Newsgroup: it.hobby.motociclismo
Titolo: Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

L'AC e' rotta da venerdi' scorso!
Pare si siano rotti due motori.
Sono quei condizianotori giganti che stanno sul tetto.
Si schiatta!
-- 
BigGiampy 
Roma Est - CBR600F '06 Monella 
Sito web: 
http://giampaoloc.altervista.org
ATTENZIONE!!! - Il CMRS provoca assuefazione e CMRD

 Si schiatta!
Si sta come d'estate, in cucina sulla griglia.
-- 
Ipe (GE) Fazer 600 ex XJ 600S Diversion
ICQ: 108785194 - MSN: mikeipe...@SPAMhotmail.com - SKYPE: mikeipe68
Membro del CAPB: (tessera n#004)
Se mi interessasse andare più forte mi basterebbe imparare
a sfruttare un po' di più la mia ... Invece mi diverto così. (LPV)

 Sono quei condizianotori giganti che stanno sul tetto.
gruppi frigo
sarei curioso di sapere anche la marca e l'anno dei gruppi
se ti capita...
ReddeV

 Elettrico asincrono trifase?
in genere sono compressori di questo genere qua.
probabilmente a vite se sono abbastanza moderni
ReddeV

 se ti capita...
Anno di installazione 2000. Secondo me la ditta che fa manutenzione ci
marcia. Possibile che quei bestioni durino cosi' poco? 
Se ti puo' essere d'aiuto fanno acqua fredda o calda che poi viene immessa
nei fancoil (come si scrive?)
Fa caldo, taaaaanto caldo!


 probabilmente a vite se sono abbastanza moderni
Ok. Ma allora cosa s'è rotto? Quel tipo di motore elettrico, soprattutto se
a gabbia di scoiattolo, è uno dei più robusti che si possano costruire.


 Si schiatta!
:(
nel mio ufficio, grazie ai muri da 80 cm, ho 26 gradi senza aria 
condizionata :))
-- 
ciao Omni
VTRF 

 condizionata :))
Qui no! E' un edificio di quelli moderni fatti di carta velina e vetri
specchiati!
:-(((


 a gabbia di scoiattolo, è uno dei più robusti che si possano costruire.
ah... possono essere tante le cause.
una che succede spessissimo è la seguente:
installatore deve collegare uno strumento sulla linea acqua (termocoppia,
misuratore di portata, manometro, etc.)
fora la tubazione di inlet
salda un manicotto e attacca lo strumento
la foratura e la saldatura hanno prodotto un residuo (truciolo o colatura)
che assume la forma di un sassetto di metallo
il filtro di inlet allo scambiatore non viene messo per non penalizzare le
perdite di carico
si accendono le pompe dell'acqua
la breccola di metallo viene sparata dentro lo scambiatore a fascio tubiero
se non accade immediatamente, col tempo, la breccola bucherà uno o più tubi
del fascio (è impossibile che riesca ad uscire dallo scabiatore, vista la
conformazione dello stesso)
dentro i tubi di rame passa il gas che andrà al comnpressore per essere
appunto compresso
se a quel punto un tubo si rompe (la breccola di cui parlavo prima), non
appena la macchina si ferma l'acqua entrerà dentro il tubo di rame e verrà
sparata al compressore
con le ovvie conseguenze del caso
ReddeV

 nei fancoil (come si scrive?)
tutti i gruppi frigo fanno quello che dici.
nel vostro caso potrebbe essere un gruppo a pompa di calore.
fancoil... l'hai scritto in modo corretto
ReddeV

 condizionata :))
si trova ad Omaha beach il tuo ufficio ? :-)
Greg
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Si schiatta!
lo fanno per la tua cbr ... ti vogliono far calare di peso .... ;-)))))


 si trova ad Omaha beach il tuo ufficio ? :-)
no, in Oman..... ma hanno spento il climatizzatore anche a te?? lol
-- 
ciao Omni
VTRF 

 no, in Oman..... ma hanno spento il climatizzatore anche a te?? lol
se lo spengono cambio stanza ... ne ho uno per ... mica lavoro con BG io!!!
mi riferivo agli 80 cm ... sei in una fortezza ? :-))


 io!!! mi riferivo agli 80 cm ... sei in una fortezza ? :-))
macchè..... 'na vecchia casa.... a botta credo inizi '900
-- 
ciao Omni
VTRF 

 ha scritto nel messaggionews:5grja6F...@mid.individual.net...

Un genio, io che non lo sono non c'ho capito una mazza, però un genio.
;-ppppppppppppp
---------------------------------
Luke su Er-6n con aria condizionata.