Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione dai contatti indiretti MT

Mi sapreste dire dove posso trovare documentazione che tratti i contatti
indiretti in MT?
Ho visto un motore alimentato a 6000V con un trafo 15000/6000 dy11, mi
sapreste dire come è corretto eseguire la protezione dai contatti indiretti
nel caso del centro stella a terra e nel caso del centro stella isolato?
In teoria può bastare un magnetotermico?
Grazie
Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:OLeic.134909$rM4.5...@news4.tin.it...


 Saluti. Nicola
Ti ringrazio per la spiegazione, ti posso fare un paio di domande?
- come mai non esistono magnetotermici per la media? Ha una cella con
sezionatore e interrutore, il secondo interviene in quali casi?
- hai qualche consigli su sacri testi da leggermi?
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:s4nic.96166$hc5.4...@news3.tin.it...


 Nicola
Grazie, ciao.
Fabio

 In Italia la distribuzione standard classica in MT è: "neutro a terra".
-------cut----------------
Da quando in quà la distribuzione MT in Italia è con neutro a terra? Mi
risulta che è a neutro isolato IT, solo ultimamente l'Ente distributore stà
mettendo il neutro a terra tramite impedenza (bobina di Petersen) o
resistenza.
-- 
--
Michele Guetta




 resistenza.
Ne approfitto subito, mi sapresti dire come fa l'ente distributore ad
abbassare la corrente di guasto tramite bobina di petersen?
Non ho capito il funzionamento ed in pratica in cosa consiste.
Ciao
Fabio

Non sapevo che venisse distribuito il neutro in MT... a
che serve? Credevo che il neutro iniziasse unicamente a valle delle cabine
MT/BT...
Grazie delle eventuali risposte,
Enrico.

 Non ho capito il funzionamento ed in pratica in cosa consiste.
Ci provo.
In una rete IT con neutro isolato, il guasto monofase a terra è composto da
una componente capacitiva dipendente da tutte le capacità di tutte le linee
presenti in rete. Puoi immaginare cosa significa questo su una rete molto
estesa.
In una rete IT con neutro messo a terra tramite bobina di compensazione, il
guasto monofase verso terra è composto da:
- una componente capacitiva proveniente da tutte le capacità di tutte le
linee MT in rete;
- una componente induttiva proveniente dall'impedenza di messa terra del
neutro in cabina primaria;
- una componente resistiva proveniente dalla resistenza messa in parallelo
alla bobina di compensazione in cabina primaria.
La corrente di guasto dipende dal grado di compensazione effettuata dalla
bobina e quindi si parla di rete sottocompensata quando la corrente
induttiva è minore di quella capacitiva o di rete sovracompensata quando la
corrente induttiva è maggiore di quella capacitiva.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 corrente induttiva è maggiore di quella capacitiva.
Ecco, mi domandavo proprio come facessero in alcune zone dove si avevano
correnti nell'ordine dei 100 e passa Ampere a portarli a 40-50.
Non avevo pensato all'impedenza è quindi non mi spiegavo perchè la corrente
non aumentasse invece di diminuire.
Ti ringrazio per la chiarissima spiegazione.
Ciao
Fabio


Beh, credo che questo sia uno dei casi dove l'uso di una parola
(magnetotermico) ha preso significati diversi.
Magnetotermico deriva dalle tecnologie usate tempo fa per realizzare le
protezioni 50 e 51, con il tempo "magnetotermico" ha assunto il significato
di protezione per i sovraccarichi e per i corto circuiti.
La tecnologia con la quale si realizza è oggi cambiata, sostituendo con i
microchip lamine e magneti, questo però non significa che è cambiato il tipo
di protezione (50-51).
Penso che, come in tutti i settori, vi siano molti vocaboli comunemente
utilizzati ai quali diamo un significato più o meno simile ma non
necessariamente uguale.
Perdona la precisazione ma sto discutendo con una D.L. sulla definizione di
Power Center ;-)
Ciao