mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: modello B sparito

salve a tutti i colleghi
adesso che è sparito il modello B.sa dirmi esattamente cosa devo fare come
installatore e quello che deve fare il datore di lavoro?
sulla dichiarazione cosa devo scrivere?
vanno trascritti i valori dell'impianto di terra e il coordinamento con il
sistema a protezione,oppure basta la semplice dichiarazione di conformità.
Il datore di lavoro,socio ecc..come si deve comportare?
grazie a tutti voi,continuiamo cosi'...l'unione fà la forza

sulla dichiarazione cosa devo scrivere?
Quello che ci dovevi scrivere prima, non cambia niente.
Io ho notato solo di recente che nel decreto c'e' scritto 
"... all'ISPESL ed all'ASL ..."
Dunque DUE copie della dichiarazione di conformita'. Perche'? 
Se invece nel comune e' attivato lo sportello unico per le attivita'
produttive, solo una copia, solo allo sportello.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Falegnameria

Ciao a tutti
mi e' stato chiesto di eseguire una verifica e produrre una dichiarazione di
conformita' di una piccola falegameria.
Devo ancora fare la verifica ma subito ho notato in una canala mettallica ad
altezza superiore di 250 cm  i conduttori singoli N07V-K 1X6 e la mancanza
di alcuni ponticelli di terra .
Miei interrogativi :
-per una falegnameria si produce la d.d.c. secondo 46/90 ?
-bisogna fare una classificazione del riscio d' incendio , di esplosione
ecc. ?
praticamente non ne so niente perche' sono sempre rimasto nell' ambito di
piccoli appartamenti con caldaie < 20Kcal
ringrazio da subito per eventuali Vostre indicazioni , sono quasi convinto
che mi convenga rifiutare questo lavoro, anche se dall' ambito professionale
sarebbe interessante
-- 
Ciao Luca
Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org

ecc. ?
Si', bisogna classificare per il rischio di esplosione da polveri; ma
non lo devi fare tu, lo deve fare il titolare dell'attivita'.
 
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 sarebbe interessante
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

grazie a tutti


 ha scritto nel messaggio
news:3fa8...@x-privat.org...


vedi 46/90.
Che cosa e', una falegnameria condominiale ? :-)
La condizione dei 6kW si applica solo alle parti comuni nei condomini.
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: vvvvv

vvvvvvvvv
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] problema su news

E' da ieri che non riesco a vedere nuovi messaggi sul NG, le cose sono 2:
- ho problemi io di visualizzazione (probabile)
- da ieri nessuno ha postato niente.

 ha scritto nel messaggio
news:qi3V5.7$Ce1...@twister1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Calcolo per dimensionamento conduttori

Ciao a tutti sono nuovo e mi chiamo Fabio Pennesi, sono di Roma e faccio
l'installatore da 20 anni tondi-tondi.
Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi dove trovare un programma (possibilmente
in EXCEL), per il dimensionamento dei cavi in un impianto.
Ciao e grazie a tutti


wrote:

Sul sito della bticino puoi richiedere (e forse scaricare) il
programma tisystem, che dimensiona anche i cavi.
Anche altri produttori (ABB, Siemens, Merlin Gerin e altri)
distribuiscono programmi di calcolo.
Generalcavi e Pirelli hanno programmi di dimensionamento dei cavi.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Non dimenticare.....


http://www.rinaldomagnani.net
Sei un suo avversario che vuole fargli perdere voti?
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


.....non dimenticare che questo e spam!
.....e per giunta del peggiore!
(non ho resistito!)
Giuseppe

 Non dimenticare che
ti ho segnalato all'abuse

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info TNE

Vorrei abbonarmi a TuttoNormel (130k l'anno).
Cosa ne pensate ? Chi dei colleghi č abbonato č soddisfatto o meno ?
Ho visto anche le pubblicazioni, sembrano tutte interessanti. Consigli per
gli acquisti ?
Grazie per le risposte.
Alex

 Cosa ne pensate ? Chi dei colleghi è abbonato è soddisfatto o meno ?



Grazie !

 ha scritto nel messaggio
news:3b8781bd@news...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione termica & motore elettrico

Salve,
vorrei delle informazioni riguardo alla protezione dei motori
elettrici.
Su grossi motori che a regime assorbono circa 150A una semplice
protezione termica e dei fusibili possono assolvere bene alla loro
funzione?
Se per esempio il motore si blocca e quindi l'amperaggio sale
abbondandemente in quanto tempo una classica termica meccanica
interviene?
In questi casi sarebbe consigliabile utilizzare una protezione di
massima corrente di tipo elettronico?
Infatti se si ingrippa il motore la termica staccherą solo dopo
essersi scaldata... nel frattempo quali danno avrņ arrecato alla
societą che fornisce l'energia?
Spero in qualche vostra risposta, o riferimento url.
Alberto.


come ti ha risposto Mario,,,
xche' non usare un motore con pastiglie termiche??
Cmq oggi esistono strumenti elettronici di protezione
motore che lavorano sull'immagine termica..
strumenti che sorvegliano l'isolamento..
strumenti che sorvegliano le vibrazioni..
basta spendere...^--^
ciao
pietro

 pietro
Grazie,
qualche sito di riferimento per i prodotti?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antenna TV a terra Si o a terra NO ?

Salve i pali delle antenne tv condominiali, vanno collegate a terra 
oppure no?
Io direi collegate a terra per prevenire l'insorgere di cariche statiche 
.
Ma  collegnadola a terra non è più probabile che vengano colpite da un 
fulimine ?
Cosa dice la normativa in merito?
Grazie
pal 

 Cosa dice la normativa in merito?
Quanto sopra.

 ha scritto nel messaggio 
news:1154879023....@h48g2000cwc.googlegroups.com...


 o che fa uso di scaricatori?
Non centrano nulla gli scaricatori o il collegamento a terra del
condominio. Per autoprotetto si intende struttura (edificio) al quale
è stata fatta la verifica in base alla norma CEI EN 62305-1.

 oppure no?
Bisogna verificare se la struttura (condominio) + l'antenna sono
autoprotette. Se entrambe sono protette non si collega a terra nulla,
se invece è autoprotetta solo la struttura e l'antenna no, allora è
necessario collegare a terra l'antenna. Non basta un semplice
collegamento ma seguire tutte le indicazioni previste dalla norma,
altrimenti ci sono più contro che pro.
non mi pare giusto al 100%
se non erro io, la calza dei cavi coassiali provenienti dalle
antenne va sempre collegata a terra per evitare le statiche,
cosa che ma hanno fatto fare sempre diversi ingenieri negli ultimi
4 condomini il luoghi e addirittura province differenti
(che poi tutto ciò equivale a collegare al lato pratico
tutte le antenne supporto compreso, provare con tester!!)
questo è un altra storia
ciao paperino

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: INPIANTI AD.PE

CHIEDO SE QUALCUNO SA' A QUANTI CENTIMETRI DEVE ESSERE IL GIUNTO DI
BLOCCAGGIO DALLA CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE. E CON QUALE RESINA DEVO
SIGILLARLO.

 SIGILLARLO.
E' da molto tempo che non faccio AD-PE. Se non sono cambiate le Norme ( CEI
64-2 ):............Dall' imbocco della custodia,  45 cm.
Cemento chimicamente stabile e inerte. Resistente all' acqua e ad altri
solventi.
Comunque non è un grosso problema, basta acquistarlo dallo stesso fornitore
delle custodie, giunti di bloccaggio, etc., etc.
Attento quando lo impasti.....Non deve essere nè troppo liquido nè troppo denso
:-) In pratica nei tratti verticali, non deve scendere lungo la tubazione e deve
tamponare in modo uniforme senza vuoti, crepe, etc., etc.
Per impedire la colata puoi infilare in fondo al giunto del cordoncino in
amianto, sistemandolo con le dita attorno ai conduttori.
Saluti
 Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Componenti installati in un bagno zona 2

Ringrazio chiunque mi dia un aiuto a risolvere il seguente dubbio.
In un bagno sono stati installati interuttori di accensione luci in zona 2,
visto che seguendo la norma ciň non č fattibile a meno di usare un circuito
in bassa tensione, se usassi una scatola stagna che contiene tali comandi
secondo voi sarebbe rispettata la normativa?
Grazie per l'aiuto.

 ha scritto nel messaggio
news:leA77.8567$Qf6.1...@news2.tin.it...

No.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 visto che seguendo la norma ciò non è fattibile a meno di usare un

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ufficio senza impianto di terra (ante 46/90)

Per un ufficio realizzato nel 1980, è obbligatoria la realizzazione
dell'impianto di terra?
Secondo la 46/90 un impianto preesistente si considera adeguato se tra
l'altro ha il requisito "protezione contro i contatti indiretti O protezione
con differenziale 30mA"...
però su TuttoNormel dell'Aprile 2004 leggo che l'unica condizione per cui è
possibile adeguare i vecchi impianti nei confronti dei contatti indiretti
senza imp di terra installando un differenziale da 30 mA è che non si tratti
di attività soggetta al DPR 547/55.
Da dove deriva tale affermazione?
Sul DPR 547/55 l'obbligo del collegamento a terra in 'bassa tensione' (non
superiore a 400V) c'è in presenza di ambienti baganti o molto umidi, o in
prossimità di grandi masse metalliche...
inoltre tra i requisiti generali degli imp elettrici figura la prevenzione
dai pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione (che io interpreto come contatti diretti... sbaglio? qualche dubbio
in effetti cel'ho...)
forse dovrei interpretare diversamente: c'è l'obbligo di prevenire anche i
contatti indiretti ed un differenziale senza impianto di terra coordinato
non assicura tale protezione... (mi sono risposto da solo ?)

Da dove deriva tale affermazione?
Legge 46/90 e/o DPR 447/91, è uno sconto all'adeguamento per le
sempplici abitazioni.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Calcolo per illuminare 2 campi da tennis

Come posso calcolare la potenza necessaria per illuminare 2 campi da tennis?
Grazie

 Grazie
Catalogo di produttore di apparecchi illuminanti con calcoli tipo
standardizzato, per esempio: Disano, Philips, ecc.

in genere che proiettori si usano?
quanti kw?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: R: Cosa serve per firmare impianti

...una penna?
Perdonami, ma non ho saputo resistere!!!!! :))))))))))





Perdonami ma nemmeno io riesco a 
resistere, basta la stessa cosa anche per mandarti a 
fxxxxxxx


Non 
prendertela.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Presa TV e presa energia

Salve a tutti.
Vorrei sapere se, con opportune precauzioni, è possibile installare una
presa TV nella stessa scatola che contiene un presa 2x10 A, e  d
eventualmente quali sono queste precauzioni...
Grazie a tutti.
Marco.

Tubazioni separate tra energia e segnale TV, se invece sono nella
stessa tubazione si può usare per il cavo energia il tipo a "doppio
isolamento" per es. FROR 450/750V, oppure per il cavo segnale TV
isolamento 300V. Per la scatola portafrutto è sufficiente inserire un
setto separatore tra la presa TV e la presa enegia, volgarmente
parlando: un pezzo di plastica...

 ha scritto nel messaggio
news:1147694894.6...@i39g2000cwa.googlegroups.com...

Grazie per le info.
I cavi dovranno percorrere un breve tratto insieme, cavo TV con isolamento
300 V non l'ho trovato, quindi utilizzerò FROR per la presa, e guaina
spiralata per rivestire il tratto di cavo antenna che atraversa la scatola
da derivazione.
Saluti.
Marco.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Neutro

in una spina a 5 poli  non ho il neutro .
ho le 3 fasi +terra. Se uso la terra per fare la 220V va bene?
Grazie

No!

 ho le 3 fasi +terra. Se uso la terra per fare la 220V va bene?
NO!! E' molto pericoloso. Meno male che prima di farlo ti sei informato.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Se il sistema è TN-S o TT, senz'altro la risposta è NO!!
Se il sistema è TN-C la risposta è SI'
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT: sistemi integrati per settore alberghiero

Buongiorno a tutti,
siete a conoscenza di casa produttrici di sistemi integrati, su bus tipo EIB
e simili, per la gestione del settore alberghiero?
sistemi che effettuino il controllo accesso e presenza in camera, ed altre
info varie, ad un sistema centrale, su PC e non; magari integrato con
centralino telefonico.
Sono grato a chiunque sappia darmi indicazioni, siti, nomi aziende, ecc.
Saluti.
--
Per. Ind. Mauro Bottizzo

 ha scritto nel messaggio
news:eR2g7.12488$i9.5...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:eR2g7.12488$i9.5...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:eR2g7.12488$i9.5...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:eR2g7.12488$i9.5...@news.infostrada.it...


 wrote in message
eR2g7.12488$i9.5...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tempi conservazione documenti

Carissimi,
per quanto tempo è necessario trattenere i documenti (progetto,
dichiarazione di conformità etc.) presso la propria sede per tutte le opere
eseguite?
Gli amministratori condominiali hanno anche essi tale obbligo? per quanto
tempo?
grazie a tutti quelli che mi daranno un aiuto

On Thu, 9 Sep 2004 16:35:53 +0200, "K" <k...@NONSIMETTEinterfree.it>
wrote:

Per quel che ne so la documentazione (obbligatoria di legge) va tenuta
per sempre, ovvero per tutto il tempo in  cui l'impianto è operativo.
Non si tratta di documenti fiscali ma documentazione tecnica con
implicazioni di sicurezza e responsabilità.
Fra le motivazioni, la necessità di farvi riferimento in caso di
modifiche, l'attribuzione di responsabilità in caso di danni ecc.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Resistenza di terra e differenziali

Vorrei chiedervi un parere, in un ufficio hanno una resistenza di terra di
quasi 700 Ohm e il differenziale generale ha come corrente di intervento
0,03; quindi facendo 700*0,03 ottengo 21 Volt che sono minori dei 50 ammessi
nel sistema TT.
Secondo voi un impianto del genere è a norma? Se per qualche motivo quel
differenziale si guastasse, non avrebbero praticamente alcuna protezione.
Esiste un valore minimo di resistenza dell'impianto di terra? Mi sembra che
tempo fa si parlasse di 20 Ohm, ma non credo che sia più valido.
Saluti
Fabio

 tempo fa si parlasse di 20 Ohm, ma non credo che sia più valido.
Anche con venti Ohm sei in pericolo, il valore deve essere coordinato 
con la protezione del magnetotermico, per esempio se questo è pari a 16A 
si può considerare, approssivamente, il volore di intevento del 
magnetico pari a 160 A, la resistenza deve essere 50/160=0,32, di 
difficile realizzazione.
ambro

 difficile realizzazione.
Nel caso si provveda a realizzare una protezione ridondante con un altro
differenziale da 0,03 a monte del generale, dici che l'impianto potrebbe
essere adeguato come sicurezza?
Specifico che io ho fortemente consigliato di sistemare l'impianto di terra,
però la decisione non spetta a me.
Saluti
Fabio

 tempo fa si parlasse di 20 Ohm, ma non credo che sia più valido.
La norma CEI ha superato le prescrizioni del DPR 547/55.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 però la decisione non spetta a me.


 prova con lo strumento.
Già, quello che consiglio sempre io, però imho in quel caso non lo faranno.
Saluti
Fabio

 guasti.
Il problema è che se mettono degli 0,03 sui singoli circuiti, poi devono
mettere comunque un generale differenziale al contatore, potrebbero usare
uno 0,03 selettivo ma sicuramente non potrebbero usare uno 0,3.
Saluti
Fabio

 
Questo è il vero problema: non conoscere come è realizzato il dispersore 
(se esiste), e le sue condizioni meccaniche.
Ritengo che sia inutile qualsiasi spesa fin che non si provvede a 
verificare, ed eventualmente sistemare il dispersore.
ambro

 verificare, ed eventualmente sistemare il dispersore.
Giusto, vi ringrazio delle risposte.
Saluti
Fabio

 Già, quello che consiglio sempre io, però imho in quel caso non lo
faranno.
E allora sono ..zzi loro. :-).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Qudro spagnolo

Ciao a tutti,
due domande:
- un quadro elettrico "bordomacchina"costruito in Spagna ed installato in
Italia all'interno di uno stabilimento industriale,a quali Normative deve
rispondere e di quale documentazione deve essere corredato??
- uno stesso quadro elettrico gemello di quello sopra descritto, contiene al
suo interno protezioni asservite all'impiantistica di servizio dello
stabilimento quali prese di servizio illuminazione etc, in questo caso a
quali Norme deve rispondere?
grazie e scusate se mi sono dilungato.


Spero di essere stata utile.
STE

 quali Norme deve rispondere?
Classico esempio di confusione impiantistica che porta ad un difficile
riconoscimento delle eventuali responsabilità in caso di infortunio.... Al
quadro in questione oltre alle norme descritte sopra che riguardano il bordo
macchina bisogna aggiungere la CEI 64-8 e la L. 46/90 (obbligo di progetto e
dichiarazione di conformità).
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: codifica ILCOS

Buongiorno a tutti,
qualcuno sa dirmi il significato del codice FBT secondo la codifica ILCOS 
per le lampade elettriche?
Ho cercato in internet ed ho scoperto che FB sta per "lampada fluorescente 
con alimentatore incorporato", ma non trovo il significato della lettera T.
Grazie
-- 
Ciao e buon lavoro 


Tubolare
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica ad olio combustibile

Un saluto a tutti i partecipanti.
Vi risulta che una Centrale termica ad olio combustibile sia soggetta
alla Norma Cei 31-30?
Se la risposta è positiva, mi sapreste indicare i riferimenti
(articoli)?
Ringraziando saluto.
Per.Ind. Perin Ivano.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 (articoli)?
La CEI 31-30  fornisce in maniera generica una modalità per la
classificazione dei luoghi senza entrare nel merito dei quantitativi o delle
sostanze utilizzate. Questa è la norma. Poi ci sono le guide (solo in
Italia, nel resto dell'Europa non esiste niente di analogo) CEI 31-35 e
relativi esempi e perchè nò, anche la CEI 64-2 e relativa appendice può
essere usata come guida, infatti è previsto nella premessa della guida CEI
31-35.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto norma 64-2

Salve a tutti
Vorrei sapere se la norma 64-2 è stata abrogata dalla norma 31-30
In particolare mi riferisco ad una falegnameria, sono quindi in presenza di
polveri combustibili
non conduttori
grazie per qualuque informazione
mla...@inwind.it

 non conduttori
Per le polveri la 64-2 è ancora in vigore.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 ha scritto nel messaggio
news:9fedvf$s02$1...@nreadB.inwind.it...

ha settembre verrà abrogata la norma 64-2 e totalmente sostituita dalla
31-33 31-30 e guida 31-35
ciao

 31-33 31-30 e guida 31-35
Scusate la precisazione, ma la norma CEI 64-2 viene abrogata solo per quanto
riguarda i luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas e vapori in
quanto sostituita dalla CEI 31-30 (per la classificazione) e CEI 31-33
(installazioni e costruzioni), CEI 31-35 (guida alla classificazione) e le
appendici della 64-2A dalla CEI 31-35A (esempi).
Per quanto riguarda la presenza di esplosivi e polveri infiammabili, nella
premessa nazionale della norma CEI 31-30 è scritto chiaramente che la CEI
64-2 rimane ancora in vigore fino a quando non saranno redatte le nuove
norme di classificazione specifiche (allo studio).


Concordo, finchè non faranno 'sta benedetta sezione per le polveri si
continua con la 64-2

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ritardo invio DC Ispesl e Arpa

La DC relativa all'impianto (2003) di una scuola (meno di 100 alunni) 
è stata consegnata dall'installatore ma mai inviata a Ispesl ed Arpa: 
se la si invia adesso sono previste sanzioni? 
Si dovrà procedere poi alla verifica periodica, che penso sia 
biennale: anche in questo caso ritardo...
avete esperienze in proposito?
grazie


Le soluzioni sono due:
- l'installatore rilascia una nuova D.C. identica ma con data "attuale" e si 
fa tutto come fosse nuovo;
- si invia la documentazione così com'è, aggiungendo la richiesta di 
verifica periodica.
In ogni caso il responsabile è il "datore di lavoro" che deve firmare i 
moduli.
Ho personalmente adottato entrambe le soluzioni senza mai avere problemi, 
fin ora.
FoX 

 
Grazie FoX
nel frattempo ho dato un occhio alla guida blu TNE n° 7 nuova edizione 
febbraio 2004, dove si parla di scuole ed anche delle verifiche relative 
(pag 129): non si cita per niente il DPR 462 ma solo il DM 26/8/92 e la 
CEI 64-8/6 .... ohibo': stai a vedere che la scuola non è un ambiente di 
lavoro???  Qualuno ne sa qualcosa? altrimenti invierò mail direttamente 
a TNE.
Ciao

http://groups.google.it/group/it.istruzione.scuola/browse_thread/thread/29a72cd9efba3e6/3b22d2ac409d5f2e?lnk=st&q=scuola+462&rnum=1#3b22d2ac409d5f2e
 

se la si invia adesso sono previste sanzioni? 
mi par di si, ma sono modeste (per l'omessione ai tempi delle lire
erano circa 500.000 lirette) e mai state applicate (almeno per mia
esperienza)
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 ha scritto nel messaggio
news:l1dii2hnpeqtqbae1...@4ax.com...

Ora dovrebbero essere 30 euro (supplemento ordinario alla G.U. 165 del
18-7-2005 "tariffario ISPESL"
Lor
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Faretti chiesa

Devo installare dei faretti dicroici in una chiesa al fine di illuminare le 
panche. I faretti vanno installate a 5 mt di altezza sui capitelli delle 
colonne che sorreggono le volte, domanda: i faretti possono essere di tipo 
aperto, cioč con la lampadina dicroica semplicemente sostenuta dal 
portalampada, oppure bisogna garantire che in caso di scoppio o altro essa 
non possa cadere? Ad esempio installando un faretto chiuso?
Grazie dei chiarimenti eventuali,
Enrico. 

 non possa cadere? Ad esempio installando un faretto chiuso?
Utilizzare lampade dicroiche che hanno già la protezione. Per es.
OSRAM IRC.

 ha scritto nel messaggio 
news:1163846608.1...@k70g2000cwa.googlegroups.com...
Utilizzare lampade dicroiche che hanno già la protezione. Per es.
OSRAM IRC.
Grazie della risposta, però il mio dubbio sorge dal fatto che spesso i 
portalampade bispina col tempo si deteriorano e le lampadine non è che 
sforzino molto a venire via... la mia preoccupazione è che la lampadina 
intera possa sfilarsi dall'attacco bispina e cadere in testa a qualcuno. 
Dici che esagero?
Grazie ancora,
Enrico.

 Dici che esagero?
No. Direi che è un aspetto da considerare...

> Dici che esagero?
No. Direi che č un aspetto da considerare...
montali a testa in su (^_^)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dpr447

Qualcuno è a conoscenza di un sito dove sia possibile scaricare il testo del
dpr447?
GRAZIE

...
Qualcuno è a conoscenza di un sito dove sia possibile scaricare il testo del
dpr447?
GRAZIE
Lo trovi al sito:
http://www.omninet.it/eta/DPR447.txt
  ( mi raccomando digita dpr in maiuscolo ).
Siccome trattasi del regolamento di attuazione della L. 46/90  che doveva giungere entro
sei mesi dalla entrata in vigore della legge ma che guarda caso porta la data del
6/12/91.( alla faccia dei sei mesi ) e che è poi stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale
del 15/02/92 ( sempre alla faccia dei sei mesi ); tieni presente che le disposizioni
riguardanti l' accertamento dei requisiti tecnico-professionali, le verifiche degli
impianti e la dichiarazione di conformità da esso dettate sono state sostituite e quindi
modificate dal D.P.R. 392 del 18/4/94 ( pubblicato nella G.U. n. 141 del 18/6/94. Tale
successivo ha apportato anche alcune modifiche alla L. 46/90 stessa.
Ciao.
Bruno Aprile
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Polveri esplosive

Sto eseguendo il progetto dell'impianto elettrico di un laboratorio
artigianale adibito alla lavorazione del marmo (taglio, levigatura,
lucidatura ecc.).
Qualcuno può dirmi se la polvere di marmo può generare atmosfere
eplosive pericolose?
Secondo quanto riportato dalla tabella GA.1-A della guida CEI 31-56 non
occorerebbe in quanto la sostanza non è presente nell'elenco.
Ma essendo una guida, essa fa riferimento solo alle polveri che più
frequentemente si incontrano nell'industria e nell'artigianato!
Sapete aiutarmi?
Siete a conoscenza di norme internazionali che parlano di tale
argomento? 
Michele

 ha scritto nel messaggio
news:1160663208.7...@h48g2000cwc.googlegroups.com...
Sto eseguendo il progetto dell'impianto elettrico di un laboratorio
artigianale adibito alla lavorazione del marmo (taglio, levigatura,
lucidatura ecc.).
Qualcuno puň dirmi se la polvere di marmo puň generare atmosfere
eplosive pericolose?
Secondo quanto riportato dalla tabella GA.1-A della guida CEI 31-56 non
occorerebbe in quanto la sostanza non č presente nell'elenco.
Ma essendo una guida, essa fa riferimento solo alle polveri che piů


 Ma essendo una guida, essa fa riferimento solo alle polveri che più


eplosive.
Il marmo è carbonato di calcio e non si ossida, a differenza dei
metalli.
Ciao, Goofy

Le polveri possono generare ATEX se:
1) derivano da materiali organici naturali (grano, legno, zucchero, ecc.)
2) derivano da materiali organici artificiali (plastiche, pigmenti, 
pesticidi, ecc.)
3) derivano dal carbone
4) derivano da metalli leggeri passivabili
Il marmo è inerte, non si incendia nemmeno se ci si impegna.
Weierstrass
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mnlsi21ts48bqngv7...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Semplice sotware: quale?

Ho bisogno di un semplice software per circuiti elettrici, scuole superiori, 
gratuito: quale posso trovare in rete?
GRAZIE 


per planimetrie puoi vedere nei siti della gewiss o della btcino
i software sono praticamente uguali cambiano solola marca dei componenti,
ti permettono di disegnare le planimetrie, posizionare i componenti, fare
una distinta
disegnare lo schema elettrico del quadro.
Per disegnare circuiti di quadri elettrici di automazione
prova fidocad però non aspettarti grandi cose da questo.
ciao
fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Semi OT Plinto per palo illuminazione

Ciao a tutti,
devo produrre una serie di plinti per sostenere dei pali per illuminazione
pubblica con altezza fuori terra pari a 18 mt.
Ho dei disegni di plinti per pali con alt max di 10 mt. Conosco la procedura
per verificare la stabilitò delle fondazioni, ma volevo chiedere a chi ha
piu' esperienza di me in merioto, se esistono delle dimensioni "standard"
per tali plinti ?
Mi consigliano di realizzari il plinto usando un pzzetto prefabbricato di
1x1x1 mt annegando un pozzetto 30x30 e un tombino per il palo ... ma .....
la profondita che il costruttore del palo mi dice di interrare e' di 1.2 mt
e il diametro alla base del palo e' di 0.37 mt quindi anche se il cubo da
1x1x1 mt e verificato come stabilita non e' realizzabile visto gia' la sola
profondità di interramento superiore all'altezza del pozzetto.
Grazie degli eventuali consigli
Mauro


scrisse:

Penso ti sia risposto da solo, se il palo necessita di un interramento
di 1.2m il plinto va +' profondo.
Il plinto in opera si getta con apposita cassaforma, chi fa
illuminazione stradale di solito è attrezzato. Se vuoi usare un
pozzino da 1m, penso tu ne trovi anche senza fondo... 
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 ha scritto nel messaggio
news:pmTBc.361945$hc5.15...@news3.tin.it...

Perchè, per scrupolo, non mandi una richiesta a Siderpali e/o Tecnopali e
chiedi loro quale tipo di blocco è previsto? Magari ti fai consigliare anche
sulla tipologia di cls da utilizzare.
Io comunque non scenderei sotto 1,40 m di profondità...ed il pozzetto lo
realizzerei almeno 40x40 esterno (luce 30x30) con chiusino in ghisa
sferoidale con carico di rottura da valutare in funzione del traffico
stradale..
Per eventuali richieste di informazioni:
www.tecnopali.com
www.siderpali.com
Max

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perizie e stime

Qualcuno sa idicarmi un sito o un libro che si occupi di stime economiche -
perizie - di impianti elettrici. Sarebbe il massimo se ci fossero degli
schemi tipo di relazione.
Grazie Luciano





Su internet ci sono alcuni prezzari che danno il 
prezzo finito di installazione di alcuni tipi 


impianti e apparecchi elettrici. 


Se ti può essere utile cerca nel sito


http://elettrica.cjb.net


Sotto la voce cataloghi&prezzari clicca 
"prezzari"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problemi con impianto elettrica di un aula computer

Salve,
 ho installato, in un'aula multimediale da 32 PC, un differenziale DDA202A
della BTicino, IdeltaN=0,03A e un magneto termico S202 C63. Purtroppo, anche
con l'accensione di 1 solo pc qualsiasi, il differenziale si apre.
La domanda è questa: e' sbagliato il tipo di differenziale oppure c'è un
altro problema?
Grazie.
Ezio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
Anche se non acceso l'alimentatore del PC rimane sempre alimentato cosi 
come i suoi filtri d'ingresso, non ho dati e misure fatte, ma presumo 
che qualche mA di dispersione ci sia sempre. Fin che i PC sono spenti 
tutto OK, ma quando accendi un PC la soglia d'intervento del 
differenziale viene superata.
Prova a scollegare dalla rete tutti i PC e ricollegarli uno alla volta.
ambro.

 Ezio
Per ogni pc devi calcolare circa 1,5mA di dispersione, per cui al massimo 
10pc per ogni linea
Se dovesso farlo io, metteri un interruttore generale e perlomeno 4 linee 
protette singolarmente da differenziale In=15A Idn=0,03 di tipo A o megli 
ancora di tipo B
Attenzione inoltre allo "spunto" degli alimentatori.15 Pc "tirano giu'" di 
magnetico un interruttore in curca C da 16A
p.s.:che tipo di differenziale e' il DDA202A della Bticino? Mi sembra 
proprio che non esista.....
--
Saluti
Bruno

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: certificazione impianto di terra

Saluti a tutto il newsgroup
volevo sapere riguardo alla certificazione di terra.
Un elettricista iscritto all'albo puo rilasciare la certificazione di terra?
Che misurazioni devono essere esguite per verificare il funzionamento di un
ipotetico impianto esempio un condominio?
Mi sapete indicare qualche sito che parla in dettaglio di questo argomento?
Grazie
Ciao a tutti 

alice adsl in data 18/03/2008 scrisse:

Se l'impianto in oggetto ricade nell'ambito dell'applicazione del DPR 
462/01 le verifiche possono essere fatte solo dall'ASL/ISPESL o da un 
organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello sviluppo 
economico.
Ciao
Fabio

 organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello sviluppo economico.
Quindi il condominio ci ricade se e solo se ha dipendenti diretti.

 Mi sapete indicare qualche sito che parla in dettaglio di questo argomento?
www.ceiuni.it

 Quindi il condominio ci ricade se e solo se ha dipendenti diretti.
Per maggiori chiarimenti puoi vedere la circolare del ministero:
http://www.sicelsas.it/circolare_condomini.pdf
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:04103f3f-8a12-4c43...@s8g2000prg.googlegroups.com...


la dichiarzione di conformità
Sì, basta la dichiarazione di conformità.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: classificazione impianti

Salve
Per un edificio a 3 piani di c.a. 1000 mq.  con annessa esposizione di
mobili l' impianto AD-FT IP 55 e' sufficiente?
inoltre l' impianto di rivelazione di incendio deve essere accompagnato da
un impianto fisso di estinzione ?
Per un locale ad uso industriale calzaturiero  l' impianto AD-FT IP 55 e'
sufficiente?
grazie e a presto per   l' aiuto datomi.
luigi rossi

 sufficiente?
Vedi sopra.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Reti tx/rx dati

Innanzitutto mi presento essendo la prima volta che scrivo su questo news.
Mi chiamo Brach Igor è sono titolare di una ditta che si occupa di
refrigerazione e condizionamento. Il mio quesito è se per la realizzazione
di impianti per la trasmissione di dati (reti LAN, INTRANET,ecc.) servono
particolari autorizzazioni (Poste, ecc.) o qualifiche oltre ai noti
requisiti richiesti dalla 46/90.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia rispondere.
ice...@iceberg.go.it

 requisiti richiesti dalla 46/90.
Non è richiesta alcuna abilitazione e/o qualifica neanche la 46/90, può
farlo anche mia nonna. Solo nei fabbricati civili o assimilabili è
obbligatoria l'abilitazione alla 46/90 per impianti elettronici.
Si parla di reti interne, se invece devo allacciarmi alla rete urbana con
più di due linee o devo attraversare una strada (magari per collegare alla
stessa rete due stabilimenti) allora devo avere un apposita apposita
abilitazione di 1°, 2° o 3° grado.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:d50%6.13852$bp5.1...@news1.tin.it...


 di conformita in base alla 46/90
SI, in tutti gli ambienti diversi da quelli definiti edifici civili o
assimilabili dalla L. 46/90, per es. industriale, terziario, ecc, in questi
ambienti la L. 46/90 non si applica per agli impianti elettronici.
Attenzione, uno studio professionale (liberi professionisti anche in forma
associata, non societą) č assimilabile ad edificio civile, cosi come i
conventi.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pannelli forovoltaici

Sto cercando aziende, possibilmente in Piemonte, che forniscano materiale,
assistenza e informazioni per la realizzazione di impianti di piccole dimensioni
( fino a 5-6 kW) con pannelli solari.
al momento non mi interessa il discorso del bando, finanziamenti ecc., anche
perchè non ho ancora trovato nessuno chi mi spiega come funziona questa cosa e
come propormi ad eventuali clienti.
Mi interessa fornire piccole utenze (baite isolate e simili) che non hanno
l'allacciamento ENEL.
Ovviamente sono ben accetti i consigli, links, ecc.
saluti
--
Giuliano  Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:bq72lt$2uj6$1...@newsreader1.mclink.it...

Prova a guardare sul sito della regione Lombardia.
So che ci sono pure dei contributi per la realizzazione di tali impianti.
Saluti
Bruno

Prova a dare un'occhiata anche qui:
http://www.sei-sist.it
Ciao
Gianni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatore Enel Multioraria

Salve
Non trovo le istruzioni con i codici, per leggere il contatore Enel mi 
ricordo solo
1.8.0 = Progressivo kWh
ho provato a contattare l'Enel ma niente
se qualcuno mi puo' aiutare
grazie
michele 


            icq #351181319
 
http://marco2000.altervista.org
 
http://marco2000.blogspot.com
 
http://fotolivorno.netsons.org/4images/
*******************************************


1.8.0=contatore totale
1.8.0*01=contatore fine mese precedente
1.8.1*01=pot. attiva F1
1.8.2*01=pot. attiva F2
1.8.3*01=pot. attiva F3
1.8.4*01=pot. attiva F4
5.8.0*01=reattiva totale fine mese prec.
5.8.1*01=pot. reattiva F1
5.8.2*01=pot. reattiva F2
5.8.3*01=pot. reattiva F3
5.8.4*01=pot. reattiva F4
C.7.0=n° mancanze energia
Ricorda che i dati letti vanno moltiplicati per il fattore indicato
sul misuratore per ottenere dati reali.
Ciao, Massimo

grazie mille
ciao michele
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Striscia la notizia 2

Egregio Signore non pensa sia ora di smetterla?
Che cosa ne pensa se tutti gli elettricisti e tutti i tecnici cambino
mestiere dandosi al confezionamento di lecca lecca magari inesistenti perchč
potrebbe succedere che qualche bambino rimanga intossicato dalle loro opere?
E per giunta i lecca lecca li mangino loro per sopravvivere alla
sopraggiunta paura degli elettroni satanici che corrono nei motori dei
cancelli e nei micidiali raggi delle fotocellule, nel mostruoso anaconda che
si nasconde nelle coste pneumatiche e nei fulmini, lampi e saette che lancia
il lampeggiatore e le ormai famigerate onde radio assassine dei
radiocomandi, cosě dolcemente accarezzati da chi, sorpreso da un furioso
temporale, non ha voglia di scendere dalla propria quattro ruote super
accessioriata, sgignazza di un povero barbone canuto con un lecca lecca
gigante, di cui ormai č rimasto solo il ricordo e che per paura di tutto
si č messo lě seduto, vicino al cancello e appena arriva qualcuno, lo apre
con le proprie, ormai consumate mani nel cercare di sfogliare
forsennatamente una accozzaglia di fantasie, equiparate solo per il modo in
cui sono scritte, a non si sa bene che cosa, e discendenti dalla nobile
scoperta di un illustre mangiatore di rane!
Ripongo la domanda:
Che cosa č stato fatto per cambiare l'attuale situazione delle normative?

 Che cosa è stato fatto per cambiare l'attuale situazione delle normative?
Io non lo so, tu lo sai?
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 wrote in message
80bgfm$i9e$1...@nslave2.tin.it...


 c'è qualcuno che ha delle idee da far diventare realtà!
Io mi sto muovendo nella mia città, con le associazioni di installatori ed i
Collegi dei Periti, stiamo organizzando incontri, e riunioni.
Attenzione, non incontri tecnici ma incontri per discutere su quanto hai
appena scritto.
E ti dirò che gli installatori che hanno partecipato, hanno capito e
approvato, è solo l'inizio però....
Ciao


Scusate l'intrusione, ho appena scoperto questo NG, e sono uno dei "tecnici
di turno", con l'aggravante di far parte dell'ufficio progettazione di una
azienda medio-grande.
Mi sembra di capire, dal tono dei messaggi, che esistono notevoli problemi
sull'interpretazione delle normative.
Forse il mio č un suggerimento inutile, perché gią lo sapete, ma io mi trovo
bene con i manuali "Elettroquesiti", con le risposte del buon Carrescia a
domande simili a quelle che vedo qui.
E' comunque necessario leggere le norme prima di leggere le risposte di
Carrescia alle domande poste, ma perlomeno in questo modo si riesce ad avere
un quadro abbastanza chiaro della situazione, oltre ad una interpretazione
consegnataci da chi le norme, spesso, le scrive.
Anch'io vengo dalla "gavetta" e anch'io ho conosciuto i problemi di
interpretazione dei comitati tecnici del CEI, ma ho scoperto che con la
giusta chiave di lettura le normative diventano abbastanza leggibili. Farsi
aiutare da Carrescia, secondo me, č un buon modo di trovare questa chiave.
Spero di aver interpretato giustamente i problemi e di esservi stato
d'aiuto.
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROBLEMI CON ATEX

Sto classificando una centro di ricerca e sviluppo per la combustione per
bruciatori  funzionanti a GAS METANO, GAS GPL, GASOLIO.
Con atex non ho trovato particolari problemi per il GPL e METANO, mentre per
valutare il gasolio al momento di inserire la sostanza pericolosa
(identificata al nr. 204), NON risultano disponibili tutta una serie di dati
fondamentali per il calcolo e di conseguenza il software non consente di
proseguire.
Vi è mai successo?
Cosa ne pensate.
Saluti, RM.


I dati necessari per eseguire i calcoli  con la guida CEI 31-35  non sono
completi per molte altre sostanze oltre il gasolio. Il motivo, a volte,
deriva dal fatto che la sostanza non ha valori univoci e quindi non è
possibile indicarne uno valido per tutti. In questi casi bisogna rompere le
scatole al committente e farsi dare le informazioni mancanti.
Nel caso del gasolio, salvo applicazioni particolari, non mi preoccuperei
per il pericolo d'esplosione perché concentrazioni prossime al LEL si hanno
solo quando la temperatura è uguale o superiore a 55 °C.
In altre parole nel caso di un versamento di gasolio su pavimento, la pozza
potrà costituire un pericolo d'esplosione solo quando la temperatura
ambiente supererà i 55 °C, evento sicuramente straordinario.
Ciao Ezio Compagnoni


Sono d'accordo che l'evento può considerarsi sicuramente straordinario, ma
come dicevo trattandosi di un centro di ricerca  e non conoscendo a priori
il tragitto delle tubazioni di adduzione del gasolio, NON è ipotizzabile una
perdita in prossimità di una calaia in prova quindi in funzione senza
mantello e rivestimento protettivo?


Nei casi che ho trattato ho trovato un committente "chimico" che mi ha
potuto aiutare anche pagandomi. So che non è facile fasi dare i dati, ma il
tuo compito è definire il pericolo ai fini della scelta delle
apparecchiature elettriche. Non necessariamente devi anche essere un esperto
di chimica.
Se mi indichi i valori che ti servono posso provare a rompere le scatole a
qualche conoscente chimico e darti un aiuto.
Ciao Ezio Compagnoni

 ha scritto nel messaggio
news:bl2aun$mu$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dk 5600 e nuovo trasformatore

Chiedo un vostro parere in merito alla seguente questione.
Una ditta viene alimentata in media tensione. In cabina ha un
trasformatore da 100kVA protetto da una terna di fusibili. La cabina è del
tipo vecchio verticale con l'impianto a vista.
Ora, il proprietario vorrebbe sostiuire il trasformatore da 100kVA con uno
da 250kVA.
La nuova DK5600 si applica ai nuovi allacciamenti e ai rifacimenti di
impianti esistenti.
Il mio dubbio consiste proprio nel termine "rifacimento": può essere
considerato rifacimento la sostituzione di un trafo con uno di potenza
diversa.
Ovviamente chiederò anche il parere all'ENEL di zona (anche se so già cosa
mi risponderanno).
Grazie
Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Se cambia il trasformatore, presumo che poi chiederà un aumento di 
potenza all'Enel, a questo punto l'Enel richiederà l'adeguamento alla 
nuova DK.
Ambro

 nuova DK.
In realtà ha gia una fornitura con potenza superiore alla taglia del suo
trasformatore, ed infatti lo ha bruciato.
Farò in modo che contatti l'ENEL e si faccia spiegare la situazione: da un
certo orecchio (€) non ci sente.
Saluti
Fabbro


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: borse con attrezzi

Qualcuno  sa indicarmi qualche sito dove vendono borse con attrezzi per
elettricisti.


In ferramenta :-))
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo in canna fumaria

Dovrei far correre un cavo in una canna fumaria in muratura.
Tale canna è abbastanza spaziosa (20 x 30), e vi si trova già una canna
fumaria inox diam. 15 (ovvero, il camino è stato recentemente "intubato" in
inox).
E' prevedibile che, durante l'uso della canna fumaria, la temperatura nel
resto della canna possa raggiungere o anche superare i 100°.
Quesito: secondo voi è ammissibile questa soluzione? E, se si, in quale
tubo/guaina fareste correre i cavi?
Saluti                                Meneldil

 ha scritto nel messaggio
news:a5l0ji$7ugou$1...@ID-82056.news.dfncis.de...

secondo me non puoi xchè anche se usi EPR la temperatura di esercizio è 90°
(PVC ancora peggio poichè è 70°) quindi a queste temperature la portata del
cavo è paradossalmente nulla! Iz=0A
se la temperatura fosse inferiore (ne dubito) potresti portare qlche Ampere,
ma cmq avresti un cavo che invecchierebbe molto ma molto rapidamente...
Forse un soluzione sarebbe poter usare un tubo (con diametro almeno 170% +
grande del diametro del cavo) con isolamento termico (polistirene o lana di
vetro)...ma occorrerebbe fare un misura della temperatura all'interno dello
stesso prima di dimensionare il cavo da mettergli dentro.
Ciao Luca

 ha scritto nel messaggio
news:a5l0ji$7ugou$1...@ID-82056.news.dfncis.de...

Se non avessi altre alternative, proverei con il cavo ad isolamento
minerale.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione e personale dipendente

Luogo con pericolo di esplosione per la presenza di polveri (deposito di 
riso).
Il riso in questo magazzino viene scaricato con tramoggia, depositato, 
trasportato e insaccato, ovviamente creando polvere.
In linea di massima andrebbe fatta la classificazione delle zone.
Si può evitare non essendoci personale dipendente?
Tutta l'attività viene eseguita dal solo titolare del magazzino, senza 
personale dipendente e senza la presenza di altre persone.
Il magazzino, agricolo, è una struttura isolata e distante da ogni altro 
edificio.
L'impianto elettrico è limitato alle apparecchiature di illuminazione e 
prese a spina.
Se non si può evitare, perchè?
Grazie e saluti a tutti
Giuliano

  Se non si può evitare, perchè?
Se è un ambiente di lavoro non si può evitare in quanto parte
integrante della regolamentazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Ok, grazie.
Direi che non essendoci personale dipendente nè altre figure equiparate 
a personale dipendente, non è luogo di lavoro!
Giuliano


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Responsabilità civile gestione impianto elettrico

Può accadere che un impianto di una fabbrica sia gestito, manutenuto,
da una società diversa da quella che ha intestato il contratto di
fornitura elettrica.
La responsabilità delle manutenzioni è sicuramente della prima, ma
quali sono gli obblighi della seconda? In caso di mancata manutenzione
ci sono responsabilità civili precise?
Insomma è opportuno che insìtesti alla prima anche l'allacciamento
elettrico?Se sì, perchè??
GRazie a chi vorrà darmi una mano
Paolo


Dovresti spiegarti meglio....

 Dovresti spiegarti meglio....

Impianto, stabilimento di produzione gestito da Azienda "A", le aree
sono a completa disposizione di essa....
I prodotti realizzati sono però "comuni" e parzialmente utilizzati da
altra Azienda "B" che, da accordi, paga la fornitura elettrica e
regolarmente rifattura ad "A" quota parte dei consumi
elettrici(solitamente un 50%).
Quindi, la manutenzione è a cura di "A" ma "B" è titolare della
fornitura.
Domanda: quali sono gli obblighi giuridicidi "B"??
In caso di incidente a causa di scarsa manutenzione  ci sono
responsabilità civili anche per "B"?E' opportuno "girare" ed
"intestare" ad "A" l'allacciamento alla rete elettrica??
Spero di essermi spiegato ..:-)
Ancora grazie


Sarà la vecchiaira che avanza ma sinceramente non riesco ancora a
capire... Comunque, normalmente il titolare della fornitura elettrica
è proprietario dell'immobile o affituario. Di conseguenza la
responsabilità della manutenzione ordinaria degli impianti è a capo di
chi gestisce l'attività. La manutenzione straordinaria invece è di
competenza della proprietà. In caso di infortunio saranno accertate le
cause e le responsabilità, indipendentemente da chi è titolare della
fornitura elettrica.