Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terre separate...

Porto qui un dubbio probabilmente banale riguardo un'impianto, se ne 
discuteva su it.hobby.fai-da-te :-)
Una persona ha un'appartamento in un palazzo (A) ed ha un garage in un'altro 
palazzo (B) posto a 100 mt dal primo, vuole portare corrente al garage 
collegandosi allo stesso contatore che alimenta l'appartamento nel palazzo 
A.
A me non č che piaccia granchč... comunque non vedo e non credo esistano 
grossi problemi nel farlo.
Il punto č la terra. Io prenderei la terra per il garage sul posto, la 
stessa degli altri garage... senza neppure pensare ad altre alternative, 
giusto cosě o farei una cavolata? Io non credo :)
Problema: l'elettricista del caso invece porterebbe un cavo 2p + terra 
direttamente dallo stabile A, quindi una terra separata, senza realizzare un 
equipotenziale (cosa per altro che non so fino a che punto in ogni caso 
conveniente... tecnicamente ok, ma legalmente avrebbe l'effetto di unire gli 
impianti e non so esattamente se e cosa implicherebbe x i due condomini...)
Voi cosa ne pensate?
Notte,
Enrico. 

 condomini...)
Questo PE che entra nella struttura, è, a mio parere, una massa estranea, e,
quindi, deve essere equipotenzializata.
ambro

 quindi, deve essere equipotenzializata.
bene... come pensavo io, una inutile complicazione, meglio usare la terra 
locale!
Ciao e grazie,
Enrico. 

Enrico in data 20/01/2007 scrisse:

Ciao Enrico, purtroppo non puoi risolvere solamente usando la terra 
locale in quanto tutti gli impianti alimentati da un unico 
differenziale devono avere il medesimo impianto di terra. Dovresti 
ricavare una linea indipendente protetta con il suo differenziale. Rif. 
cei 64-8 413.1.4.1
Ciao
Fabio

 indipendente protetta con il suo differenziale. Rif. cei 64-8 413.1.4.1
Si si... forse non mi sono spiegato chiaramente, questa linea di cui parlo 
arriverebbe da un'altro stabile lontano 100 mt ed a monte ci sarà il suo 
differenziale e magnetotermico. Per la cronaca non è un mio lavoro, una 
xsona su un'altro NG ha chiesto spiegazioni in quanto il suo elettricista 
avrebbe portato la terra pure quella dallo stabile "di partenza", quindi 
avrebbe avuto una situazione di pericolo per la presenza di più terre 
separate...
grazie dell'interessamento!
Enrico. 

 Enrico.
Ti sei spiegato bene, non avevo capito che sarebbe stata una linea in 
partenza direttamente dal contatore con il suo magnetotermico 
differenziale.
Al 99,9% la terra proveniente dall'altro stabile, come è stato 
giustamente detto, è una massa estranea quindi se viene portata tramite 
questo cavo di alimentazione deve essere resa equipotenziale con la 
terra locale. E' doveroso e giusto il tuo dubbio sull'unire i due 
impianti di terra, vado a memoria quindi potrei sbagliarmi, ma in tal 
caso mi sembra ci sia una sezione minima da rispettare.
Ciao
Fabio

 Enrico.
Un grazie ad Enrico e un grazie a tutti voi, avete chiarito i miei dubbi  o 
meglio avete dato forza alla convinzione che avevo riguardo terra e 
sicurezza dell'impianto!
(sono io la persona che su ihfdt fa certe domande!)
la questione di legare l'utenza del garage a quella di casa è una proposta 
che ci è stata fatta dall'elettricista, ma.....alla fine mi sa che non 
faremo fare nulla di "strano"....perchè...non mi piace una situazione in cui 
IO devo dire a LUI cosa fare!
:0S
Bacio
Cai