Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Piccoli problemi

Salve vorrei sottoporre a questo newsgroup un piccolo inconveniente.
Da alcuni mesi in casa mi capita di notare alcune anomalie relative
all'impianto elettrico:
in particolare alcune lampadine si bruciano in tempi relativamente brevi
(1-2 mesi max)
il timer della caldaia del gas è andato ko, la televisione pure.
A tal punto mi sono insospettito per cui ho dato una controllatina
all'impianto e tutto sembra essere ok, ho inoltre effettuato delle
misurazioni con il tester sui livelli di tensione (intervallando nel tempo
le misure) anche qui i valori di tensione rientrano nella norma..... cosa
può essere successo?

 ha scritto nel messaggio
news:DxfOa.41820$HU3.1...@news2.tin.it...

ci vorrebbe la sfera di cristallo, tuttavia possiamo ipotizzare...
tutti i sintomi che hai elencato indicano fenomeni di TOV ovvero
sovratensioni temporanee (escludendo per ipotesi che non si sia trattato di
un fenomeno legato a qualche temporale), ma potrebbe essere anche dovuto ad
armoniche di ordine superiore (meno probabile).
ha verificato la tensione che hai durante la notte?
puoi indicarmi qualche altra informazione dell'ambiente nel quale si trova
l'impianto (ad esempio casa tua si trova in area urbana o rurale ecc.)
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:i6lOa.30428$xK6.8...@news1.tin.it...


 puň essere successo?
Effettivamente "ci vorrebbe la sfera di cristallo" come dice NEOPRO, in
quanto quasi mai č immediato trovare la fonte di tali problemi.
Da quello che dici posso provare a suggerirti un po' di cose:
1)Prova a vedere se nella tua abitazione ci sono carichi o anche un solo
carico che possa provocare sovratensioni o picchi di tensione (secondo me
poco probabile).
2)Prova a chiedere ai tuoi vicini di casa se hanno simili problemi... puň
essere che la sorgente del disturbo provenga da fuori.
3)Non penso possa trattarsi di eventuali sovratensioni delle ore notturne,
ne risentirebbe solo il timer della caldaia, e non le lampadine, a meno che
queste non sono accese tutta la notte.
4)Potrebbe anche eventualmete trattarsi di sovratensioni di manovra, tipo
distacco di un trafo in cabina (se in cabina ve ne sono piů di uno),... in
alcune parti di Italia queste operazioni vengono effettuate giornalmente da
pochi tecnici molto scrupolosi, ma che purtroppo non sanno che tali manovre
provocano le famose sovratensioni di manovra che se ripetute frequentemente
possono danneggiare i carichi piů sensibili posti a valle del sistema. Tali
manovre probabilmente avvengono verso le 2300-2400 quando la gente sta
andando a nanna e i carichi civili scendo a tal punto da motivare il
distacco di uno trafo o piů trafo nelle cabine.
Ho provato ha darti alcune idee, forse anche tutte sballate...secondo me il
secondo suggerimento č il primo da mettere in pratica.
Nazario

 ha scritto nel messaggio
news:PjvOa.46820$HU3.1...@news2.tin.it...


 Esiste qualche tester che registra i livelli di tensione?
Sinceramente dubito che in una abitazione possano esservi dei carichi che
possano generare sovratensioni elevate o picchi elevati di sovratensione, ma
più passa il tempo e più tendo a non sorprendermi anche delle cose più
strane, alle quali non avevo mai pensato in precedenza.
Se guardi il post del 25/06 "picchi di sovratensioni" su questo stesso ng,
potrai leggere come possono essere eventualmente risolti questi problemi,
anche se quel post riguarda un impianto molto diverso da quello di una
civile abitazione. Potresti installare un analizzatore di tensione e
memorizzare le fluttuazioni della tensione (picchi compresi) per alcuni
giorni, e vedere cosa esce fuori, ma come prima cosa ti rinnovo il consiglio
di chiedere ai tuoi vicini di casa se hanno problemi simili ai tuoi... in
quanto di solito per capire quale sia il disturbo ci si aiuta non poco
conoscendo la sua area di influenza... per esempio se i tuoi vicini hanno
gli stessi tuoi problemi, le possibilità che il disturbo arrivi dalla rete
di distribuzione BT o MT salgono notevolmente.
Le cause di problemi simili al tuo possono essere svariate, e, per quel poco
che so e che ho potuto vedere, per trovare quella effettiva, la strada
migliore e provare prima le cose semplici (trovare l'intera area in cui si
manifesta il disturbo...) e poi provare ad infittere la ricerca del disturbo
e magari anche utilizzare un analizzatore.
Nazario


tipo investigatore privato :-)) per il momento
-cerca di capire dove si trova la cabina di alimentazione da cui è
alimentata casa tua.
-chiedi ai tuoi vicini se hanno riscontrato fenomeni simili
a presto
N.