Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problema di Differenziale

 elettrica ?
Io direi che e' piu' probabile che il filtro antidisturbo del PC
(messo proprio per non disturbare la linea elettrica) provochi una
corrente maggiore di 30/8=3.75mA.
sim

elettrica ?
propendo per le correnti capacitive dovute ai filtri d'ingresso di ogni
PC.
Consiglio di suddividere l'impianto in più circuiti, ognuno con proprio
differenziale simile a quello originale o meglio del tipo A per correnti
pulsanti/continue, che alimentino al massimo 3-4 PC
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Salve a Tutti
Siamo una societą di formazione informatica
abbiamo dei problemi di differenziale su alcune aule collegando su un unica
aula 8 PC (Pentium 3 - 733Mhz clock) il differenziale salta. Questo non si
verifica se i PC hanno una minore frequenza di clock
Scollegando il cavo di terra il differenziale non da problemi
collegando uno ad uno i pc non si verifica nessuna interruzione di corrente
(i pc singolarmente non hanno problemi)
L'interruttore che salta č un C20 con sensibilitą a 30 mA
E' possibile che la frequenza di questi PC possa disturbare la linea
elettrica ?
Ringrazio tutti coloro che mi risponderanno
Antonello

 wrote:
potresti evitare di usare un address che non ti appartiene?
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.


Se scatta realmente per intervento differenziale e non magnetotermico,
converrebbe passare a 300 o 500mA, purché sia verificato il coordinamento
con la terra.
Un problema simile però lo ricordo in un aula di informatica, ma scattava il
magnetico, quando si accendevano alcuni PC. Se è vero che i PC sono muniti
di filtri capacitivi che scaricano a terra, è anche vero che gli
alimentatori sono switching con raddrizzatore sull'alimentazione 220V.
L'accensione è di fatto un corto circuito di brevissima durata.
Mauro.







Salve a tutti!


 


Qualcuno potrebbe spiegamri che cosa si intende per 
filtro antidisturbo delle apparecchiature elettroniche? Ho letto il testo del 
prof. Carrescia ma non ci ho capito granchè. Conosco i filtri per livellare la 
tensione a valle del trasformatori di ingresso e del gruppo raddrizzatore, ma è 
inserita tra i due poli del trasformatore, non capisco come possa scaricare 
a massa.


 


    Grazie


 


    saluti a 
tutti



capisco come possa scaricare a massa.
Spegazione rapida: si tratta in pratica di un filtro ad induttanza e
condensatore (LC), dove l'induttanza è posta in serie al percorso della
corrente, sia sul conduttore di fase che su quello del neutro, mentre ci
sono dei condensatori sia tra la fase e terra che tra il neutro e terra (a
volte anche tra fase e neutro).
Lo scopo è fermare le componenti in alta frequenza sia nel verso entrante
(dalla rete esterna, dovute a commutazioni, scariche atmosferiche ecc),
che e sopratutto in quello uscente (dato che l'alimentatore è di tipo
switching, produce molte componenti armoniche).
Il problema è dovuto alle correnti che scorrono nei condensatori verso
terra. Ci sono delle normative che limitano il valore di queste correnti,
ma certo se metti molti apparecchi in parallelo sullo stesso circuito alla
fine si supererà, per somma di queste correnti, la soglia di intervento
del differenziale posto a monte a protezione del circuito stesso dai
contatti indiretti.
Quindi è meglio suddividere il circuito in molti circuiti che alimentano
ciascuno un numero limitato di apparecchi e che sono protetti ciascuno con
un differenziale separato.
Un problema "secondario" con questo tipo di apparati è che, in assenza del
collegamento a terra, il punto comune tra i condensatori, che poi è
collegato alla messa metallica dell'apparato stesso, si posiziona a metà
della tensione di alimentazione, con problemi evidenti di contatti
indiretti (prendi una scossetta più o meno intensa toccando la massa) e di
possibile distruzione di altri apparati sensibili che si collegano ai
primi (stampanti, modem ecc).


 è grave postare senza address corretto?
Hai inavvertitamente "beccato" un indirizzo realmente esistente che
appartiene a qualcun altro. E questo può creare disguidi.
--
Cinghiale (28, 54 RM)
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:18/11/00)_____ ICQ 49579941
"ag" è il mio nick su  
www.genialpoint.it

 ha scritto nel messaggio
news:90a9og$obq$1...@nnrp1.deja.com...


Mi sta capitando cosa analoga in un complesso uffici realizzato di recente.
I computer in totale sono circa 60 ma comunque suddivisi in circuiti diversi
o sotto linee dedicate da UPS.
Una volta al mese capita che scattino sia il differenziale da 0.03 FM sia quello
Luce di analoga taratura Id.
I computer (IMac e G4/5) tutti i giorni funzionano contemporaneamente ed in
questo periodo la luce come non mai (appena fa buio nel pomeriggio ed a volte
la mattina).
Può comunque essere un problemadi risonanza e di armoniche?
Qualuno ha qualche suggerimento?
Grazie
P.I. Scattolin Enrico





Il problema non dipende direttamente dalla 
frequanza dei PC (semmai indirettamente visto che maggiore frequanza significa 
maggiore potenza richiesta agli alimentatori) ma dalle cosidette correnti di 
dispersione verso terra, tipiche degli elaboratori di dati; 8 personal computer 
su una unica linea elettrica e soprattutto sotto un unico differenziale sono 
troppi. Soluzione: o suddividere i carichi in più linee o diminuire la 
sensibilità del differenziale.


Saluti, Gianluca.



 ha scritto nel
messaggio news:3A2E8176...@perind.org...

Sarei interessato a capire meglio la configurazione dell'impianto, nonché
sapere
quali e quanti sono i carichi collegati quando scatta il differenziale
Grazie anticipatamente per l'attenzione
Ciao Fabio


