Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttori di appartamento

Cari amici desideravo porvi il seguente quesito.
Per il mio appartamento (in un palazzo costruito 30 anni fa)  è installata
una potenza contrattuale di 4,5 kW.
In occasione dei lavori per la 46/90 è stato installato (dalla ditta che
faceva i lavori) in ingresso all' appartamento un interruttore differenziale
magnetotermico C32 - 4500 A - Id=0,03 A, seguito da altri due magnetotermici
C20 - 4500 A.
Vi sembra corretta come scelta ?
Ho dei dubbi in quanto pensavo che le prese da 10 A e i punti luce venissero
protetti con un interruttore con In = 10 A e le prese da 16 A con un
interruttore da 16 A (la ditta ne usa due da 20 A).
Infine, perchè non è stato usato un differenziale puro visto che vi sono a
seguire i due interruttori magnetotermici ?

 ha scritto nel messaggio
news:931tee$pjd$1...@lacerta.tiscalinet.it...

La scelta non è corretta in quanto non si proteggono dalle sovracorrenti le
prese a spina (10 e 16A). Per quanto riguarda i circuiti luce, non è
obbligatoria la protezione dalle sovracorrenti ma deve essere garantita la
protezione dalla corrente di cortocircuito minimo a fondo linea.
Se le cose stanno così e l'installatore ti ha già rilasciato la D.C. è
meglio che lo chiami e con le buone lo costringi a sistemare quanto non
conforme. Se non vuole, fatti fare una perizia e denuncialo alle autorità
competenti.
Per quanto riguarda il differenziale puro, a parte il fatto che io non li
prescrivo mai in quanto hanno piu difetti che pregi (mia opinione
personale), penso che la scelta sia stata dettata dal fatto che sommando le
correnti nominali degli int. mt risultava una corrente pari a 40A, quindi o
mettevano un differenziale puro con un corrente nominale di 63A o, appunto
come hanno fatto, associare un int. mt. Cmq vista la scelta della taratura
degli int. mt dubito che hanno ragionato in questi termini :-).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 seguire i due interruttori magnetotermici ?
Immagina il seguente caso: circuito luce assorbe 18A (quindi al di sotto
della taratura del suo magnetotermico), circuito prese assorbe altri 18A
(sotto la taratura) ma il totale fa 36A (al di sopra della potenza
impegnata). In tal caso, se non avessi il termico generale, scatterebbe
il limitatore dell'Enel, che magari č posto in cantina o comunque č
difficile da raggiungere. Quindi per te č piů comodo che scatti il
generale del tuo impianto, che sicuramente č dentro casa e si puň
riarmare piů rapidamente.
Resta da capire, in effetti, come faccia un magnetotermico da 32A
(corrispondente a 7kW) a scattare prima di un limitatore Enel tarato a
4,5 kW. Probabilmente, allora, la ditta si č basata sui poteri di
interruzione in caso di corto 
c.to
.
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:23/12/00)_____ ICQ 49579941

 prese a spina (10 e 16A).
Ok, la singola presa non è protetta, ma se metti un interruttore da 10A
ti giochi la possibilità di utilizzare a piena corrente due prese nello
stesso tempo. Come si fa a contemperare le due esigenze?


 stesso tempo. Come si fa a contemperare le due esigenze?
Il quesito posto non credo si riferisse ai fattori di contemporaneità delle
prese, bensì se il lavoro eseguito era corretto o meno. Supponendo che
l'installatore abbia ragionato in termini di fattori di contemporaneità
(dubito) allora avrà protetto ogni singola presa (10 e 16A) dalle
sovracorrenti (per es. tramite fusibile).


 wrote in message
931tee$pjd$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 wrote in message
932caq$4d7$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Non concordo. Se le case costruttrici dichiarano una corrente nominale di
16A o 10A non è lecito supporre una corrente nominale superiore anche perchè
se succede un guasto la casa costruttrice non risponde del danno cagionato.

 competenti.
Ho trovato una dichiarazione di conformità che riguarda le parti comuni
condominiali.
Non deve esserci anche la dichiarazione di conformità relativa al mio
appartamento ?

appartamento ?
Evidentemente, quel lavoro, poco in regola non è stato fatto da
nessuno.
Almeno 1 cosa saggia l'elettricista l'ha fatta.
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.


Nel caso in cui non riuscissi a trovare la dichiarazione come mi dovrei
comportare ?

 è solo luce e quello prese da 16 A è di sezione minima di 2,5mmq
--------cut-------------
Non sono d'accordo, se il costruttore dichiara che la corrente nominale
della presa è di 16A significa che tale valore non deve essere superato,
altrimenti si utilizza un prodotto al di fuori dei limiti specificati dal
costruttore. Inoltre la prova d'arco non c'entra con la corrente nominale
massima sopprotabile dalla presa in condizioni ordinarie.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

 comportare ?
Se non esiste la D.C. non è possibile attribuire la responsabilità del
lavoro. Forse ha redatto una D.C. unica comprendente le parti condominiali e
i centralini di appartamento......Resta solo da verificare se esiste una
lettera di incarico all'installatore con specificato gli interventi da
eseguire.
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

eseguire.
Anche la documentazione contabile (bolle, fatture) puo' essere utile.
Consiglio, indipendentemente dalla d.c. e dalla dimostrazione dei
lavori fati, lettera raccomandata all'azienda installatrice, in cui si
contesta il lavoro male eseguito.
Difficilmente ti daranno soddisfazione, ma ricambierai i fastidi che
stai sopportando adesso.


 --
La cosa corretta sarebbe di suddividere l'impianto, in modo da
sfruttare agevolmente i 4,5 kw, per esempio due circuiti prese luci.
Per il resto concordo con chi ha scritto che l'installatore non ha agito
bene,
per il dimensionamento delle protezioni (occorre verificare anche le sezioni
dei conduttori) e per il mancato rilascio della dichiarazione.
Se si pensa che cose del genere si vedono con contatori da 6 kW, monofase.
Dove qualcuno installa tranquillamente un generale da 32 A, un
magnetotermico
linea forza da 25 A ed un magnetotermico linea luce da 16 o addirittura 20
A.
Tutti contenti perchè finalmente il contatore non salta più.
Saluti
Giuliano Biella

 wrote in message
sJe56.8567$jT6.3...@twister2.tin.it...
