mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: circolari P.T. e linee telefoniche nei pressi di stazioni a 130 kV

Qualcuno è in possesso delle seguenti circolari ministeriali delle poste e
Telecomunicazioni:
LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73
LCI/45305/32000 del 8/1/68
LCI/67842/Fa del 25/5/72
DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18/2/82.
Chiediamo inoltre se in base alla circolare LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73 la
"zona di influenza del dispersore di
terra" ossia ove la tensione Et > 650V, debba intendersi   limitata alla
sola area abbracciata  dal recinto della
Stazione e/o stabilimento alimentato a tensione > 100kV o se invece può
essere intesa che si estende anche all'esterno, coinvolgendo proprietà
altrui o zone ove transitano i cavi telefonici ordinari.
Grazie per la collaborazione

...

credo di potertele procurare, lunedi' consulto il cd ambiente e sicurezza
che non ho a casa e ti faccio sapere


sono dispiaciuto ma con i riferimenti avuti la ricerca ha dato esito
negativo
vitali ing. gianfranco
anti...@libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora indennizzi AEEG

Qualche giorno fa era in atto una discussione riguardo la possibilità di
rilasciare la dichiarazione di adeguatezza per le cabine a giorno con
calata dal punto di consegna al trafo realizzato con i tondini.
Leggendo con attenzione il disposto del testo integrato si fa
esplicitamente riferimento alla presenza di collegamenti in cavo quale
requisito essenziale per il "rilascio" della Dichiarazione dichiarazione
di adeguatezza.
Testualmente dall'art. 33.10 al punto b) si legge:
[OMISS]
b) la connessione MT tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT è
realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
[OMISS]
Il che implica senza ombra di dubbio due condizioni:
1) connessione "è realizzata in cavo"
2) "Lunghezza complessiva non superiore a 20 m"
Quindi, scusate se insisto, ma mi sento di poter sostenere che le calate
in tondino NON vanno affatto bene!
Sarei felice che qualcuno smentisse questa mia posizione, portando a
sostegno delle proprie tesi precisi riferimenti normativi..

 ha scritto nel messaggio
news:43a81c0e$0$328$5fc...@news.tiscali.it...


Vicentini M. ha scritto:

Io la vedrei così, lo scopo finale è quello di ridurre i guasta a terra, 
una calata in tondino è equiparabile ad una linea in conduttori nudi aerea.
Secondo me la si può mantenere all'interno dell'azienda, ma le 
protezioni differenziali e omopolari devono esser a monte di queste, 
quindi il tratto dal punto di consegna alla cella di protezione deve 
essere in cavo, dal lato pratico le calate in tondino della classica 
cabina a torre non si possono più mantenere perché sono quasi sempre 
subito a valle del punto di consegna, impossibile mettere una cella in 
quel punto.
L'unico caso in cui si possono mantenere (sempre secondo il mio modesto 
parere) è quello di un'azienda con una distribuzione interna aerea, e 
con cabine di zona a torre, in quel caso la protezione 51N  e 67 al 
punto di consegna proteggono tutto ciò che è a valle.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ho7rn-f

salve e' ammesso installare cavi ho7rnf in ambienti adibiti a fangoterapia e 
beuty center in canalizzazione sotto traccia a pavimento e con giunzioni in 
cassette.grazie



Solo se la temperatura č non inferiore a -25°C ... ma mi sembra
esagerato
Ciao, Goofy

>salve e' ammesso installare cavi ho7rnf 
P.S. la sigla è H07RNF, e 0 è zero
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:t2dut2lr8e3rp3kc7...@4ax.com...

grazie 


E' assurdo, ma ammesso.

perche' assurdo?
Berchè bastano e avanzano cavi N07V-K
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Art. 5, comma 8, DPR 447

Un cliente deve vendere un immobile e mi ha chiesto di dichiarare tramite
documento scritto e firmato che l'impianto dell'edificio (classico capannone
industriale) realizzato prima dell'emanzione della legge 46/90 è edeguato
facendo riferimento, per l'appunto, all'articolo riportato in oggetto.
Premettendo che andro' and effettuare un sopralluogo prima possibile per
verificare la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, vorrei
sapere se qualcun altro ha avuto l'occasione di trovarsi nella mia stessa
situazione e sapere come si è comportato.
Non è che per "semplificare" la vita al cliente va a finire che poi
"complico" la mia?
Tutti i consigli sono ben accetti.
RM.

I termini di adeguamento previsti dalla L. 46/90 sono terminati da un
pezzo, quindi o l'impianto era già conforme all'epoca dell'ultimo
termine di adeguamento (mi pare 1994) oppure è stato adeguato
successivamente. Nel primo caso è sufficiente un atto di notorietà
allegando a propria tutela la relazione di un professionista che
certifica che l'impianto esistente prima della L. 46/90 è in ogni caso
conforme alla regola dell'arte ai sensi della L 186/68, oppure nel
secondo caso deve fornire la DC dei lavori di adeguamento. Soluzioni
diverse da queste sono del tutto prive di carattere giuridico.

 ha scritto nel messaggio
news:1138205388....@f14g2000cwb.googlegroups.com...


Certo, il professionista redige una perizia con relativa certificazione
sulla regola dell'arte dell'impianto elettrico. Da non confondere con
la dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: registro verifiche cei 64-4 ambu.med

ciao a tutti
ringrazio guetta molto esauriente
avrei bisogno  di uno standard  del registro delle verifiche periodiche
degli ambulatori medici,
ho sentiti che qualche casa editrice li propone
ne sapete qualcosa
potete eventualmente inviarmi immagini scanarizzate (faximile) di alcune
pagine (dovrebbero essere ripetitive)
grazie

 wrote in message
937ih9$eam$1...@sun450a.adriacom.it...


> ne sapete qualcosa
Prova a vedere su 
www.tne.it
Ad ogni modo da qualche parte ho il file word, che, se vuoi, ti mando in
posta.
saluti, Mauro.

 wrote in message
12J56.257249$hk4.13...@news.infostrada.it...


 posta.
Scusa, ti sarei molto grato se lo inviassi anche a me.
Grazie infinite
Ciao

> Scusa, ti sarei molto grato se lo inviassi anche a me.
ci sono diversi moduli sul sito 
www.tne.it
 liberamente scaricabili
bye fabrizio

 wrote in message
Fzjb6.20121$dD2.2...@twister2.tin.it...


 wrote in message
Fzjb6.20121$dD2.2...@twister2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: responsabilità progettista?

fino a che punto finisce la responsabilità del progettista ed inizia
quella dell'installatore? Penso sia impossibile per il progettista
controllare per filo e per segno l'impianto. Ad esempio è altamente
improbabile che il progettista riesca a scoprire che una giunzione non
sia fatta a regola d'arte e che, pur non dando problemi, lo farà in
futuro. Cosa fa un buon progettista per verificare che l'installatore
abbia lavorato a regola d'arte? grazie.

Il progettista se ne strabatte del lavoro dell'installatore.
Deve solo pensare (solo si fa per dire) il progetto a regola d'arte.
Dell'esecuzione non risponde.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimessa interrata con più di nove posti auto

Autorimessa interrata con più di 9 posti auto: sono presenti box con
serrande: é praticamente vietata l'installazione di motorini alzaserrande a
rullo? Esistono in commercio motorini IP44? Conoscete soluzioni alternative
per installare comunque dispositivi alzaserrande rispettando la normativa?


Classifichi la zona in base alla CEI 31-30. Se ti risulta zona non
pericolosa sei a posto.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cosa succede a questo N.G.???

Mi spiego, di tanto intanto questo N.G. mi scompare dalla lista per poi
riapparire dopo un paio di giorni.
Succede solo a me???
Saluti Giuseppe

 riapparire dopo un paio di giorni.
quale lista??
sim



idem a me, ma penso dipenda dal mio news server.
adesso uso 
interbusiness.it
 (solo per questo news)
e trovo msg ogni volta...
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 sim


 discussioni
questo lo avevo capito
la mia risposta voleva provocare questa riflessione: qui fuori c'e'
gente che come te legge le news con "Microsoft Outlook Express
5.00.2919.6600" da un PC, oppure con Xemacs da una workstation unix,
con eudora da un PC Linux, con Netscape da un Mac, etc. etc.
mentre spesso pensiamo che tutti abbiano la nostra stessa
configurazione e possano capire le nostre indicazioni.
sim

 Succede solo a me???
A me non è successo mai, se non trovarmi qualche messaggio arrivato
in ritardo,
Piuttosto una cosa simile mi è successo in queste condizioni:
io ricevo i NG con TIN,
uso anche Libero e Tiscali per altre caselle di posta,
se commetto l'errore di collegarmi alla rete utilizzando Libero o Tiscali
ed eseguo "sincronizza tutto" la lista dei NG di TIN sparisce,
Spero di essere stato chiaro,
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com


 Saluti
Biagio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Libro su normativa 46/90

Qualcuno mi puo' consigliare un libro che mi aiuti a realizzare impianti
elettrici a regola d'arte secondo la norm.46/90, ma che spieghi le cose
basilari tipo se e' indispensabile usare capicorda per i cavi ecc...
Grazie

 basilari tipo se e' indispensabile usare capicorda per i cavi ecc...
Mi spiace davvero pubblicizzare la produzione del Professore, ma non riesco
a trovare niente di meglio:
- guide blu di Tuttonormel
vai sul sito: 
www.tne.it
ma anche i libri di tecniche nuove edite da EPC.
Saluti

Anche io come l'ing. precedente ti consiglio vivamente di comprarti le guide
BLU di TNE sono veramente utili e ti possono aiutare in tutti i campi.
Saluti
"ing. Aldo Maram" <aldomaram@psm?.it> ha scritto nel messaggio
news:9jfel0$52s$1...@nreadB.inwind.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norme formula per il calcolo della potenza trifase

In fase di creazione della scheda tecnica di un impianto ho riportato alcuni
valori di potenze assorbite da motori, oltre alla potenza assorbita
complessiva. Siccome il mio impianto è alimentato da una linea trifase, per
il calcolo delle potenze (oppure per il calcolo della corrente se è nota la
potenza) ho usato la formula:
Potenza = (radice di 3) x V x I x cos(phi)
Alcuni giorni fa mi è stato detto che non va bene usare la formula
sovracitata, ma al contrario bisogna usare la formula
P = V x I
Sapete se esiste una norma apposita che indica espressamente qual'è la
formula da usare per il calcolo della potenza in sistemi trifase?

 Potenza = (radice di 3) x V x I x cos(phi)
Questa formula si riferisca ai sistemi trifase.

 ha scritto nel messaggio
news:ZAAy9.3485$Bs5....@news1.tin.it...

Confermo, mi permetto solo di essere piů preciso:
Potenza apparente sistemi trifase (VA) = (radice di 3) x V x I
Potenza attiva sistemi trifase (W)= (radice di 3) x V x I x cos(phi)
Potenza apparente sistemi monofase (VA) = V x I
Potenza attiva sistemi monofase (W)= V x I x cos(phi).
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

Sapete se esiste una norma apposita che indica espressamente qual'č la


P = V x I
come ti hanno gia' detto questa e' sbagliata: aggiungi il cosfi' ed
avrai la potenza ATTIVA nei sistemi monofasi...
L'altra formula e' giusta x i sistemi 3fasi.
Il punto e' un altro.
Siccome quello che conta e' la corrente che tu assorbi .. NON puoi
dare la potenza attiva SENZA dare anche il cosfi'....
Come ne ricaverebbero alrtrimenti la corrente???
IMO devi dare la potenza apparente, che poi e' quella per la quale si
dimensionerebbe un eventuale trasfo...
che e' data da rad,3 x V x I .
ciao
pietro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: struttura metallica- fotovoltaico

Buongiorno a tutti,
su di un capannone (h 15), struttura autoprotetta, verrà installato un tetto
fotovoltaico, tramite struttura portante di metallo.
L' LPS non è richiesto, voi mettereste a terra la struttura in metallo? Il
mio dubbio è che cosi' facendo, il fulmine possa essere attirato sulla
struttura stessa.
Pareri a riguardo?
Grazie e saluti
G.

 ha scritto nel messaggio 
news:4460b556$0$29098$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di messa a terra

Un'area produttiva di uno stabilimento viene ceduta ad altra azienda,
la quale provvedde ad alimentare l'impianto mediante energia elettrica
indipendente.
Quesito:
Si rende necessaria la separazione dell'impianto di terra? 
Se si perchč?
Grazie per la risposta

Se si perchč?
 
Assolutamente no, anzi, č bene che l'impianto disperdente sia comune.
Goofy


Non dipende dal sistema di neutro??

 
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 Saluti
La CEI 11-1 riguarda gli impianti elettrici con tensione superiore a 1
kV in corrente alternata. Attualmente ho che una parte dell'impianto è
alimentata da propria cabina (sistema TN), mentre la parte ceduta sarà
alimentata direttamente in B.T. (sistema TT).
Questo fa si che devo dividere l'impianto di terra?
Molte masse dell'impianto (motori, recinzioni, tubazioni, ecc.) sono
collegate al nodo equipotenziale in serie cioè entra-esci fino ad
arrivare al nodo equipotenziale più vicino. Questo tipo di
collegamento è corretto?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Automatic article posting: charter of it.industria.elettrotecnica.normative


Oggi il settore degli impianti elettrici e della automazione
industriale viene finalmente regolamentato da normative a livello
europeo.
Fondamentali sono la legge 46/90 per quanto riguarda gli impianti
elettrici di distribuzione dell'energia e la EN60204 per quanto riguarda
la normativa macchine.Conoscere queste norme è il punto di partenza,
saperle interpretare è quello di arrivo e qui sta il succo della
proposta, creare un gruppo dove confrontarsi sull'interpretazione di
queste norme che spesso si prestano per la loro generalità a diverse
possibilità di interpretazione da parte degli esperti del settore,
figuriamoci per gli altri.

OK ci proveremo!
Aetòs


+----------------------------------------------------------------------

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 503 come derivazione

Per buona norma, tutte le scatole portafrutti devono fare capo ad una
scatola di derivazione , ma questa č una normativa di "buon senso" e "regola
d'arte" oppure esiste una norma che ne preveda l'applicazione ?
Ovvero , posso pretendere che una ditta la applichi nell'esecuzione di un
lavoro o č a sua insindacabile scelta applicarla o meno ?
Grazie , Massi

La norma non vieta l'uso della 503 portafrutto come derivazione, 
semplicemente lo sconsiglia... ci vuole buon senso, se devo comandare 2 
lampade che partono da una 503 e devo aggiuntare il neutro e la terra non č 
nulla di schifoso, se devo aggiuntare piů fili e poi dare martellate x 
chiuderla č una porcata.
Ovviamente tu puoi richiedere ad una ditta di adottare determinati 
"standard"... ad esempio gli puoi benissimo richiedere di evitare qualsiasi 
tipo di giunzione o di collegamento in cascata nelle 503: chi paga ha 
diritto mi disse qualcuno ;-)
Enrico. 

> La norma non vieta l'uso della 503 portafrutto come derivazione....
Grazie della gentilissima risposta !
Purtroppo non è proprio quello che speravo ....
:O)
Massi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norma PFC

Devo acquistare degli alimentatori da inserire in elettrodomestici.
Un alimentatore AC-DC da 400W senza dispositivo PFC ( power factor
correction), può superare il test per la marcatura CE? Teniamo conto che il
carico è pressochè ohmico.
Non capisco se la rispondenza alla EN-61000-3-2 obblighi di fatto alla
presenza
di tale PFC negli alimentatori usati.
Questo anche per capire se alimentatori che vengono venduti con CE (dico ad
esempio in ASIA), possano essere sprovvisti di PFC.
Grazie

esempio in ASIA), possano essere sprovvisti di PFC.
non sono del tutto sicuro, comunque:
Visto che trattasi di un alimentatore AC-DC c'è sicuramente una
rettificazione della sinusoide, e probabilmente un condensatore di
livellamento dopo.
I diodi del rettificatore a regime conducono solo per un tempo inferiore
alla semionda, giusto per reintegrare la carica ceduta dal condensatore al
carico.
Questo produce una forma d'onda della corrente alquanto deformata ed in
pratica un fattore di potenza non unitario, oltre che una bella dose di
armoniche.
Ciò avviene sia per alimentatori lineari (vecchio stile) che con quelli
switching (tipo computer per intendersi), indipendentemente dalla natura
del carico.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conduttori XLPE

salve a tutti
non avendo mai avuto l'opportunità di utilizzare i conduttori XLPE, vorrei
sapere quali accorgimenti sono necessari per la loro posa.
Grazie
Mauro

Ciao,
ti dico che sono cavi un pò rigidi, per la posa non bisogna fare molta
attenzione tranne quella di usare il buon senso, come tra l' altro per i
cavi con isolamento solido estruso
 EPR-G7. (norma CEI 11-17, edizione 2° -Agosto 19922).
Se vuoi consigli o spiegazioni su come preparare il cavo per il montaggio
degli accessori (Giunti o Terminali), contattami a: 
rino...@libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavo FROR

Quando ne č vietato l'uso?
In un sistema a 220V č da considerare a doppio isolamento?...
Grazie,
Enrico.

 In un sistema a 220V č da considerare a doppio isolamento?...
Si.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 In un sistema a 220V č da considerare a doppio isolamento?...
Se č isolato per una tensione di almeno un gradino in piů rispetto al
sistema in essere; ad esempio nel tuo caso il cavo adatto sarebbe il FROR
300 / 500 V, il FROR 450 / 750 V oltre ad essere adatto č anche equiparabile
a doppio isolamento.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

 Si.
Mi spieghi il perché?
N.B. non metto in dubbio la tua risposta, vorrei solo capire le motivazioni.
Grazie
========
Robby T.

 N.B. non metto in dubbio la tua risposta, vorrei solo capire le
motivazioni.
Un cavo si intende a "doppio isolamento" quando presenta una tensione di
isolamento di un gradino superiore a quella utilizzata, per esempio in un
sistema a 230/400 V è idoneo un cavo con isolamento 300/500V (dove la prima
cifra è riferita alla tensione di isolamento verso terra e la seconda tra
fase e fase), quindi se devo utilizzare un cavo a "doppio isolamento" devo
impiegare un cavo con isolamento 450/750V.


isolamento di un gradino superiore a quella utilizzata,  
... ed ha la guaina non conduttrice.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Idea

Ma con quello che si fanno pagare i vari editori di normative che sembra si
divertano a rovinare la gente che lavora che è obbligata a seguire ogni
cosa, perche non ci mettiamo d'accordo e facciamo un bel sito o un qualche
cosa tipo kazaa ma che invece di scambiare mp3 ci si possa scambiare
qualsiasi norma???
Facciamoci furbi.........

 ha scritto nel messaggio
news:lFe1d.309401$5D1.13...@news4.tin.it...


 E poi, poi, dopo cinque minuti tutto sarà nel dimenticatoio..............
Comunque in linea di masima, il tuo ragionamento non fa una piega, e
concordo con te.

Bah, come dire che hai torto.... certamente no!
anche lottare troppo ideologicamente però è ormai... fare il gioco del
nemico che di ideologie e moralità se ne frega.
Come comportarsi dunque?
A fare il predicatore non si campa, adeguarsi al mercato che cerca solo
prezzi bassi fregandosene di tutto (basta che qualcuno firmi)?
Non so cosa sia giusto oggi, sicuramente ci sono speculazioni in giro, si
potrebbe pensare di iniziare da lì(?)
Considera che siamo praticamente obbligati ad acquistare le normative e
anche scaricandole dal reddito a conti fatti paghiamo una tassa in più.
La pirateria dei CD non ha poi fatto fallire nessuna casa discografica e i
loro grattacieli sono sempre alti.
ma come dici tu, sono solo parole e fra 5 minuti....
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:lFe1d.309401$5D1.13...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:2qmjjrF...@uni-berlin.de...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: INFO NORMATIVA

scusate sapete indicarmi il riferimento normativo che spiega che le 
accensioni delle luci devono essere esterne al guadro generale (cioè i 
quadri generali i quali devono essere chiusi con porta e serratura non 
possono contenere dei magnetotermici che comandano direttamente delle luci)
es:  in un negozio sul quadro generale sono presenti x magnetotermici per le 
accensioni delle luci, l'ispettore per la 626 ha contestato e ha detto di 
spostare tramite relè o altro tutto all'esterno perchè il quadro deve essere 
aperto solo da persone autorizzate e non può contenere tali comandi.
grazie per le risposte e anticipo buone feste.

l'ispettore per la 626 
Un essere mitologico, per  metà asino e per l'altra ciarlatano :-)


Mah! Intanto non esistono gli ispettori della 626, semmai sono
funzionari degli enti preposti di verifica (ISPESL, ASL, SPISAL, VVF,
ecc.). Questi sono UPG e possono sanzionare il datore di lavoro per il
mancato rispetto della sicurezza nel luogo di lavoro, ma lo fanno a
seguito di un verbale scritto al quale il datore di lavoro ha il
diritto di fare ricorso, per cui, prima regola della soppravivenza nel
mondo della sicurezza burocratica italiana: tutto quello che viene
detto a voce NON VALE UNA MAZZA!!! Chiedigli di mettere a verbale
quello che ha detto con i relativi riferimenti di legge (non di norma
tecnica). Se mette per iscritto una cosa del genere vai pure dal suo
superiore a denunciare l'incompetente...
Almeno che non sia il consulente esterno dell'azienda per la sicurezza
o l'RSPP esterno, in tal caso cambiate consulente.
Detto questo, nel merito, è sempre consigliabile che i comandi
funzionali siano sempre al di fuori dai quadri elettrici, il quadro
elettrico dovrebbe rimanere sempre chiuso e ci si mette le mani solo
per ripristinare qualche protezione o per fare manutenzione. Ma da qui
a dire che il quadro deve essere aperto solo da persone autorizzate, e
poi di che quadro stiamo parlando? Un power center di un'acciaieria o
un semplice centralino da incasso?

 contenere tali comandi.
Concordo con quanto già scritto dagli altri ma aggiungo che anche io 
consiglierei di installare dei contattori con relativi pulsanti di comando, 
o quantomeno (anche se non so di quali potenze stiamo parlando) installare 
dei semplici interruttori unipolari, e non per la "pericolosità" di 
intervenire sul quadro, ma ai fini di funzionalità. Sebbene la stragrande 
maggioranza degli interruttori MT sia adatta per l'utilizzo come 
"interruttori di comando", preferisco lasciar loro solo il compito di 
"protezione", e ovviamente di distacco per lavori di manutenzione e 
similiari.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: abilitazioni L46/90

La legge 46/90 si applica, limitatamente agli impianti elettrici (lett.
a dell’art. 1) a tutti gli edifici,
civili e non.
Tutti gli altri impianti (lettere b, c, d, e, f, g dell’art. 1) sono
soggetti alla L46/90 unicamente se
installati in ambito civile e cioè in unità immobiliari destinate a uso
abitativo, studio prof.le, sede di
persone giuridiche private, associazioni circoli, conventi o simili
(art. 1 DPR447/91).
Ciò significa che gli impianti non elettrici (elettronici, di
riscaldamento e condizionamento,
idrosanitari, di trasporto e utilizzazione del gas, di sollevamento, di
protezione antincendio) installati
in ambito commerciale e/o industriale, (p. es in immobili sedi di
società, che sono persone giuridiche
pubbliche) non sono soggetti alla L46/90.
Ciò significa anche che l’installatore in possesso di abilitazione per
la sola lettera a) può installare in
ambito commerciale/industriale gli impianti non elettrici anche senza
essere in possesso dei requisiti
professionali per le relative lettere?
Ad esempio un installatore abilitato per la sola lettera a) può
installare, in ambito
commerciale/industriale, impianti di climatizzazione autonomi con gruppo
esterno e una o più unità
interne, installando in proprio anche la parte relativa al gas e al
fluido frigorifero?  Ovviamente
rilascia la dichiarazione di conformità limitatamente agli impianti
soggetti, in quel tipo di edifici, alla
L46/90, cioè quelli della lettera a).
Gradirei pareri
GAP

 L46/90, cioè quelli della lettera a).
SI.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message 3AC8260C...@tin.it...






Credo sia l'interpretazine più giusta della legge e 
peraltro condivisa da un certo... Carrescia!


Saluti, Gianluca.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: correnti trifase

salve!
in un sistema trifase simmetrico la somma algebrica delle correnti che ogni
istante attraversano i conduttori di linea è uguale a zero(ho letto ma non
capito).
domanda!
cosa si intende che la risultante è zero?
in pratica quanta corrente fluisce nelle tre fasi?
nel sistema trifase c'è un ritorno di corrente nel generatore?
se qualcuno ha pazienza di spiegarmi con un esempio semplificato (se
possibile)  lo ringrazio!
sono freschissimo di materia, scusate l'incompetenza!
in attesa ...vi ringrazio!

 ha scritto nel messaggio
news:436dd645$0$1498$4faf...@reader2.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:436dd645$0$1498$4faf...@reader2.news.tin.it...


-----8<----
Infatti, al di là dell'esempio davvero efficace che hai dato, il punto
è proprio questo: la corrente sul neutro è data dalla somma
*vettoriale* delle correnti di fase, e non dalla somma algebrica.
Axe

 *vettoriale* delle correnti di fase, e non dalla somma algebrica.
Valgono entrambe le descrizioni, quella algebrica vale istante per istante,
quella vettoriale riesce a darti anche qualche informazione in più sulla
fase e sull'ampiezza massima.
Ciao,
-- 
 Daniele Orlandi                                                        つづく

 fase e sull'ampiezza massima.
Eppure a me viene da dire che ciò vale se la corrente assorbita "dall'amico
che tira più forte" è costante, se invece l'azione è variabile nel tempo è
necessario indicare per ogni istante ampiezza e fase. Questo perché le
correnti si rappresentano come fasori per cui la somma algebrica riguarda sia
il modulo che la fase. Dico bene?


Bye ADF

 ha scritto nel messaggio
news:200511102...@mynewsgate.net...

No, o meglio non precisamente. Della fase se ne tiene conto attraverso il
segno della grandezza.
Non dimenticarti che una intensità di corrente è una grandezza scalare e non
vettoriale.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prosequio abilitazione impianti elettrici

da 23 anni sono "operante" nel settore socio in una ditta e ho i requisiti
necessari.
ora mi metto in proprio....
e' vero che per 40 giorni non posso lavorare?
(dall'iscrizione alla P.I ecc.. alla conferma dei requisiti dell'ente
preposto)
grazie per le risposte

 e' vero che per 40 giorni non posso lavorare?
beh, dopo 23 anni ti meriti 40 giorni di riposo ;)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pompa di gasolio

ci sono limiti (riferiti alle "zone" ovviamente) installativi attorno 
ad una pompa di gasolio? 
Vicno ad una pompa di gasolio (nella quale c'e' pulsante di sgancio), 
un installatore vuole installare un quadretto di prese. Il quadro 
verra installato sul muro dietro la pompa stessa ad una distanza circa 
di un metro. Ci sono vincoli particolari? a dir il vero io eviterei di 
metterlo proprio dietro alla pompa ma magariqlc metro piu in la... 
pero vorrei capire se c'e' qualche distanza da rispettare...
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:200407200...@mynewsgate.net...

In generale dipende dalla classificazione dei luoghi pericolosi che il
gestore dovrebbe aver valutato. Nel particolare, salvo casi specifici il
gasolio non è un liquido che può creare vapori pericolosi ma può solo
incendiarsi, quindi non è una sorgente di emissione ma solamente un carico
d'incendio per il quale non ci sono distanze di rispetto ma bisogna
rispettare il grado di protezione IP4X.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impiego di Trasformatori di isolamento, obbligatorio?

Siamo concessionari e installatori di impianti (settore Zootecnico)
completamente progettati e ingegnerizzati da una ditta estera intra
CEE.
Gli impianti sono alimentati con un quadro di distribuzione che
fornisce i 24 V necessari al funzionamento dei vari dispositivi.
Inoltre lo stesso quadro fornisce la tensione 220V per alcui
dispositivi (regolarmente marchiati CE) che hanno all'interno del
contenitore un trasformatore tradizionale 220-24V.
Ho notato che questi ultimi non sono trasformatori a doppio
isolamento.
Vorrei sapere se l'impiego di questo tipo di trasformatori è legittimo
o se invece sia necessario sostituirli con altri "di sicurezza".
Grazie in anticipo
Giovanni Begnozzi

 ha scritto nel messaggio
news:45f1fb7a.03082...@posting.google.com...

Se non lo sapete voi? Dovete rivolgere la domanda al costruttore. Il
costruttore del macchinario/impianto è colui che appone la marcatura CE e
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme alle
direttive applicabili, nella fattispecie: direttiva macchine, direttiva BT e
direttiva EMC. Per apporre la marcatura deve aver effettuato l'analisi
rischi e scelto le relative misure di protezione. Voi come venditori ed
installatori avete le Vs. responsabilità ai sensi del D.Lgs. 626/94 nei
luoghi di lavoro. Rimanendo nel generico non c'è nessun obbligo
nell'utilizzare trasformatori d'isolamento, mentre vige l'obbligo di
proteggere dai contatti diretti ed indiretti. Se si utilizza un sistema a 24
Vca con trasformatore non di sicurezza si ha un sistema FELV e di
conseguenza è obbligatoria la protezione dai contatti diretti ed indiretti.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 conseguenza è obbligatoria la protezione dai contatti diretti ed
indiretti.
Direi che il secondo è il nostro caso. Ora, come ho detto, il costruttore
prevede
che l'impiato venga alimentato attraverso un quadro di distribuzione
provvisto di
interruttori differenziali e credo che questo basti a dissipare i miei
dubbi.
Giovanni

 dubbi.
Esatto.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabine MT/BT

A valle della protezione generale imposta dal DK 5600 all'arrivo ENEL nella 
Cabina Utente, la protezione dei singoli trafo fino a 400kVA puň essere 
realizzata dai sezionatori con fusibili?
Saluti Stefano 

realizzata dai sezionatori con fusibili?
si

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Download Ia.n.i.!!! It's free!

Download Ia.n.i. RemoteControlSystem 1.2 beta. It's free!!!
New site: 


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabina MT manuale d'uso

Salve a tutti,
mi viene richiesto di rilasciare una sorta di "manuale di uso e 
manutenzione" di una di trasformazione MT/BT .
Avreste, per cortesia, un documento simile dal quale trarre qualche 
spunto o indicazione ?
Grazie anticipatamente
ciao
-- 
========
Guglielmo Marconi
--.  -- .- .-. -.-. --- -. ..

 ciao
perchè non incarichi un professonista e lo fai redigere a lui, pagando 
ovviamente ?
saluti
Alessandro Volta

 Alessandro Volta
Perché penso/spero/voglio riuscire da solo, non credo che sia un 
documento così complicato da redigere. Nonostante l'esperienza ormai 
"mezzo secolare" che può vantare la mia azienda, non mi era mai capitato 
di dover presentare questo manuale.
con il mio post cercavo spunti, una base dalla quale partire, non un 
documento da fare copia e incolla (modo polemico on: procedura abusata 
da molti di quelli identificati come professionistici. modo polemico 
off); anche perché ogni impianto ha caratteristiche sue. Visto il 
"professionista di pignoleria" al quale devo consegnare la 
documentazione, la mia richiesta ha il solo fine di confrontare quello 
che ho in mente con quello prodotto da altri al fine di presentare un 
documento preciso il più possibile.
< il confronto è il motivo per cui esistono i newsgroup > o sbaglio ?
Saluti a tutti.


 di dover presentare questo manuale.
Infatti, il documento non è per nulla complicato e ricordati che ti
sarà richiesto sempre di più e per tutte le tipologie di impianti...
Dato che non sei un costruttore ma un installatore il tuo manuale
d'uso si deve basare sull'integrazione di tutte le prescrizioni e
raccomandazioni previste dai singoli costruttori del materiale
installato. In pratica devi fare un documento dove riporti tutte
questi aspetti specifici e poi rimandi ai singoli manuali
l'approfondimento o la trattazione specifica dell'argomento. Assieme a
questo devi indicare le procedure su CHI può intervenire per
determinati interventi, COME deve intervenire, COSA deve utilizzare
per operare in sicurezza e QUANDO cioè con che frequenza. Il documento
non deve essere un'enciclopedia, tutt'altro, deve contenere i
riferimenti alla documentazione di impianto e ai singoli manuali
d'istruzione, una sorta di "master plan", molto utile la
predisposizione di apposite schede di manutenzione con relative
frequenze di intervento consigliate.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Serve il progetto???

Sperando di non essere fuori tema ho da sottoporre un quesito a questo
ricchissimo e preparatissimo newsgroup.
Un impianto idrico normalmente non è soggetto a obbligo di progetto ma cosa
succede se questo impianto, con annessi addolcitori e demineralizzatori, va
ad alimentare anche una centrale termica a vapore surriscaldato al alta
pressione (con obbligo di presenza continua di conduttori).
Cioè l'obbligatorietà del progetto della stessa Centrale Termica si estende
anche all'impianto idrico che la alimenta?
Anticipatamente grazie per l'attenzione.
Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:a1n8ne$82m$1...@pegasus.tiscal
inet.it...


Ma non si  parla di un impianto idrico?
Ambro
Kay <ka...@libero.it.nospam> wrote in message
xOV%7.6381$sW5.2...@news2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:QBX%7.15691$cU4.5...@twister1.libero.it...


 all'impianto idrico, altrimenti siamo andati fuori tema ;-)
Non proprio, da giugno 2002 sarà obbligatorio anche per l'impianto idrico
con l'entrata in vigore del testo unico per l'edilizia.
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 con l'entrata in vigore del testo
unico per l'edilizia.
Perché giugno? io sul TUE (art. 138)
leggo 1 gennaio 2002.
Saluti.
Mauro Bottizzo

Ringraziando per le risposte, scrivo:
L'impianto elettrico (anche quello a servizio dell'impianto idrico) è
sicuramente soggetto ad obbligo di progettazione anche in un ottica di
totale ristrutturazione dello stabilimento in questione.
Nella fattispece mi riferivo espressamente all'impianto idrico in quanto
tale.
Non conosco il TUE citato. Sapete dove posso reperirne una copia on-line ???
Ancora grazie per le sollecite risposte.
Andrea.

 leggo 1 gennaio 2002.
E' stato prorogato recentemente (tanto per cambiare.......) scusami ma non
ho gli estremi precisi.
--
--


 ha scritto nel messaggio
news:MwB08.2471$tV.3...@news2.tin.it...


 Probabilmente allora non  c'è obbligo di progetto.
Il riferimento è sempre la L. 46/90 vedi art. 1 comma d), prima
l'applicazione era obbligatoria solo negli edifici civili (vedi DPR 447/91
art. 1 comma 1 e 2), ora con il TUE viene esteso a tutti i tipi di immobili
(civile, terziario industriale, ecc.).


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: imp elettrico su Buche in officina

Secondo Voi all'interno delle buche di lavorazione presenti presso un'
officina dove si riparano esclusivamente camion (diesel), gli impianti
elettrici possono costituire un problema?
Grazie
MR.

 elettrici possono costituire un problema?
Se le pareti sono metalliche o comunque conduttrici si tratta di luoghi
conduttori ristretti e quindi bisogna applicare idonee misure di protezione
dai contatti indiretti.
Ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Calcolo consumi all'ora

Salve a tutti,
In un appartamento, sprovvisto di canna fumaria, č stato realizzato
l'impianto di riscaldamento con termoventilatori elettrici da 700W a 1000W e
da 1500W a 2000W .
Chi deve comprare l'appartamento mi chiede di fornigli una indicazione su i
costi/consumi dell'impianto.
Partendo dal fatto che i dati di targa dei termoventilatori relativi ai
consumi (1000W, 2000W ecc.) sono riferiti, a mio parere, al consumo
"istantaneo" e non nel tempo, e che inoltre, essendo dotati di termostato e
orologio, non hanno un funzionamento continuativo; come posso fare per
sapere quanto consumano questi apparecchi approssimativamente all'ora ?
Grazie 1000
--
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
  Roberto Tonelli
  R.C.A. Impianti Elettrici S.r.l.
  Bologna Italy
 
www.paginegialle.it/rcasrl-01
 
rcai...@tin.it
__________________________________

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


,

Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scaricatori

Gli scaricatori di sovratensione, in classe I mi pare, quelli da 20-40 KA
per intenderci, possono restare in cortocircuito in seguito ad una
fulminazione? In tal caso è lecito aspettarsi che possa succedere qualche
guaio?...
Recentemente ho visto un impianto con i suddetti scaricatori collegati
all'ingresso di un quadro, inseriti tra la linea in ingresso e la terra, e
tale linea ne proveniva da un contatore Enel senza limitatore...
Inoltre il quadro era metallico, aveva il generale di tipo differenziale
magnetotermico, e quindi anche senza limitatore credo che la linea doppio
isolamento in ingresso renda il tutto ragionevolmente sicuro... ma quegli
scaricatori...
Correggetemi se sbaglio, ma non può succedere che in conseguenza di un
fulmine vadano e restino in cortocircuito portando la tensione di terra
pressochè pari alla tensione di fase?... Specie se l'impianto di terra non è
granchè.
Non ci vorrebbe una qualche protezione? Nelle istruzioni ho visto che fanno
vedere gli schemi con dei fusibili in serie... ma in quell'impianto non ve
ne era traccia.
Mi piace che il mio collega che ha realizzato l'impianto elogia tanto sto
ingegnere e si fida ciecamente... io ho qualche dubbio...
Grazie,
Enrico.

 ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezioni motori

Scusate, alcuni giorni fa era stato posto il quesito circa l'obbligo della
protezione dei motori con Pn>500W.
Mi sono perso la risposta, non č che qualcuno puo ripetermi i riferimenti
normativi?
Grazie,
MR.

CEI EN 60204-1 art. 7.3.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: motore lineare

ciao a tutto il ng
Gradirei che qualcuno potesse indicarmi dove reperire
infomazioni in merito alle caratteristiche costruttive
e di funzionamento di questi motori.
Grazie per le info

"
news.tin.it
" ha scritto

http://www.google.it/search?q=motore+lineare&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=it&btnG=Ce
rca+con+Google&lr=

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: canali cabina mt/bt

Ciao, in una cabina di trasformazione ho dei canali a "portate di 
mano" opportunamente chiusi con bulloni e contenuti in un canale di 
colore differente in quanto contengono cavi di media tensione, il mio 
dubbio e questo dato che non conosco la consistenza (grado di 
isolamente ) dei cavi e tenendo conto che l'impianto è datato è il 
caso di metterlo a terra?
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 caso di metterlo a terra?
Per la messa a terra bisogna chiedersi: č una massa o una massa estranea?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 
Infatti per me e decisamente una massa estranea pero non conoscendo il 
livello di isolamento di quei cavi di media (canale bullonato) piuttosto 
datati non so come comportarmi...


 datati non so come comportarmi...
Per massa estranea si intende un corpo metallico in grado di introdurre un
potenziale di terra diverso e quindi delle tensioni pericolose ed è
normalmente riferito alle tubazioni metalliche entranti/uscenti dal
fabbricato; deve avere una resistenza verso terra inferiore a 1000/200 ohm e
deve essere possibile il contatto tra una massa e la massa estranea. Semmai
può essere una massa se il cavo di MT non è assimilabile ad un doppio
isolamento (tensione di isolamento verso terra di un gradino maggiore
rispetto alla tensione nominale). Non sapendo nel leggere ne scrivere e non
conoscendo il grado di isolamento dei cavi MT proporrei la messa a terra,
verificando però, trattandosi di massa e non di massa estrane anche la
continuità elettrica del canale.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CERCASI LETTERE DISPERATAMENTE

SONO 3 ANNI CHE HO UN'ATTIVITA' DA TERMOIDRAULICO E SONO CONTENTO DI
COME VANNO LE COSE, PERO' ESSERE SENZA LE LETTERE PER CERTIFICARE GAS
ED ANTINCENDIO E' COME ESSERE UN RE' SENZA POPOLO, SONO ABBASTANZA
DISPERATO NESSUNO MI AIUTA, E NEMMENO IL MIO COMMERCIALISTA MI SA' DARE
UNA RISPOSTA. IN TRE ANNI HO GIA' CAMBIATO RESPONSABILE TECNICO 2
VOLTE, LA COSA NON REGGIE....AIUTO.............

RISIM...@ALICE.IT
 ha scritto:

Informati meglio, o cambia commercialista, se hai avuto un responsabile
tecnico per 3 anni hai acquisito di diritto le stesse sue lettere di
abilitazione. Questo se non hai un diploma di scuola professionale, se
no te ne bastavano 2, oppure 1 anno solo se avevi un diploma di
istituto tecnico industriale.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR 547/1955

Quesito
L'articolo 286 del DPR 547 del 1955 recita "Gli impianti elettrici devono,
in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente
possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli
effetti delle scariche atmosferiche"
Alla luce del suddetto articolo per ogni edificio soggetto al predetto DPR è
necessario fare il calcolo di probabilità di fulminazione per stabilire la
necessità di LPS e/o SPD ?
E' regola d'arte fare un lavoro o progetto senza fare questa verifica ?
Thorson

 E' regola d'arte fare un lavoro o progetto senza fare questa verifica ?
Ne si ne no, mi spiego meglio e parlo solo per quanto mi riguarda. Quando un
committente mi incarica della progettazione di un impianto elettrico, io gli
metto nel piatto della bilancia, nero su bianco, tutto quello che la legge
prevede per quel tipo di attività, come per esempio la verifica dalle
scariche atmosferiche o la classificazione dei luoghi pericolosi, gli faccio
una sorta di lista della spesa. Sarà il committente poi a decidere se
incaricarmi di tutto o di una parte. Può essere che mi incarichi solo della
progettazione dell'impianto di terra, oppure dell'impianto di distribuzione
FEM, ecc. Pertanto la responsabilità in prima persona è sempre e solamente
del datore di lavoro, ai sensi del DPR 547/55 e 626/94. E dirò di più, se il
committente incarica un progettista (ma potrebbe essere anche un
installatore o un montatore, ecc.) e questi incorre in un errore che provoca
un infortunio, il giudice condannerà sicuramente il progettista (o
l'installatore o il montatore, ecc.) ma condannerà anche il datore di lavoro
(colpa in eligendum) se viene dimostrato che la persona incaricata non era
in grado di svolgere quel determinato incarico e non ha adottato le cautele
necessarie per accertarne le reali capacità.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: c'è qualcuno che deve sostenere l'esame per l'iscrizione all'albo dei periti

COME DA OGGETTO

Io sto studiando in questi giorni proprio per sostenere l'esame per
l'iscrizione all'albo.
Come mai cerchi altre persone? Ti serve un po di conforto?
Per. Ind. Massimo Pasquini

 ha scritto nel messaggio
news:9pvq1q$mfl$1...@fe1.cs.interbusiness.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quale potenza installata?

Per un'azienda agricola con contratto di fornitura di tipo stagionale,
ovvero 30kW all'inverno e 100 kW in estate, nella compilazione dei vari
moduli ai sensi del DPR 462/01 nella voce potenza installata cosa ritenete
opportuno scrivere?
saluti. RM
PS
nel quesito del 19/9/05 ho inserito i dati del gasolio preriscaldato che mi
servono,
grazie.

opportuno scrivere?
Io indicherei le due potenze.
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezioni conduttori

Avrei il seguente quesito da porvi.
Ho alimentato un quandro prese in una cucina con una linea da 6 mmq protetta
a monte da un 4x32A, e l'interruttore del quadro prese da 16A. Per una
necessità del cliente ho necessita di installare una presa bloccata da 16A
con fusibili vicino a questo quadro, e per forza maggiore devo utilizzare
dei conduttori da 2,5 mmq. La domanda è questa. Posso collegarmi a monte
dell'interruttore del quandro prese con una linea da 2,5 anche se la linea
principale è da 6? Infondo il 2,5 sarebbe protetto dai fusibili della presa,
o sbaglio?
Grazie  e ciao

 ha scritto nel messaggio
news:hm9m6.15725$Yx4.6...@news6.giganews.com...

SI. Se sei entro i 3m potresti derivarti anche dalla linea da 6 mmq, visto
che la presa ha già i propri fusibili.
Saluti. per. ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ventilazione cabine

Salve.
vorrei chiedere ai più esperti del ng quanti ricambi d' aria/ora considerano
normalmente per la ventilazione forzata delle cabine elettriche.
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:bzQO6.16548$h9.13...@news.infostrada.it...

Non si parla di "ricambi" d'aria ma di smaltimento di calore.
Devi calcolare la potenza massima (kW) dissipata in cabina; essenzialmente
dovuta alle perdite dei trasformatori se non ci sono altre apparecchiature
con dissipazioni significative (i quadri, in particolare quelli MT, incidono
poco).
Dopo devi calcolare quanti metri cubi d'aria ti servono per smaltire quelle
perdite considerando una temperatura d'entrata (Te) più svavorevole (estate)
ed un delta T ragionevole.
A titolo d'esempio, con:
# UNO:
- temperatura d'entrata: 35 °C
- delta T: 6 °C
- UR: 80 %
- 300 mt s.l.m.
ti occorrono circa 10 m3/min. per ogni kW da smaltire.
# DUE:
- temperatura d'entrata: 32 °C
- delta T: 9 °C
- UR: 80 %
- 300 mt s.l.m.
ti occorrono circa 6,7 m3/min. per ogni kW da smaltire.
Saluti. Nicola.
(P.S. firma almeno col nome)

 ha scritto nel messaggio
news:beRO6.226$ex4....@nreader1.kpnqwest.net...



distrattamente scrisse:

esistono anche metodi empirici, indicati da alcuni costruttori di
trasformatori (ovviamente molto approssimati x eccesso), tipo
Q (mc/s) = 5 Ptrafo (kW)*5/100
oppure tieni presente che
kg aria/h [asportata dal ventilatore] * 0.24 * dt [differenza di
temperatura interna esterna] = kCal/h [dissipate dalla ventilazione
meccanica]
mentre la portata in kg d'aria/h  si ricava da Q(mc/h)/densità
dell'aria
per la densità dell'aria in relazione all'umidità e pressione
devi vedere un manuale da termotecnico 
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.