interrati in cantiere

Salve, devo stendere una linea BT 400V per 200 mt in un cantiere di
movimentazione della terra, sulla CEI 64-8 trovo richiami alla 11-17,
qualcuno può dirmi se ci sono particolari profondità da rispettare e se è
obbligatorio l'utilizzo di protezioni meccaniche ausiliarie (metallo /
cemento) oltre al tubo PVC oppure segnalazioni particolari?
So che mi direte di acquistare la norma, ma per l'inizio della settimana
prossima non sono + in tempo ...
Grazie
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:Iz8D8.43617$5k4.9...@twister2.libero.it...

Non ho la norma, ma una rapida lettura all'editoria del settore ci insegna
che il cavo va posato a profondità almeno superiore a 0,5 m, protetto
meccanicamente; le soluzioni solo le solite, tubo, tegolino, ecc. Il cavo,
ovviamente, deve essere idoneo per la posa interrata.
__________________________
Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo

 cemento) oltre al tubo PVC oppure segnalazioni particolari?
Le cose sono due:
1- tubazione senza una idonea resistenza meccanica, per esempio la classica
tubazione in pvc flessibile e non. In questo caso devo interrare
dall'estradosso superiore del tubo almeno di 0,5 m e posare sopra una idonea
protezione meccanica per esempio un tegolo.
2 - tubazione con idonea resistenza meccanica, per esempio tubo in ferro, in
questo caso non ho una profondità minima di posa da rispettare.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: celle fotovoltaiche

Salve sono Maurizio è un po' che seguo questo ng. e cercavo in internet
informazioni e schemi per il collegamento delle celle fotovoltaiche ho
trovato come è fatta un cella e poi parlano di collegamento serie o
parallelo cosa intendono? Visto che la tensione è in alcuni casi è bassa
funzionano come delle pile? Sicuramente serve un inverter per portare le
tensione da dc. a ac quali problemi? riesce ad alzare la tensione da alcuni
volt alla tensione di rete?
Grazie per le vostre risposte
Maurizio

mao ha scritto:

Le celle si comportano come normali generatori di corrente continua. Quindi
serie se vuoi sommare le tensioni, parallelo se vuoi sommare le correnti. Per
quanto riguarda la conversione ci vuole giustamente un inverter, che si porta
dietro tutti i problemi caratteristici di questo convertitore statico,
armoniche (quindi forme d'onda non sinusoidali) e perdite di potenza dovute al
rendimento della macchina, che dipende dalle sue dimensioni, dalla qualità dei
semiconduttori e da altri parametri. Non mi sono mai occupato di impianti di
questo genere, ragionevolmente, però, porterei la tensione con opportuni
collegamenti serie-parallelo ( a gruppi ) al valore in continua tale da
ottenere, una volta convertita in alternata,  l'ampiezza richiesta dal carico.
            Ciao
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prevenzione incendi cucina ristorante

Salve a tutti,
mi trovo a svolgere la pratica di prevenzione incendi di una cucina
professionale a gas gpl.
La corrispondente regola tecnica di prevenzione incendi dm 12.04.1996
non prevede nelle cucine la possibilità di posa sotto traccia nel
pavimento delle tubazioni del gas., cosa consentita solo in
particolari ambienti non soggetti a presenza continuativa di persone.
Tuttavia la posa sotto pavimento è prevista dalla norma uni sulle
cucine professionali e dalla norma sugli impianti domestici.
Il problema è che il committente aveva già fatto preddisporre
l'impianto nel massetto del pavimento prima del mio incarico.
Adesso sono molto combattuto perchè vorrei fargli fare l'impianto gas
in vista ma mi dispiace molto per i quattrini inutili che ha già speso
per l'impianto a pavimento.
Da un primo colloquio informale con i VVFF mi è stata confermata la
mia interpetrazione della norma e cioè no tubi a pavimento nella
cucina.
Tuttavia devo ammettere che io stesso non sono ancora convinto, visto
che la cosa è lecita negli appartamenti ed è lecita anche secondo la
UNI 8723.
Purtroppo la uni 8723 pur essendo in vigore è sempre una norma del
1986-87 e quindi precedente al DM.
Che ne pensate?

Mi è venuto un dubbio sull'impianto interno.
Il DM prevede in generale, al punto 5.3, l'uso di raccordi filettati
per tubazioni in acciaio.
Al punto 5.4.1  "percorso delle tubazioni" prevede la posa in opera in
vista nei locali di installazione apparecchi.
Al successivo punto 5.4.3 descrive le modalità di posa in opera
all'ESTERNO dei fabbricati.
Nel sottoparagrafo 5.4.3.2 si parla di posa in opera in vista ed è
espressamente vietato l'uso di giunti meccanici all'INTERNO dei
locali.
La buona logica e la buona scrittura della norma imporrebbero di
parlare in questo sottoparagrafo solo della posa all'esterno e non
anche di quella all'interno, considerando anche che il successivo
paragrafo 5.4.4. è dedicato alle modalità di posa in opera all'INTERNO
dei fabbricati.
Il dubbio è il seguente:
per "giunti" meccanici" si possono intendere anche i raccordi
filettati o solo particolari tipi giunzioni, magari riguardanti
piuttosto il rame?
Boo!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: potere interruzione civile?

l'installatore deve sempre richiedere all'ENEL il valore della
corrente di cortocircuito per un'abitazione civile, oppure senza
chiedere può tranquillamente installare sempre degli interruttori con
potere interruzione CEI EN 61009 4500A?



L'installatore ha la responsabilità di installare interruttori con
potere adeguato. Per sceglierli può basarsi su quello che gli comunica
il distributore di energia o sulla propria competenza tecnica.
Ciao, Goofy


4,5KA mi sembrano pochi

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Libri Progetti Imp. Elettrici

Salve a tutti, è da un pò di tempo che seguo questo interessante NG.
Potete indicarmi qualche buon libro, oltre le ben note Guide Blu, in cui ci
siano sviluppati dei progetti impianti elettrici con relative tavole di
disegno?
Saluti
grazi...@libero.it

Scusa se non rispondo, ma anzi domando.
Cosa sono le guide blu? Dove si possono trovare?
Grazie
Fabrizio

 wrote in message 399E7FFD...@yahoo.it...

Le Guide Blu sono manuali che spiegano come realizzare gli impianti
elettrici secondo le norme, in diverse tipologie di ambienti.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito 
www.tne.it
Saluti
C.Rezzoagli

 ha scritto nel messaggio
news:LHcn5.87627$dF5.1...@news.infostrada.it...


 > Salve a tutti, č da un pņ di tempo che seguo questo interessante NG.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] COM'E' ORGANIZZATO UNO STUDIO PROGETTAZ. IMPIANTI?

Mi scuso per queste domande non attinenti all'ambito delle normative.
Sono uno studente di ing.elettrotecnica e vorrei sapere come č
organizzato uno studio di progettaz., quali sono le varie figure
professionali che vi lavorano, quali software vengono 
utilizzati etc.
Volendo eventualmente entrare a lavorare in uno studio, quale strada 
mi consigliate di seguire per riuscirvi?
Premetto che ho sostenuto giŕ un discreto numero di esami (me ne
mancano 6 alla laurea)
Sarebbe utile trovare un lavoro part-time dentro uno studio?
E' possibile trovare qualcosa del genere?
Poichč nei corsi universitari che ho frequentato non ne č compreso uno
di disegno con autocad, credete che mi sarebbe utile seguirne uno?
Eventualmente, quali studi dovrei affiancare  a quelli universitari
per aumentare le mie probabilitŕ di assunzione?
RINGRAZIO PER LE RISPOSTE SCUSANDOMI ANCORA PER
L'INTROMISSIONE

 per aumentare le mie probabilità di assunzione?
Il miglior corso e lavorare all'interno di un studio con professionisti seri
e preparati e che abbiano lavori interessanti da affrontare e sopratutto che
non abbiano paura ad insegnarti il mestiere. Nessun altro studio o corso può
sostituire quello che puoi imparare sul campo. Ovviamente non aspettarti di
prendere 2 milioni al mese appena assunto, anzi...... Al contrario di una
azienda, dove bene o male produci subito guadagno, all'interno di uno studio
tecnico per i primi anni sei solo una spesa. Dopo 2 anni (forse prima o
dopo, dipende da te) quando avrai raggiunto un sufficiente grado di
autonomia puoi pretendere di più. In sostanza questo periodo vedilo come un
prolungamento degli studi e approfittane proprio per incamerare il più
possibile. Dopo di questo periodo è tutto in discesa, forse...ma questo è un
altro discorso.
Auguri.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progetto "occasionale"

Buongiorno a tutto il NG,
sono un Ing. Elettrico, dipendente presso uno studio tecnico e mi sono
recentemente iscritto all'Ordine.
Vorrei porre, a chi ha molta più esperienza di me in termini di libera
professione, il seguente quesito:
Un caro amico mi ha chiesto di redarre per lui il progetto elettrico
relativo ad un locale di sua proprietà. L'entità del progetto è
particolarmente modesta ed io sarei diposto anche a realizzare quanto
richiestomi in forma completamente gratuita (credo però che il codice
disciplinare lo vieti) o con un compenso minimo.
Esiste un modo "legale" per poter aiutare questo amico, senza dover
aprire partita iva? Qualcuno mi ha parlato di "prestazione occasionale",
ma da quanto ho letto mi pare non sia applicabile per i
professionisti... cosa mi consigliate?
Se firmassi il progetto senza percepire compensi a cosa andrei incontro?
Il progetto avrebbe validità o sarebbe da considerarsi nullo?
Ringrazio tutti coloro che mi forniranno qualche info in merito.
So che potrei chiedere queste info alla segreteria dell'ordine, ma
preferisco presentarmi con le idee un po' più chiare assumendo qualche
informazione per via informale.
Grazie ancora.
Massimo
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Redarre?

 Redarre?
Chiedo venia... Elaborare, realizzare, produrre...
Forma grammaticale a parte, c'è qualcuno in grado di darmi indicazioni
circa l'oggetto della richiesta?


Il progetto avrebbe validità o sarebbe da considerarsi nullo?
Valido al 100% 
Ciao, Goofy

Grazie tante per le preziose info!
Saluti.
Max


 Redarre?
Non è un errore per alcuni dizionari. 

secondo me la prestazione gratuita e prevista.... chiedi al tuo coll di
appartenenza no? magari te la cavi con un'autocertificazione....
A

 appartenenza no? magari te la cavi con un'autocertificazione....
gratuita è prevista solo per aiuto a colleghi inesperti, ti prego in 
proposito di leggerti il codice deontologico.
Lo trovi presso tutti gli ordini provinciali.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info

Dove posso trovare in rete le direttive 89/392 Cee?
grazie


Ciao, puoi provare sul sito ufficiale dell'Unione Europea:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
 oppure
http://www.europa.eu.int/
Saluti
Giovanni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: responsabilita...

Il costruttore dichiara che un locale commeciale č meno di 200 mq.
L'elettricista esegue il lavoro, senza il progetto.
Il guidice, in un contezioso nato per motivi economici, chiede se
l'elettricista sapeva se il locale era piů di 200 mq.
l'elettricista ha dichiarato, che si č fidato della parola del
geometra, che č anche il capocantiere
cosa rischia il povero elettrico ?
grazie

 geometra, che è anche il capocantiere


grazie
dipende cosa ha scritto nella dichiarazione di conformtià...
se non l'ha ancora emessa, direi nulla... (tranne una partecipazione
nei costi di progettazione postuma)
se l'ha già fatto, mi pare sia ...falso in atto pubblico.. 
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"



Vi ringrazio moto, per fortuna non sono io l'elettriciattolo in
questione ma, č un mio carissimo amico. Girerň le vostre risposte dopo
le feste, non voglio rovinarglire.
Buone feste anche a voi.
Michele

Giuliano ha scritto:

Concordo pienamente!!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Codice colori

Ciao a tutti, vorrei un banalissimo chiarimento, cosa dice esattamente la 
legge a riguardo della colorazione dei conduttori unipolari?
Blu=neutro
Gialloverde=terra
E fin qui tutto ok :)))
Marrone grigio nero x le fasi ok... gli altri colori posso comunque usarli 
tutti x fare dei comandi giusto? Deviate, pulsanti, interrotte... e volendo 
potrei farci pure una linea fissa o no? Che ne so... la caldaia mi gira di 
fare blu/rosso/gialloverde... si può?
Buonanotte,
Enrico. 

"Enrico" ha scritto ... cosa dice esattamente la legge a riguardo della 
colorazione dei conduttori unipolari?
Blu=neutro - Gialloverde=terra
Nelle disposizioni di Legge, per quanto ne so, non c'č niente a parte 
qualche riferimente che invita a seguire le norme tecniche.
Nelle norme tecniche c'č l'obbligo di usare il bicolore giallo-verde per i 
conduttori di terra, equipotenziali e di protezione (cfr 514.3 64-8). Tutti 
gli altri 10 colori (blu chiaro, nero, grigio, marrone, arancione, bianco, 
rosa, rosso, turchese e violetto) li puoi usare come vuoi.
O meglio, se c'č il neutro distribuito abbinerai a questo conduttore il 
colore blu chiaro, altrimenti anche il blu chiaro puň essere usato come 
conduttore di fase.
In diverse norme tecniche si parla di colori dei cavi, fra le piů note ti 
segnalo la CEI-UNEL 00722.
Ciao Ezio