mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CORSI PLC

Salve a tutti sono nuovo del news group, chiedo informazioni su plc vi
informo che non ho mai programmato plc e vorrei iniziare a farlo
conosco gia' l' elettronica in generale e digitale, ho gia realizzato
impianti a rele' per macchine automatiche e ora penso sia arrivato il
momento di avvicinarsi al plc, so che vengono effettuati corsi presso le
sedi di una nota casa tedesca, sono validi ? o vi è un altro modo (in
particolare a BOLOGNA)per imparare la programmazione?
e in media in quanto tempo si puo essere operativi in modo decente?
Vi ringrazio in anticipo e scusate se non è il news group piu adatto.
Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:8bj475$l72$1...@serv1.iunet.it...


Grazie per i siti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Bordo macchina

Ho incaricato un quadrista di costruirmi un quadro per
bordo macchina.
Qualcuno potrebbe indicarmi la documentazione che mi
deve rilasciare ?
Grazie Dario installatore.

 ha scritto nel messaggio
news:87abd6$rk7$1...@nslave1.tin.it...


...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea aerea BT ENEL

Devo progettare una linea elettrica aerea ENEL in bassa tensione, gradirei
sapere alcune informazioni in merito al tipo di normativa da osservare,
inoltre sapete se su internet c'è qualche sito dove scaricare delle
informazioni in merito.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:9oa79m$vga$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Cosa intendi per "linea elettrica aerea ENEL" ? La rete di distribuzione
pubblica è di competenza dell'ENEL  e di conseguenza solo loro la possono
progettare e realizzare secondo le loro normative interne DK..... non
disponibili al "pubblico". Se ti riferisci invece a tutto quello che è a
valle del contatore ENEL, a memoria le norme di riferimento principali sono
le CEI 11-4; 11-17; 64-8. La normativa è solo acquistabile ai punti CEI
(dove è possibile anche consultarla gratuitamente) oppure tramite il sito
http://www.ceiuni.it
.
In alternativa (per modo di dire, nel senso che nessun libro può sostituire
le norme CEI) ci sono dei volumi molto pratici che possono servire al caso,
sono le "Guide Blu" ediz. TNE 
www.tne.it
.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:jUjq7.10673$Su1....@news2.tin.it...


 wrote in message
z%Hq7.35$mi6...@nreader1.kpnqwest.net...


 Ancora Grazie
Ed a questa persona cosa ne viene? Parte della tua parcella?
Quello che intendo e' che si e' qui per discutere, chiedere e dare
suggerimenti, parlare dei comuni problemi nell'applicare leggi e norme; ma
lavorare per gli altri tramite il ng mi sembra quantomeno assurdo, tanto
quanto lo e' la tua richiesta.
Esistono biblioteche pubbliche che raccolgono le GU, esistono varie forme di
banche dati, edite da piu' case, generiche o specifiche che siano; ma in
ogni caso e' sempre un costo, indiretto o diretto che sia.
Al limite puoi guardare in 
www.tne.it
, ma di freeware c'e' quasi niente.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 wrote in message
HuDr7.34818$Lp6.1...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti per cantieri edili

Salve, sono un elettricista che opera per il 90% sul civile,
mi è stato richiesto in settimana di effettuare un impianto per un cantiere
edile.
L'impianto è semplice, devo alimentare una betumiera, un montacarichi e un
punto luce. Quest' ultimo si trova al chiuso mentre il resto è in cortile.
Viene richiesta solo la 220v, il contatore dell' enel esiste già.
Quale riferimento normativo teccnico devo seguire e citarlo poi sulla
dichiarazione di conformità?
Che tipo di differenziale e cavo utilizzerò?
Le prese dovranni sicuramente essere quelle ad uso industriale le cei da 16
blu per intenderci!
Ciao e grazie.
Paolo.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Paolo.
Riferimenti normativi per cantieri:
DPR 547/55    Legge 46/90    Norma CEI 64-8/7 ;
Quadri elettrici: Norma CEI 17-13/4 "Apparecchiature assiemate per cantieri 
(ASC)";
Prese a spina: Norma CEI 23-12/1 (IEC 309-1);
Cavi connessione apparecchi utilizzatori: flessibili, con tensione di 
isolamento 450/750 V (U0/U) con isolamento in gomma;
Le prolunghe per collegare gli utilizzatori alle prese fem dei quadri ASC 
dovranno avere prese e spine aventi grado di protezione IP67 e cavo H07RN-F 
con sezione adeguata e lunghezza non superiore a:
corrente nominale 16 A - sezione cavo monofase 2.5 mmq - lunghezza max 30 m;
corrente nominale 16 A - sezione cavo trifase 2.5 mmq - lunghezza max 50 m;
corrente nominale 32 A - sezione cavo trifase 6 mmq - lunghezza max 60 m;
Inoltre il valore dell'impianto di terra dovrà essere coordinato con gli 
interruttori magnetotermici differenziali installati per la protezione dai 
contatti diretti ed indiretti.
Essendo un cantiere, il valore della RT dovrà essere non superiore a 83 Ohm 
per Idn (valore di intervento in 5 secondi) 0.3 e 833 Ohm con Idn 30 mA 
(tensione massima 25 V).
CiaO, FoX

 L'impianto è semplice, devo alimentare una betumiera,
la betumiera fa il betume
la betoniera no
:  ))

 > L'impianto è semplice, devo alimentare una betoniera, un montacarichi

Grazie
Paolo


 > L'impianto è semplice, devo alimentare una betoniera, un montacarichi

Grazie
Paolo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sicurezza macchine e deroghe

Salve, mi sapete dire se e' possibile avere delle deroghe sulla sicurezza
macchine dalla ASL e piu' precisamente:
una cisterna (la solita di messaggi precedenti) con dentro una pala che
funge da mescolatore di liquidi; tale cisterna viene normalmente riempita da
una pompa e fin qui nulla di particolare.
Tale cisterna ha un coperchio apribile con micro di sicurezza installato.
A volte occorre miscelare il prodotto con piccole quantita' di altre
sostanze che devono PER FORZA essere aggiunte pian piano dal coperchio
mentre il mescolatore e' in funzione per non ottenere grumi.
E' possibile ottenere una deroga all'uso del blocco di sicurezza dall'ASL
magari facendo un manualetto d'istruzione per il dipendente (con tutte le
firme ecc.) che deve fare tale lavorazione?
Bye fabrizio

 ha scritto nel messaggio
news:972v6e$ejr$1...@fe2.cs.interbusiness.it...


Per quanto sia semplicemente sconsigliabile adottarle, la norma EN 60204-1 dà
precise indicazioni sul funzionamento della macchina con le sicurezze sospese.
Sono convinto anche io che magari non capita mai nulla, ma se capita che ci si
fa male, si ha sempre torto, in fatti il CP non prevede deroghe di sorta.
Perchè non usano un alimentatore a velocità regolabile, o un vibratore?
Saluti.
Mauro Bottizzo.

mentre il mescolatore e' in funzione per non ottenere grumi.
Non si riesce ad installare un secondo coperchio con misure tali da
non permettere ad una persona di entrare nella cisterna?
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norme illuminotecniche piste ciclabili e podonabili

qualcuno sa dirmi se esistono nome relative all'illuminazione delle piste
ciclabili e circuiti pedonabili (marciapiedi)


- EN 13201-2: "illuminazione stradale - Parte 2: requisiti
prestazionali";
- CEN/TR 13201-1/2004 "illuminazione stradale - Parte 1: selezione
delle classi d iilluminazione";
(non tradotte)
per quanto il CEN/TR è un rapporto tecnico e non una norma.
Puoi comunque far riferimento alla classe S delle EN 13201-2
(vado a memoria!)
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 ha scritto nel messaggio
news:dmprs251040iku6nn...@4ax.com...


 (vado a memoria!)
Per l'illuminazione di "strade con traffico motorizzato", è sempre valida la 
UNI 10.439.2001 oppure è stata sostituita da una di quelle che hai citato?
FoX

FoX
non mi risulta sia stata ritirata


 non mi risulta sia stata ritirata
Ti ringrazio
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OBBLIGO DI PROGETTO?!

Ciao, ho un impianto realizzato prima del 90, lo stato dell'impianto e 
ottimo ed e a "norma" (nel senso che anche se realizzato prima del 90 
chi l'ha fatto ha fatto un ottimo lavoro). Non esiste ne dichiarazione 
di conformita ne ovviamento progetto. La mia domanda e questa vi e 
obbligo di possedere questi documenti se l'impianto non viene ne 
modificato ne ampliato e stato fatto prima del 90 quindi in teoria non 
c'e' obbligo giusto?
grazie in anticipo
A
-- 
.:: andy ::..
Inviato da 
www.mynewsgate.net

c'e' obbligo giusto?
Giusto.
Ciao, Goofy

sbaglio o serve comunque un atto notorio?
"Goofy" <goofy...@desp.invalid> ha scritto nel messaggio
news:tfh8r0tvrpg94u4kq...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: testo di elettrotecnica

ciao!
chi mi può indicare un buon testo di elettrotecnica di base
con alcuni schemi elettrici civili e industriali!
sono alle prime armi!
grazie!

 ha scritto nel messaggio
news:jo4Zd.12633$zZ1.3...@twister1.libero.it...



elettrotecnica ed impianti sono due materie differenti. Ti consiglio di 
farti una bella infarinatura con la prima per poi dedicarti alla seconda 
(molto più interessante....)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cassonetto trasformatore

Salve a tutto il Newsgroup.
Lavoro in una ditta che realizza quadri elettrici ed impianti di produzione 
di energia.Un nostro cliente ha chiesto il nostro parere riguardo una 
controversia che ha avuto con un suo collega.
In pratica, il collega del nostro cliente sostiene che in una cabina 
elettrica MT/BT, anche se su un trasformatore in olio monto un cassone di 
protezione (con grado di protezione sicuramente IP2X), devo predisporre una 
barriera di protezione.
A mio avviso, dopo aver consultato la norma CEI 11-1, ritengo di non 
condividere tale punto di vista. In fono il cassone sul trasformatore viene 
messo proprio per impedire il contatto non intenzionale con le parti attive.
Richiedere un'ulteriore barriera equivale, secondo me, a richiedere una 
rete di protezione anche per i quadri di media tensione in esecuzione 
protetta da interno: in fondo al loro interno abbiamo sbarre nude in 
tensione nel funzionamento ordinario, come possono essere in tensione i 
termninali di media sul trasformatore.
Gradirei la vostra opnione.
Grazie
Franco Fabbro

termninali di media sul trasformatore.
D'accordo.
Mai vista la seconda barriera per i trasformatori in box.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:56843a...@localhost.localdomain...

Concordo. Su certi trasformatori all'aperto si utilizzano anche appositi
terminali isolati e quindi neanche il cassonetto.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software per impianti elettrici

salve a tutti,
vorrei sapere se qualcuno conosce un software per il progetto degli impianti
elettrici, buono sia per le abitazione sia per gli impianti un pň piů
complessi; mi hanno detto che autocad ha anche queste funzioni ma io vorrei
qualcosa di piů specifico sugli impianti elettrici, non so tipo archicad,
turbocad o altro;
aspetto suggerimenti
grazie
Giuseppe


Di sicuro non mi è molto chiaro cosa cerchi, comunque visto che ne uso
alcuni
ti riassumo le mie esperienze:
per AUTOCAD ho provato lo SPAC che essendo un applicativo ti obbliga
ad usare la versione relativa, ottimo per quadristi in quanto gestise
 magnificamente tutte le problematiche degli schemi di quadri elettrici come
la autonumerazione dei fili e contatti e la preventivazione con la distinta
materiali, esiste anche una versione demo con poche limitazioni
per altri programmi CAD elettrici credo che l'unico da prendere in
 considerazione sia il bticino Tiplan, è il migliore che ho trovato per
impianti
 civili un pò deludente per impianti industriali
riguardo ai programmi di calcolo e dimensionamento ognuno di essi ha
dei limiti o meglio difetti, purtroppo si è costretti ad usarli tutti,
naturalmente
uno per volta a seconda degli interruttori che si useranno nell'impianto,
questo vale per gli impianti industriali in quanto negli impianti civili
normalmente gli interruttori sono a taratura fissa visto il loro basso
valore
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti & Trasformatori

ciao a tutti,
vorrei sapere dove trovare guide o materiale sugli impianti;
in particolare su:
sovratensioni e sovracorrenti di diversa natura,
impianti di distribuzione dell'energia elettrica (linee aeree, in cavo,
cabine, impianti di terra, impianti utilizzatori, ecc), di manovra e di
protezione;
insomma qualche guida dettagliata e approfondita;
e poi vorrei anche sapere sulla base di quali parametri un trasformatore č
meglio di un altro, per esempio le perdite o il funzionamento reale che si
discosta da quello dei dati di targa?
grazie
stefano

 stefano
vai al sito 
www.elektro.it
 troverai del materiale molto interessante

 vai al sito 
www.elektro.it
 troverai del materiale molto interessante
innanzitutto grazie per la dritta; visto che ci sei sai pure dove trovare
materiale su raddrizzatori, covertitori ac/dc, inverter ecc?
grazie ancora
stefano


detto in soldoni e' quanto rame e quanto ferro c'e' dentro:
quindi le perdite nel rame(RI2) e quelle nel ferro(praticamente la
Xcc).. 
Ma esistono anche altri parametri costruttivi:
ad es. x un trafo 1F x alimentaz. AUX. gli avvolgimenti separati
da uno strato di isolante..
per un trafo destinato a inverter e similari: la cifra di perdita del
lamierino..
per un trafo messo dentro un quadro IMo e' importante che la
temperatura a carico nominale non salga troppo (quindi il
rendimento..)
ciao
pietro

materiale su raddrizzatori, covertitori ac/dc, inverter ecc?
qualche gg fa mi hanno segnalato questo:
http://gabr...@plcforum.it/forums/portal.php
ma non lo ancora seguito..
vedi tu
ciao
pietro
PS ci sono anche le riviste....


chiedo scusa!
il link giusto e' il seguente:
 
www.plcforum.it
saluti
pietro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normative su cabina di media per ospedale

ciao a tutti,
sto realizzando in un ospedale un impianto comandato da plc in una
cabina MT / BT.
sicome tutti gli allarmi tutti gli scambi sono fatti da plc volevo
sapere se per legge si puo fare.
grazie

luca ha scritto:

Ma il progettista non c'è?

Mike ha scritto:
si che ci sono gli ingegneri, ma parlando un po in giro mi dicevano che
l emergenze non dovrebbero essere comandate da plc, perche se il plc va
in palla l ospedale va al buio, e in futuro non vorrei aver problemi
con questo impianto, per normative etc etc. per quello cerco di
informarmi.
grazie


 
http://www.ab.com/programmablecontrol/safety/guardlogix/index.html

Fedor Pavlovic ha scritto:

scusa ma non ho capito questa risposta.
mi hai trovato un prodotto alternativo ??
io vorrei sapere cosa prevedde la normativa e se si puo fare con i plc
grazie

 
Quel tipo di PLC è adatto per applicazioni di sicurezza, dunque è molto 
affidabile e può essere utilizzato per arresto di emergenza.
questo ad esempio:
http://www.ab.com/programmablecontrol/safety/guardplc1200/
E' " Certified by TÜV for use in applications up to SIL 3 according to 
IEC 61508, EN 954-1, and Category 4"
Ergo è più sicuro di relettame-fai-da-te.
Poi è molto importante il "come" si usa il PLC e come si progetta, ad 
esempio saper scegliere il tipo di uscita (relè, mosfet, protetta o no 
ecc. ecc.) in base all'applicazione.
PLC di famiglie medio alte, utilizzati "cum gran salis"  sono comunque 
di una affidabilità molto ma molto superiore della media delle 
apparecchiature elettroniche in genere.
Tieni presente che i relè di protezione di ultima generazione, tipo i 
sepam S20 e S40 Schneider, sono a microprocessore.
Insomma, l'era di "meglio il relè del microprocessore" nella media 
tensione (e non solo) è finita da un pezzo.
Se la logica da realizzare è di una certa complessità e non ci sono 
problemi di costi userei tranquillamente un PLC di quel tipo.

Fedor Pavlovic ha scritto:

ok a me stanno facendo usare un plc abb comune, ma ad esempio le
emergenze tipo non funziona un trasformatore la media va a terra va
comandata dal plc, e se il plc per qualche motivo non funziona piu l
ospedale sta al buio e questo che mi preoccupa.

 ospedale sta al buio e questo che mi preoccupa.
E fai bene a preoccuparti...

 
quindi hai in mano un progetto ?

Fedor Pavlovic ha scritto:

no io non ho nulla in mano, gli elettricisti hanno collegato tutto, mi
e stata data una specifica su come deve funzionare l impianto, pero si
tratta di un ospedale quindi mi preoccupo un po perché per come
vogliono il programma si rischia di lasciarli al buio

luca ha scritto:

sei il programamtore ? Fatti fare un flow-chart del programma, firmato e 
timbrato da progettista e dal committente.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale sulle prese

E' obbligatorio avere il differenziale da 30mA sulle prese di un ufficio o
prese CEE in zona produzione?
Grazie
Saluti
Fabio

 prese CEE in zona produzione?
Almeno di luoghi soggetti a normativa specifica, non esiste alcun obbligo
per la protezione con differenziale da 30 mA, esiste solo l'obbligo di
adottare la protezione dai contatti indiretti, la quale puň essere
realizzata in vari modi, tra cui l'utilizzo di dispositivi differenziali
coordinati con l'impianto di terra.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rete cablata con collegamento tipo A e tipo B

Sapete che differenza esiste tra un collegamento di tipo A o di tipo B 
in una rete cablata?
grazie in anticipo
A
-- 
.:: andy ::..
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 in una rete cablata?
Mai sentita questa definizione, a questo punto sono curioso anch'io....
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio 
news:200411151...@mynewsgate.net...

Non è che per caso si riferisce al tipo di connessione T568A o T568B? In 
questo caso cambia solo l'ordine in cui sono attestate le coppie nel 
connettore.....
ma credo che questo tu lo sappia già!
Mi sembrerebbe un particolare di poco conto ma non saprei a cos'altro si 
riferisca!
Massimo 

> in una rete cablata?
dovrebbe far riferimento ai connettori A o B.. 
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 ha scritto nel messaggio
news:200411151...@mynewsgate.net...

Che io sappia, si riferisce allo standard T586A e T586B che differiscono
unicamente per l'ordine di attestazione delle coppie sul connettore RJ-45.
Non c'è nessuna differenza pratica tra i due standard salvo che, se mi
ricordo bene, lo standard A è seguito soprattutto in Europa ed il B in
America. L'importante è seguire uno dei due, una volta scelto. Se cabliamo
un cavo da un lato A e dall'altro B si ottiene un cavo "crossed", altrimenti
con entrambe le terminazioni A o B si ha un cavo dritto che è quello
normalmente usato. Comunque in rete, come è ovvio, c'è una enormità di
informazioni.
Saluti, Antonio


Si scusate ho riletto solo ora e mi sono accorto effettivamente ho dato
poche informazioni..si in effetti mi riferivo allo standard T586A e T586B
anche per me sono 2 standard diversi pero appunto ero curioso di capire se
esistessero differenze tecniche nel scegliere una o l'altra soluzione
saluti
A

 ha scritto nel messaggio 
news:6W8md.34677$Ni.12...@twister1.libero.it...

Se non mi sbaglio nella mia zona (centro Italia) viene utilizzato quasi 
esclusivamente il T568B, ma non c'è nessuna differenza se si realizza un 
cablaggio con l'altro sistema.
Massimo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT Statistiche incidenti elettrici in ambito domestico

Ciao a tutti sto scrivendo una piccola relazione sulla sicurezza elettrica
in ambiente domestico, qualcuno sa indicarmi o postarmi dati statistici
sugli incidenti elettrici in ambito domestico...
grazie anticipatamente
Fabio

 in ambiente domestico, qualcuno sa indicarmi
...indicarmi siti web dove trovare info...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: campi di calcetto

Esiste l'obbligo di progetto per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione
dei campi di calcetto?
Ing. Raffaele VISCOMI


La legge esclude gli impianti all'aperto.
Se l'impianto è completamente all'aperto
e non collegato ad altri impianti per
cui sussiste l'obbligo del progetto, direi che 
la risposta è no.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

 ha scritto nel messaggio
news:bk6kctkp9vs7rosu8...@4ax.com...

Concordo "quasi" pienamente; se per caso i campi di calcetto sono più d'uno
e sono possibili future manifestazioni sotto il controllo della CPV o CVR
(pubblico spettacolo) è necessario il progetto
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri





non esiste l'obbligo di progetto per gli impianti 
completamente  all'aperto se non connessi con altri impianti elettrici 
interni per cui sussiste l'obbligo di progetto, Saluti 
Gianluca
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Condensatori per rifasamento

Qualcumo mi saprebbe spiegare il motivo per cui i condensatori per 
rifasamento hanno solitamente tensioni di targa superiori alle tensioni 
nominali degli impianti in bassa tensione?
Grazie mille, Max

 ha scritto nel messaggio 
news:38dujiF...@individual.net...

Perché in questo modo riescono a sopportare eventuali sovratensioni che si 
verificano sull'impianto.
Naturalmente la potenza reattiva č riferita alla tensione nominale del 
gruppo di rifasamento e non a quella dell'impianto!!!!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Montanti





In sala quadri posta nell'interrato di un palazzo 
ci sono i magnetotermici-differenziali di protezione delle linee di alimetazione 
di ogni singolo appartamento e luce garage.
Si desidera sapere il tipo di 
isolamento, formazione dei cavi e la loro posa (tubazione separata o comune, 
ecc...).
Pregasi mettere se possibili dei riferimenti della CEI 
64-8.
Grazie per la collaborazione.
F.P. 



 ha scritto nel 
  messaggio 
news:000801c08b82$0de75e50$6500...@interbusiness.it
...






Ti ringrazio per l'attenzione, ma forse non mi sono 
spiegato bene.


Infatti i montanti quando partono dalla sala quadri 
per andare nei garage e nei rispettivi appartamenti


hanno già a monye una protazione 
magnetotermica-differenziale per cui presumo che si possano


far passare cavi N07V-K nella stessa tubazione 
montante.


 


Ringrazio per la cortesia.


 


Favaro Per.Ind. Paolo



 ha scritto nel 
messaggio 
news:000601c08c22$53ce2750$6500...@interbusiness.it
...






Ti ringrazio per la collaborazione.


Ho inviato anche al guru' Carascia lo stesso 
quesito, vediamo


se gli è 
conveniente 
rispondermi.


 


Saluti e buon lavoro


 


Leggi posta privata


 


Favaro Per.Ind. Paolo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: schermatura CED

I locali di un CED risultano autoprotetti nei confonti della
fulminazione diretta.  Sono stati adottati provvedimenti per limitare le
sovratensioni dovute ai circuiti entranti per accoppiamento resistivo e
induttivo (collegamenti equipotenziali e limitatori di  sovratensioni).
In queste condizioni è comunque opportuno prevedere una schermatura
della sala apparati per cautelarsi contro eventuali
disturbi da irraggiamento non riconducibili a fenomeni atmosferici (es.
antenne o altre sorgenti RF)?
Volendo realizzare la schermatura mediante i ferri del c.a. (si tratta
di una struttura prefabbricata), quale valore è consigliabile chiedere
al prefabbricatore per il lato di magliatura? Esiste qualche tabella
con l’attenuazione del campo magnetico all’interno di una gabbia
schermante in funzione del lato di magliatura?

 schermante in funzione del lato di magliatura?
Mi pare di ricordare che il lato della gabbia di Faraday sia lamda
mezzi.
sotto quelle frequenze non hai campo elettromagnetico per tutte le
radiazione che puoi considerare in campo lontano.
Lo stesso non vale se sei in campo vicino.
cmq le frequenze del GSM hanno una lunghezza d'onda di circa 33 e 16.6
cm.
una radio FM a 100MHz circa 3m.
credo che siano piu' consistenti le interferenze che possono venire
dall'interno del CED che da fuori, ad esempio non ho mai sentito negli
altoparlanti collegati al mio PC l'emissioni della cellula radio base
mentre sento normalmente le emissioni del mio cellulare.
per non parlare dei disturbi condotti dalla linea (alimentatori
switching, lampade a scarica, etc. etc.) che sono dominanti rispetto
quelli irradiati fino a frequenze di 10Mhz (30m).
Nella mia esperienza gli eventi piu' traumatici per le apparecchiature
elettroniche sono nell'ordine: le scariche atmosferiche, la
continuita' dell'alimentazione, i disturbi condotti.
Soprattutto le scariche atmosferiche sono un problema, anche se la
struttura e' autoprotetta. Bisogna aver particolare cura nella scelta
e posizionamento degli SPD.
saluti
sim
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conduttore di terra

In una vecchia cabina in metallo (completamente in metallo) ci sono le 
travi portanti principali collegate a terra con del tondino in acc. 
zincato da 50mmq e del vecchio cavo di colore rosso di sezione 
variabile tra i 50 e i 70 mmq il tutto collegato su un "collettorino" 
montato sulle travi attraverso dei bulloni e delle viti 
distanziatrici. Le mie domande sono queste 
1.il
 cavo di terra rosso puo essere semplicemente siglato con delle 
fascette termorestringenti o bisogna sostituirlo con cavo G/V?
2. Il collettore puo (deve?!) essere tolto secondo me per un paio di 
motivi e di sezione inadeguata rispetto al conduttore cablato sullo 
stesso ed inoltre le viti distanziatrici in caso di guasto a terra 
potrebbero spezzarsi o innistare un arco elettrico?! io opterei per un 
cablaggio diretto sulla trava ... che ne dite?
3. la continuita della cabina metallica deve essere verificata al fine 
di evitare di collegare a terra ogni singolo pezzo della stessa?!
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 di evitare di collegare a terra ogni singolo pezzo della stessa?!
Certo, e probabilmente molti di quei collegamenti con cavo rosso non saranno
più necessari.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

> E cambiare collettore ?
beh dato la consistenza del collettore il lavoro meno oneroso sia in 
termini di denaro/tempo e decisamente l'eliminazione del collettore e 
fissare il tutto alla trave... ma esistono controindicazioni?


 fissare il tutto alla trave... ma esistono controindicazioni?
Non mi risulta.


 
Okay per la continuita ma dato l'eta dell'impianto (anche perche ci sono 
diverse "ombre" sullo stesso) per la consistenza del lavoro io pensavo 
di realizzare un anello con piattina e li attestare il tutto cosi anche 
il problema della continuita e risolto....

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tirante bagno

esiste l'obbligo di installare il classico tirante nella doccia?
Sapete, ormai siamo arrivati a raschiare il fondo ed il classico impresario
mi chiede di toglierlo!
grazie


Non esiste l'obbligo.
CiaO, FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: qualcuno mi aiuta ???

Data una rerta resistenza R alimentata ad una tenzione V e conoscendo
l'assorbimento I, posso risalire alla temperatura della resistenza stessa ?
Dipende sicuramente da fattori ambientali, di natura del materiale e dalle
dimensioni dilla resistenza e pertanto, formulando meglio la domanda, se io
dimezzo la tensione applicata come varia di conseguenza la temperaura ?
Grazie, Andrea



La differenza fra la temperatura della resistenza e la temperatura
ambiente diventa circa 1/4 se si dimezza la tensione.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ambiente diventa circa 1/4 se si dimezza la tensione.
devo quindi intendere che il rapporto tra tensione e temperatura e
quadratico ?
cioè se la tensione diventa 1/4 allora la temperatura diventa 1/16 ?
c'è qualche formula applicabile ?
dinuovo grazie.
Andrea.

c'è qualche formula applicabile ?
P=V^2/R è la potenza dissipata dalla resistenza per effetto Joule.
La differenza di temperatura fra l'ambiente e la resistenza elettrica
e' proporzionale alla potenza P.


Grazie molte


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sigma

C'è qualcuno che utilizza a pieno l'applicativo sigma della elettrographics
associato all'applicativo di progettazione impianti per autocad cadelet?

 wrote in message 7upn6v$g52$1...@nslave1.tin.it...


Noi lo usiamo per estrarre computi di impiantistica dai disegni.
Anche io vorrei fare lo stesso ma non riesco a procedurizzare il tutto in
maniera lineare. Nel tuo caso utilizzi il listino esistente o l'hai
modificato?
Alle nuove voci che inserisci fai l'analisi prezzi dando i riferimento dal
magazzino (e quindi dagli archi METEL) oppure metti solo il prezzo e basta?
L'estrazione dai disegni la fai solo per i simboli nei planimetrici oppure
anche per i cavi e i quadri?
Grazie. Bye. Mike.

 wrote in message 7vaah7$37j$1...@nslave1.tin.it...

Anche Noi lo usiamo dopo aver speso soldi in corso di addestramento e lavoro
di sei anni.
Paolo/Paolo/Nicola/alberto.

Paolo/Paolo/Nicola/alberto.
In poche parole bisogna farsi il "mazzo". :-)).
Grazie.
Bye. Mike.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ascensori antincendio

Il locale dove ubicare il quadro di scambio automatico
(gruppo-ordinaria) di un montalettighe antincendio deve rispettare
precisi riquisiti?Bisogna avere un grado di reazione particolare?

 precisi riquisiti?Bisogna avere un grado di reazione particolare?
Adesso non ricordo con precisione le caratteristiche....ma le trovi tutte in 
un paragrafo del decreto (mi sembra del settembre 2002) che disciplina la 
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie.

precisi riquisiti?Bisogna avere un grado di reazione particolare?
Devi guardare il D.M 18 settembre 2002 "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private"
Darei una occhiata anche al D.M. 15 settembre 2005 "Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi"
Ciao.
 
-- 
Dario Di Turi
Ingegnere elettrico
Studio d'ingegneria D2L
http://www.d2l.it/
Rimuovere XXX per rispondermi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Re-Enel privata e.....scorretta - c'è sempre qualcuno ch e non rifiuta.

Sono convinto che la frase andrebbe formulata così:
qualche volta c' è qualcuno che rifiuta.
Quel qualcuno che non rifiuta di lavorare sottocosto in offesa alla
categoria, al settore, ai prezziari,.....
sono la stragrande maggioranza degli installatori. Installatori, piccoli e
medi imprenditori che vantano anni e anni di presenza sul mercato.( e qui io
aggiungo.......per rovinarlo), che hanno tirato avanti sfruttando i loro
operai e mettendo mano in tasca quando era il momento.
Penso che sia inutile battere il dito sempre sullo stesso tasto. Finchè ci
sarà una maggioranza che pur seguendo la corrente và contro la logica, i
prezzi agli installatori li faranno sempre i Clienti.
Prendendo ad esempio l' Enel. Non è forse vero che ricopre le vesti di
entrambe i ruoli di installatore o fornitore e Committente verso le imprese
a cui affida l' esecuzione di molti lavori?
Quando vende come fornitore vende ai prezzi che vuole e stabilisce le regole
che vuole.......o sbaglio!
Quando compra come Committente fà la stessa cosa. Molte volte nei suoi
cantieri rimedia del personale che tutto potrebbe definirsi che qualificato
( e non può essere che così.........poco vuoi spendere pochi specializzati
eseguiranno il lavoro ). Però il cantiere è Enel e tutti tacciono e sono
tranquilli.
E' vero che dobbiamo tirare alla fine del mese e a volte anche a stenti. Ma
ciò non significa che le condizioni debbano sempre essere unilaterali. Anche
perchè ( esperienze vissute e a me di balle non me ne può raccontare
nessuno) lavorando sottocosto tanto per lavorare si diventa vecchi e non si
è guadagnato un ........-
Se bisogna rivoluzionare un mercato in mano a incapaci o a gente che mira al
loro esclusivo interesse si
dovranno fare dei sacrifici, si prenderanno meno lavori e si guadagnerà di
meno. E si dovranno fare maggiori sacrifici. Ma d' altra parte quando si
vuole ottenere qualcosa i sacrifici sono d' obbligo morale e materiale.
Ciao a tutti e scusatemi, ma certe cose non le sopporto più.
Bruno Aprile
brap...@tin.it
URL: 
http://www.biznet.maximizer.com/brunoimpianti

Bruno Aprile ha scritto:

Giuliano ha scritto:
niente da aggiungere, condivido tutto!
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamenti a terra

un saluto a tutti voi.
sono un installatore e avrei un quesito da porvi:
sul terrazzo di un edificio viene installata una macchina per
condizionamento dell'aria (una grossa scatola metallica, contenente tra le
altre cose un motore per la ventilazione).
l'aria condizionata viene convogliata all'interno dell'edificio tramite
tratti di alcuni metri di  canali in lamiera imbullonati tra loro.
la domanda è questa:
oltre a collegare a terra il motore del condizionatore, devo anche collegare
i canali?
e in che modo ? è sufficiente collegare solo il primo tratto di canale
oppure devo mettere a terra il canale non appena giunge all'interno
dell'edificio ? ed inoltre i vari pezzi di canali devono avere un ponticello
di terra fra loro ?
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi ed indicarmi i riferimenti
normativi alle loro risposte.

schietto ha scritto:

devi solo collegare a terra il condizionatore tramite il suo apposito morsetto.
non serve collegare a terra il canale.
saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali di pubblico spettacolo

Ciao a tutti,
chissà de qualcuno sa aiutarmi su questa questione:
si tratta di un piccolo locale cinematografico per il quale ho progettato le
opere di adeguamento.
Il locale possiede circa 250 posti in platea e 150 in galleria.
Alla fine dei lavori vi è stato il sopralluogo della Commissione di
Vigilanza, la quale mi ha contestato le seguenti anomalie:
- Circuiti luce: trattandosi di un vecchio impianto sono riuscito a
realizzare solo tre circuiti luce in sala, dei quali due in platea e il
terzo in galleria. Viste le dimensioni e le caratteristiche del locale, uno
qualsiasi dei circuiti luce inseriti, è sufficiente a illuminare abbastanza
bene sia la galleria che la platea. La contestazione è la seguente: se
durante uno spettacolo viene tenuta spenta la platea rimane in funzione
l'unico circuito della galleria, in caso di guasto tutta la sala è al buio.
(  !!!! )
- Dispositivo di accensione luce in caso di rottura pellicola:
E' stato realizzato il dispositivo che, in caso di rottura pellicola,
immediatamente si accendono le luci in sala, al ripristino l'operatore DEVE
agire manualmente per spegnere le luci, non si devono spegnere
automaticamente.
La Commissione mi a chiesto lo spegnimento manuale delle luci sala anche se
si verificano queste condizioni:
-- Momentanea mancanza rete, intervengono le emergenze (ok), al ritorno
della rete devono accendersi le luci in sala, l'operatore se ritiene che
tutto sia in ordine spegne manualmente le luci sala e riprende la
proiezione.
-- Blocco motore della macchina di proiezione, come sopra.
-- intervento delle protezioni elettriche sull'alimentazione delle macchine
di proiezione, come sopra.
Il motivo di queste richieste è il fatto che, dopo un guasto (per esempio
mancanza rete) al ritorno dell'alimentazione, le emergenze si spengono, se
la macchina di proiezione non riparte la sala è al buio. Se l'operatore non
è presente la sala continua a rimanere al buio. ( !!!)
A me queste richieste mi lasciano un pò perplesso, e francamente non so se
esistono normative specifiche che richiedano queste condizioni.
Ringrazio tutti quanti potranno aiutarmi.
Ciao.
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 esistono normative specifiche che richiedano queste condizioni.
Lasciano perplesso anche me... ( e parecchio)
Per informazioni piu' dettagliate riguardanti le specifiche macchine da
proiezione oggetto delle tue richieste, ti consiglio di rivolgerti
all'installatore o direttamente alle case costruttrici; in ogni caso, avendo
esperienza di progettazione e collaudo di sale cinematografiche, saro' lieto
di aiutarti per ulteriori dettagli.
Ing. Roberto FURLAN

Ing. Roberto FURLAN
Grazie per le risposte molto esaurienti, ti farņ sapere gli ultimi sviluppi
con la commissione.
Immaginavo che fosse la macchina di proiezione a fare queste cose, ma
durante la verifica del locale l'operatore ne sapeva meno di me.
ciao,

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norme per tubi e cassette?

esistono delle norme che impongono determinate grandezze minime per
tubazioni (a incasso e a vista) e per scatole di derivazione in
funzione del numero di fili che devono passarvi all'interno?

 ha scritto nel messaggio
news:7345f839.05032...@posting.google.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fulmini, parafulmini e materiali isolanti

buongiorno a tutti,
In una discussione a più voci ci sono varie tesi, chi sostiene che i 
parafulmini in matallo "attirino" i fulmini perchè in metallo e chi 
sostiene (io) che la probabilità di fulminazione di una struttura (e 
quindi anche di un parafulmine) non dipende dal tipo di materiale 
(isolante o conduttore) ma dalla forma (punta) e dall'altezza relativa 
agli altri edifici strutture.
Le norme cei nel calcolo della frequenza di fulmianzione di una 
struttura non tengono conto di che materiale sia fatta, questo conferma 
la mia tesi?
Grazie

Fedor Pavlovic wrote:

La probabilità di fulminazione diretta aumenta al diminuire dell'impedenza
verso terra. Tale impedenza è la somma dell'impedenza della struttura e
quella di terra. A parità di impedenza di terra, quindi, la struttura
metallica ha maggiore probabilità di essere colpita. Questo però solo in
teoria, perchè la differenza di impedenza tra le due strutture è minima,
perchè normalmente l'impedenza della struttura è trascurabile rispetto a
quella di terra. La Norma, quindi, considera la frequenza di fulminazione
indipendente dal materiale costituente la struttura.
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto eletrico su parete lignea.

Buongiorno a tutti e grazie a chi mi risponderà.
Esiste qualche normativa che vieta l'installazione di parti dell'impianto elettrico, quali scatole portafrutto e tubi portacavi, in PARETI conpletamente realizzate in legno, siuazione molto comune in una città come Venezia.
Saluto cordilamente
Dainese Rudi
---
Mail inviata con il servizio WebMail di Wappi
Connetti ad internet il tuo telefonino: 
http://www.wappi.com/
Wappi e' un servizio di Virtex Communications 
http://www.virtex.it/
-- 
Posted from [194.243.91.42] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Esiste qualche normativa che vieta l'installazione di parti dell'impianto
elettrico, quali scatole portafrutto e tubi portacavi, in PARETI
conpletamente realizzate in legno, siuazione molto comune in una città come
Venezia.
No, negli ambienti ordinari vige la regola generale che i componenti siano
idonei al luogo di installazione. Normalmente i componenti citati sono
idonei. Nel caso di apparecchi illuminanti invece è necessario verificare la
presenza del marchio (una F dentro un triangolo con il vertice verso il
basso) che indica la possilità di essere installata su superfici
infiammabili. Negli ambienti a maggior rischio di incendio per presenza di
strutture portanti in legno (ripeto: portanti; quindi non è il caso in
oggetto o il perlinato della mansarda), oltre alle prescrizioni comuni di
protezione contro l'incendio, viene richiesto un grado di protezione IP4X
per quei componenti che nel funzionamento ordinario provocano archi o
scintille (per esempio l'interruttore di accensione della luce).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppo elettrogeno

Un saluto a tutti.
Vorrei un parere in merito a quanto segue:
una ditta alimentata da Enel con sistema TT installa una nuova macchina 
alimentata solo da un gruppo elettrogeno (non è prevista l'alimentazione da 
rete).
1-  il gruppo ha una morsettiera di uscita con RSTN + TERRA; per realizzare 
un sistema TN in uscita dal gruppo dovrei collegare il neutro a terra oppure 
tale collegamento sarà già stato effettuato sull'alternatore dal 
costruttore? (non ci sono schemi allegati al gruppo).
2 - Tutte le masse dell'impianto alimentato dal gruppo saranno collegate al 
morsetto di terra della suddetta morsettiera di uscita del gruppo in modo da 
creare il sistema TN; la protezione dai contatti indiretti sarà affidata ad 
un differenziale in uscita dal gruppo.E' il caso di equipotenzializzare il 
morsetto di terra del gruppo con il dispersore di terra esistente 
dell'impianto TT della ditta?
3 - Nel caso la risposta al punto 2 sia negativa e quindi si debba tenere 
separata la terra del gruppo da quella a servizio del sistema TT e 
considerato che la macchina alimentata dal gruppo è una grossa massa 
metallica fissata al terreno e quindi probabilmente una massa estranea è 
oppurtuno collegarla a quale terra? (considerate che in prossimità della 
macchina vi è un palo di illuminazione collegato al dispersore della ditta e 
le due masse risultano accessibili contemporaneamente).
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare.
Saluti


Si.
Ciao, Gabriele
dott. ing. Gabriele Tacchi
www.ecd.it
www.lpqi.org
 


Ciao, grazie per la risposta.
Nel caso che tu prospetti, ossia la separazione tra neutro e terra 
all'uscita del gruppo, dove posso effettuare tale collegamento?
La morsettiera di uscita del gruppo a me accessibile si trova a valle 
dell'interruttore generale di uscita dal gruppo (int. Sace magnetotermico, 
senza relè differenziale). Se dovessi fare il famigerato cavallotto tra 
terra e neutro sulla suddetta morsettiera il neutro risulterebbe passante e 
non più sezionato richiudendosi al centro stella tramite la terra; i 
differenziali installati a protezione delle utenze, essendo a valle del 
punto di connessione terra-neutro dovrebbero continuare a svolgere il loro 
servizio. Ti pare accettabile tale situazione?
Diversamente cosa posso fare? Non posso andare a fare il collegamento 
direttamente sull'alternatore in quanto il gruppo elettrogeno è in noleggio 
e vorrei evitare problemi di qualunque genere.
Grazie
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software for visualisize

Hei!
I am looking for software that can visualisize simple things as gardens,
factories, rooms nad different things that is benefitable to get a good
image of connected to security and need for oversight over the area.
It must be a Windows-program where you can draw up different things, but not
necesurry to have very real image up to the truth. It is enough if it
visualisize so the reader understand what it is.
The program will be very similar to industriautomation.
Do you know vere I find souch a windows-program?
Greetings from
Torleif Bratlie
======================
Landax as
Bryggerigt. 42
2315 Hamar
Norway
Telefon: 6253 3680   Telefax: 6253 3679   Mobil: 9288 7231
E-post: 
po...@landax.no
Web nasjonal: 
www.landax.no
Web internasjonal: 
www.agropartner.com


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: parcella impianti eletrici industriali

salve,
mi trovo per la prima volta a progettare un impianto elettrico per un centro
commerciale ( circa 1 MW di potenza su una superficie di circa 200x100
metri )
quanto mi posso far pagare?
dove trovo tabelle con i costi?
grazie per la cortese risposta

 dove trovo tabelle con i costi?
Vedi sopra. Cmq, questo č in teoria, in pratica vige la legge del mercato e
sicuramente un lavoro cosě fa gola a tanti che possono fare sconti mostruosi
sulla tariffa professionale.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

sulla tariffa professionale.
mi permetto di dire,
che si, le tariffe professionali esistono,
ma se le applichi.... quasi sicuramente perdi un cliente...
purtroppo, il mercato e' un'altra cosa.


Ma che è un centro per l'esposizione di cucine elettriche?????????
Vuoi un consiglio su come applicare la tariffa professionale o una stima ???
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

Ma che è un centro per l'esposizione di cucine elettriche?????????
tutt'altro... pensa a condizionare un volume del genere...
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

 SR -  Vicenza
Condizionare????????????
con quella potenza porti tutto a -50


 ha scritto nel messaggio
news:IlJJa.116255$lK4.3...@twister1.libero.it...

Con tutto il rispetto per il Collega Per. Ind. Angelo Calcagni, non capisco
perchè si arrabbia e da delle risposte spesso fuori tema. L'oggetto della
discussione non era la potenza necessaria, e comunque è abbastanza intuibile
che il collega volesse scrivere 1 GW e non 1 MW. La preparazione di un
professionista si vede anche quando riesce ad interpretare la svista di
altri, senza perciò aggredirlo. Dopotutto se utilizziamo questo strumento in
maniera costruttiva può diventare interessante per tutti, se invece lo
utilizziamo per inutili polemiche non facciamo altro che impoverirlo.
Scustatemi per l'intervento.
Mike

Per quel poco che so 1MW è una potenza tipica da prendere in considerazione
per un dimensionamento di massima dell'impianto elettrico di un centro
commerciale... Per piccoli centri commerciali si parte anche da 0,6MW ,
mentre per quelli più grandi (città mercato) non escludo si possa arrivare
anche a 3MW circa di potenza impegnata.
Nazario
PS Ovviamente correggetemi se sbaglio.

 ha scritto nel messaggio
news:qXXJa.238065$g92.5...@news2.tin.it...



comunque ammesso che sia sbagliata la potenza indicata (cosa che tu dai
 per  scontato ??) mi dici come si fŕ ha valutare un lavoro senza avere dei
dati reali ?????


purtroppo, il mercato e' un'altra cosa.
Parole sante.... Il professionista oramai non è tanto distante dalla figura
dell'imprenditore e per mandare avanti uno studio tecnico devi fare i budget
aziendali. Purtroppo o per fortuna questo è il libero mercato, altri paesi
europei (vedi Spagna) tutelano di più l'operato del professionista, altri
(inghilterra) non tutelano per niente, però, al contrario dell'Italia
guardano la professionalità e non chi costa meno.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: taratura strumenti di misura

Strumentazione tipica per l'effettuazione delle verifiche iniziali e
periodiche sugli impianti elettrici.
Qualcuno sa dirmi se esiste qualche norma tecnica o di legge che renda
obbligatoria la verifica periodica della strumentazione o che specifichi
la frequenza di tale operazione?
In fondo per la maggior parte delle misure più ricorrenti non è
richiesta la precisione al terzo decimale.....
Saluti a tutti
Franco

Franco ha scritto:

Discorso del terzo decimale a parte, cmq non esiste alcuna legge che
imponga la verifica periodica della strumentazione. Norme tecniche
nemmeno. Solo norme "burocratiche" tipo Vision 2000. Diciamo però che
la taratura dello strumento è una operazione che deve essere fatta e
la sua frequenza dipende essenzialmente dall'uso e dal tipo di misure.
Chiaramente, per i costruttori di strumenti è un grande businesse e
pertanto indicano di eseguirlo ogni anno.

 ha scritto nel messaggio 
news:1126555340....@g14g2000cwa.googlegroups.com...
Franco ha scritto:
[cut]
come verificatore ufficiale di organismo notificato sono obbligato ad 
indicare nella relazione di verifica il modello, la matricola, la data di 
taratura dello strumento utilizzato.
La taratura deve essere effettuata ogni due anni.
ciao