Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-8 V ED E LUOGHI MARCI

Ambiente in cui si svolge attività di cui al DM 16/02/82, ma carico
d'incendio molto basso . E' un luogo marcio secondo la nuova Norma? La
verifica all'impianto di terra è biennale o quinquennale?
Mike

 ha scritto:

La nuova edizione della CEI 64-8 è semplicemente e ineffabilmente più vaga 
della precedente: scarica sulle spalle del committente la classificazione dei 
luoghi, il quale poi a sua volta la scarica sulle spalle del progettista 
dell'impianto elettrico, esattamente come succedeva prima.
Io credo di non sbagliare se continuo a riferirmi alla vecchia edizione che 
almeno aveva il pregio di indicare qualche parametro di riferimento: l'elenco 
del DM 16/02/82 è piuttosto vasto e non sempre è detto che le due cose 
(attività soggetta al controllo dei VV.F. e luogo marcio) coincidano. Per i luoghi 
di tipo A la classificazione è ancora a "discrezione" del committente-
progettista mentre per i luoghi di tipo C mi terrei ancora per buono il 
riferimento alla classe di compartimento antincendio (se > 15 è luogo marcio).
Salve
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 verifica all'impianto di terra è biennale o quinquennale?
Concordo con le osservazioni di Sebago (ma guarda che strano :-)); pertanto
anche se l'attività svolta rientra tra le 97 previste dal DM 16/02/82 non è
detto che sia un luogo 
Ma.r.c.io
.; vale anche la regola contraria.
Pertanto bisogna sempre verificare se: ci sono problemi di affollamento e
tempi di evacuazione (vecchio tipo A); strutture combustibili (vecchio tipo
B); la classe compartimentale >= 30 (vecchio tipo C).
La forma è cambiata ma la sostanza è rimasta la stessa. I cambiamenti
portati francamente non giustificavano una nuova edizione, ma il CEI sta
diventando sempre di più una azienda commerciale e vede il business (vuole
"forse" fare concorrenza a TNE? E dividersi la torta?) e per aumentare gli
introiti (120 EUR ?!?!?!?) revisiona le norme a maggior tiratura.
Questi sono cmq dati che in teoria dovrebbe fornire il committente, tramite
il suo consulente che segue la pratica di prevenzione incendi. Al 99% delle
volte noi elettrici dobbiamo arrangiarci, come nei luoghi con pericolo di
esplosione (vero Sebastiano?).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:dezTa.198140$lK4.5...@twister1.libero.it...



Non sono d'accordo: un impianto va scelto e dimensionato in base alle sue 
reali necessità: se il luogo è ordinario non vedo per quale ragione gli si 
debbano applicare le prescrizioni aggiuntive per i luoghi MARCI. E' una spesa 
inutile sulla quale il committente avrebbe tutte le buone ragioni per ritenere di 
essere stato "impollato". Ribadisco il concetto che non tutti i luoghi soggetti a 
CPI (come da DM 16/02/82) sono luoghi MARCI (come da Norma CEI 64-8/7) e 
viceversa (il che, volendo, è anche facilissimamente dimostrabile).
E poi che significa che: "il rischio va tenuto sotto controllo e quindi perchè 
vogliamo lesinare sull'impianto elettrico?"
Allora facciamo tutti gli impianti in previsione di possibile pericolo di esplosione
(così "teniamo sotto controllo il rischio" e non "lesiniamo sull'impianto 
elettrico"). Non mi pare però una buona procedura, che invece è quella di 
unire l'ottimo tecnico con l'ottimo economico.
Saluti 


esplosione (vero Sebastiano?).
SACROSANTO! 
Ho provato ad accennare, al committente che tu sai, la mole di 
documentazione che avrebbe dovuto fornirmi al riguardo e per tutta risposta 
mi ha tirato addosso due (ottime) pagnotte...:-)!
Ha detto che mi pagherà tutto assieme ma "per carità, che non gli rompessi le 
scatole con queste cose incomprensibili".
Ad ogni buon conto, siccome me l'aspettavo, ha messo la firma su otto belle 
paginette A4 che avevo già preparato (dati di progetto, calcolo di carichi di 
incendio e di classe di compartimento e classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione) e su una planimetria con la destinazione d'uso dei locali. 
Così sto più tranquillo e la notte, caldo e afa permettendo, dormo che è una 
meraviglia.
Salutissimi.
