Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesiti per elettrotecnici

vorrei porre all'attenzione di tutti gli elettrotecnici la carenza di
normative, ed in generale l'aleatorieta' di quelle esistenti, riguardo
ai rapporti tra enel e utente, in merito ai rispettivi obblighi
contrattuali.
cio' premesso, e riferendomi espressamente alla normativa DK5600,
applicandola pero' ad un trasformatore MT/BT privato (dell'utente), ed
installato a palo, con fornitura in MT e misura in BT, vi chiedo:
1) la linea M.T. e' di totale competenza dell'enel; ma la protezione di
linea? 
1a) gli scaricatori spinterometrici devono essere collegati alla terra
predisposta dall'utente, ma nel caso manchi la discesa fino al
collettore di terra, l'enel e' tenuta comunque a fare questo
collegamento? 
1b) oppure lo deve fare l'utente?
2) sembra che l'enel debba manutenere il proprio impianto fino al punto
di consegna, e cioe' fino ai morsetti lato enel;
2a) nel caso di trasformatore privato, tale punto si identifica con
l'attacco alle catene spinterometriche?
2b) oppure con l'ingresso al trasformatore?
2c) perche' nel secondo caso l'utente dovrebbe non solo predisporre i
cavi di collegamento, ma fare la manutenzione anche al tratto di linea a
monte dei misuratori.
A me sembra strana quest'ultima ipotesi, e sarei piu' propenso a
ritenere che la linea (sia MT che BT) a monte dei misuratori debba
essere "toccata" solo dall'enel, dovendo l'utente limitarsi a fare
manutenzione solo al proprio trasformatore, previo avviso all'enel per
il distacco della linea.
Ritenete corretta questa interpretazione?
3) Ricapitolando, per adattare la DK5600 al caso in specie, visto che
sembra non esistano normative specifiche per i trasformatori a palo
privati, le definizioni della normativa dovrebbero essere le seguenti:
linea MT --> enel
protezione di linea --> enel + utente (fino al punto di connessione)
interruttore di linea --> enel
punto di arrivo --> sommità del palo
impianto di consegna --> ?? (sarebbe il trasformatore?)
morsetti lato enel = punto di consegna
cavo di collegamento --> utente
sezione ricevitrice con dispositivo generale, protezione generale -->
--> impianto utilizzatore dell'utente
3a) dove dovrebbero essere i gruppi di misura?
Normalmente sarebbero compresi nell'impianto di consegna, con misura in
MT, ma in questo caso?
3b) oppure si deve intendere che l'impianto di consegna arriva fino al
misuratore, con l'unica esclusione del trasformatore?
grazie per avere letto fin qui, capirete che la professione del tecnico
non si basa solo sulla conoscenza di qualche formula teorica, ma deve
fare i conti con cavilli di questo tipo, e quindi ogni aiuto sara'
graditissimo.
francesco ottaviano

 graditissimo.
Spero di esserti stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

> > cio' premesso, e riferendomi espressamente alla normativa DK5600,
Scusate dove si puo' trovare questa normativa ?
Grazie

Scusate dove si puo' trovare questa normativa ?
a suo tempo è stata fornita come allegato da TuttoNormel, ma credo che
forse all'enel...
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 forse all'enel...
Grazie.

MT, ma in questo caso?
 In fine, i contatori dovrebbero essere dentro un locale (generalmente in
vicinanza della cabina enel, ma separato da essa) collegati ai TA/TV.
I TA/TV si trovano dentro apposita protezione blindata che funge anche da
sezionatore sottocarico,(famoso sezionatore) all' interno della cabina enel.
Spero di essere stato il più chiaro possibile, a presto e buon lavoro.
Ciao Geppos.