Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea telefonica in tubazione con 220V

Vorrei sapere se si puņ passare con una linea telefonica in una tubazione
assieme ai conduttori a 220V , per esempio utilizzando un cavetto adatto o 2
conduttori N07V-K
Grazie per le eventuali risposte.
Ciao Luca
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 conduttori N07V-K
Se il cavo telefonico è isolato almeno per i 230V allora è possibile (in
commercio ne esistono isolati per 300/300V).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:Ng8g7.1367$vC1....@news1.tin.it...

Per i circuiti di comando o di segnale si; per la linea telefonica non
credo....
Comunque, oltre alle tubazioni anche le cassette di derivazione devono
risultare soltanto rompitratta (non ci devono essere giunzioni), oppure
provviste di setto separatore
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 Vorrei sapere se si può passare con una linea telefonica in una tubazione


 qualche tecnico Telecom potrà delucidarti meglio.
Una volta sicuramente, adesso è tutto appaltato a ditte esterne e applicano
anche loro la regola dell'arte e non le prescrizioni Telecom.


 provviste di setto separatore
La richiesta era se si poteva far transitare il cavo telefonico in tubo
insieme a cavi energia, lo ripeto è possibile a queste condizioni:
1 - il cavo telefonico sia isolato 300/300V;
2 - non devo avere giunzioni o queste devono essere in una cassetta
separata;
3 - la presa telefonica deve anch'essa avere la propria scatola separata o
con setto separatore.


conduttori N07V-K
Utilizza i cavi telefonici come ti hanno gia' scritto, NON utilizzare
conduttori N07V-K, non sono adatti allo scopo e potresti avere
disturbi
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail


E se fosse una linea ISDN?
Quale tipo di cavo č obbligatorio utilizzare ?
Ciao a tutti
Antonio

 ha scritto nel messaggio
news:BmIg7.10668$vC1.1...@news1.tin.it...

Una linea ISDN utilizza un normalissimo cavo telefonico a 2 coppie e quindi
valgono le stesse considerazioni. Stessa cosa se si tratta di un cablaggio
strutturato (fonia + dati) dove si utilizzano cavi UTP o FTP a 4 coppie.
Tengo a precisare che non si prendono in considerazione gli eventuali
disturbi che la linea energia potrebbe portare, č ovvio che se posso
installare i cavi telefonici/dati in tubazioni separate ho maggiori garanzie
anche di prestazioni.



Saluti a te

UTP cat 5, connessioni terminate
Saluti


 A due conduttori, una coppia.......
Con una coppia alimento un semplice telefono BCA, per un telefono ISDN è
necessario un cavo a 2 coppie (BUS S0).
Scusami la pignoleria :-).
--


 wrote in message
YWNg7.11542$vC1.1...@news1.tin.it...

Io non mi riferivo al Bus SO ma al Bus U (entrante). Siccome parlavi di
linea ISDN pensavo parlassi di Bus U e non di Bus S.
Anyway, saluti.

Grazie a tutti per le indicazioni !
Non mi sono fatto vivo prima perché non riuscivo più ad entrare nel NG , ci
riesco solo di sera .
Ciao Luca
luca...@hotmail.com

Ma un impianto a bassissima tensione di sicurezza resta tale anche se
percorre tratti affianco a linee a tensione pericolosa?
E con le tensioni indotte come la mettiamo? E se qualcuna fora il tubo dove
passano entrambi i cavi facendoli venire a contatto e poi si va a fare un
bagno con il telefono? o con il citofono?
Chi si prende la responsabilità?
Curioso 2001, saluti a tutti.
Per. ind. Michele Guetta ha scritto nel messaggio ...
