Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motore trifase su linea monofase

Sono studente di un Diploma Universitario in Ingegneria.
Pochi giorni fa ho visto funzionare un piccolo motore trifase su una linea
monofase (220V). Ho chiesto spiegazioni ma l'unica cosa che mi hanno detto è
stata che sui 3 morsetti del motore trifase erano stati collegati:
1) la fase (del 220)
2) il neutro
3) la fase di cui al punto 1 tramite un opportuno condensatore
Mi hanno anche detto che la capacità del condensatore dipende dalla potenza
del motore.
Sono rimasto proprio stupito!
Come è possibile?
Crea dei problemi al motore? Alla linea elettrica?
Qualcuno sa spiegarmi il fatto?
Grazie
Alessandro

Non per fare il polemico ma spero che tu non stia studiando per ingegneria
elettronica o similari perche' se no siamo messi male....   :-)
Cordialmente
Franco
P.S. Si comunque effettivamente e' possibile collegare un motore trifase su
linea monofase tramite l' inserimento di un condensatore.
Non ti so dire l' algoritmo per risalire al valore del condensatore, ma sono
sicuro che qualcuno sol NG piu' competente di me ti chiarira' le idee.
Ciao
--
Per rispondermi togli -nospam- (trattini compresi)
frats@-
nospam-virgilio.it

"Alessandro G." <somue...@LEVAMIdiMEZZOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:6%tT7.325285$sq5.15...@news.infostrada.it...

Si chiama inserzione "Steinmetz". Il motore trifase collegato a stella ha
tre morsetti liberi identificati U,V,W, in pratica si collega la fase L1 su
U ed il neutro su W; il condensatore si collega poi sul morsetto della fase
U e quello rimasto libero V.
La formula semplificata per il calcolo della capacità del condensatore per
ottenere un avviamento in coppia pari al 50% è:C=64*P*220E2/UE2 (dove P è la
potenza del motore in kW; U è la tensione dell'alimentazione monofase; E2 =
elevato al quadrato)
Le uniche controindicazioni riguardano solo la potenza resa che rispetto
all'alimentazione trifase è ridotta del 70%.
P.S.
Ti ricordo che la tensione nominale monofase normalizzata attualmente in
vigore è 230V.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

"Alessandro G." <somue...@LEVAMIdiMEZZOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:6%tT7.325285$sq5.15...@news.infostrada.it...

Non c'è alcun trucco o inganno.
Questo è un artificio tipicamente utilizzato per il funzionamento, su linee
monofasi, di piccoli motori asincroni trifasi, ovvero, di motori che
necessitano di un campo magnetico rotante, con tensione di esercizio non
superiore a 250 V trifase.
Detto in parole spicciole, il condensatore non viene utilizzato da
"reattanza" ma da "sfasatore di 90 ° in anticipo della I rispetto alla V".
In effetti, con tale artificio si simula uno "strampalato" sistema trifase.
Il circuito è il seguente dove II è il condensatore che va calcolato in
funzione della potenza nominale del motore (vedi un qualsiasi manuale
dell'ingegnere industriale o del perito industriale).
L. MONOF.                              LINEA PSEUDO TRIFASE al Motore
F ------------------------------- R (Virtuale) 180 gradi
F -----------------------II-------S (Virtuale) 90 gradi
N -------------------------------T (Virtuale) 0 gradi
Il funzionamento di un motore in tali condizioni è chiaramente non ottimale,
il rendimento è piuttosto ridotto e perciò adatto SOLO per piccole macchine.
Non mi sono dilungato per ragioni di tempo, ma spero di essere stato chiaro.
Saluti. Aldo

 ha scritto nel messaggio
news:CjCT7.15017$OP2.5...@news2.tin.it...


 Saluti
Ciao
Fabio e Buon Anno
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG