Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: l'ENEL Ente Verificatore ?????

L'oggetto del post è volutamente provocatorio di un episodio appena
capitatomi.
Un mio cliente mi chiama preoccupato che l'ENEL ha verificato (non so cosa
?!) le due cabine elettriche esistenti (in funzione da parecchi anni e
realizzate a regola d'arte) e su una ha richiesto di cambiare i fusibili di
protezione del trasformatore, mentre sull'altra ha detto che è fuori norma
perchè manca la griglia di protezione del trasformatore. Premesso che, non
ha fatto un "verbale" scritto e spero vivamente che lo facciano dopo di che
gli rispondo per bene.
Non mi risulta che l'Enel abbia competenze se non fino al punto di consegna,
a questo punto chiedo:
1 - avete avuto esperienze simili ?
2 - se ho un cabina del tipo prefabbricato con vano MT e vano trafo separati
e compartimentati, e l'accesso al vano trasformatore è possibile solo con
apertura della relativa porta tramite chiave saldata su chiave interruttore
di protezione (quindi accesso solo dopo aver tolto tensione), è necessaria
lo stesso una grata aggiuntiva all'interno ? E se cosi fosse, come la
mettiamo per tutti i box metallici prefabbricati con all'interno il trafo,
non hanno mica la griglia interna aggiuntiva ?
Ci mancava anche l'ENEL.....va bè che devono introdursi nel nuovo mercato
del post contatore ma un comportamento di questo tipo viola tutte le più
elementari regole della libera concorrenza.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
3L_X6.9805$i51.1...@news2.tin.it...


 
Possono chiedere adeguamenti riguardo all'interfaccia con i loro
impianti, vedi regolazione e tipologia dei dispositivi di protezione,
come nel caso dei fusibili, ma se questi corrispondo alle disposizioni
date al momento dell'allacciamento, che vengono sempre date per iscritto
non ci possono essere ulteriori problemi.
Una domanda, il o i 'verificatori' come si sono presentati presso
l'utente, e in base a quale autorizzazione o autorità hanno richiesto la
verifica?
La mancanza di un verbale mi porta a concludere che sia una semplice
manovra propagandistica per proporsi nei servizi post-contatore. In
questo caso è solamente il cliente che deve decidere l'eventuale
soluzione, ovvero se fidarsi di chi fino ad oggi gli ha fatto funzionare
l'azienda, o dei nuovi arrivati, ed in questo caso è pura concorrenza
(un pochinoooooo sleale!), ma questo è il libero mercato.
---
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:3B30EE51...@tin.it...


 non hanno mica la griglia interna aggiuntiva ?
Una domanda (nella mia breve esperianza non ho mai trovato soluzioni come da
te esposte)
La chiave del box MT è libera anche in posizione di aperto??
Ovvero, posso togliere la chiave dalla serratura con la porta della sezione
MT con la porta aperta? oppure con la porta aperta e la mandata della
serratura chiusa??
Putroppo gli impianti devono essere a prova di "poco competente"...
(eufemismo)
ricordo di un infortunio ove si era provato a misurare la MT (tondo nudo)
con una pinza per BT....
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri


 (eufemismo)
Non sono d'accordo, nel senso che dipende dal tipo di impianto. Una cabina
elettrica deve essere gestita solo da personale qualificato e pertanto non
deve essere a prova di "poco competente".
