Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatori MT

salve a tutti;
devo potenziare un trafo da 630 a 800kVA.
la ditta costruttirce mi propone, in luogo della sostituzione,
l'installazione di un sistema di ventilazione forzata sul trafo esistente,
costo dell'opera circa £ 2.500.000; un bel risparmio rispetto ai 13/15
milioni!!!
qualcuno ha esperienza di simili applicazioni?
grazie in anticipo.
saluti a tutti
--
il marantz
ilma...@yahoo.it


Ma conviene? Metti pure che sarà ben raffreddato, ma i conduttori interni a
suo tempo furono dimensionati per la corrente nominale del 630 kVA, tutto i
parametri normalizzati vanno a farsi fritti.
Lo ritengo un rischio eccessivo, secondo risolve il problema solo
apparentemente, magari con un'accurata indagine ne trovi uno in disuso
presso qualche altra azienda.
Saluti.
Mauro.

 qualcuno ha esperienza di simili applicazioni?
da avvocato del diavolo mi chiederei "cosa succede poi se la ventilazione
per qualche ragione si interrompe o va fuori uso?"
ovvero: il danno economico di uno sgancio per sovratemperatura del trafo da
630 sarebbe maggiore dei 10 milioni risparmiati?
alla fine invece di risposte ho fatto delle altre domande...
cia'
kay

qualcuno ha esperienza di simili applicazioni?
proprio no, ma mi incurioscice, fuori i nomi...
--
Per repliche in email, rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

anch'io nutro seri dubbi; e le vs risposte/domande non fanno che
accrescerli;
d'altro canto devo dire che chi me lo ha proposto (il costruttore del trafo)
non è l'ultimo arrivato (non faccio nomi per ora) e poi avrebbe tutto
l'interesse a vendermi un trafo nuovo.
anch'io sono dell'idea dell'acquisto di un trafo nuovo.
mi interessava sapere ce qlcno aveva avuto in passato esperienze in merito.
visto che così non è: sappiate che esiste anche questa possibilità.
saluti
il Marantz
str ha scritto nel messaggio ...



possibile che non voglia sbattersi a sostituire un trafo vecchio?.....non e'
che il vecchio ha olio con PCB e lui non ha voglia di sbattersi per lo
smaltimento ecc...ecc....(che non e' cosa semplice)?
strano che non approfitti dell'occasione per venderne uno nuovo...
cia'
Kay

milioni!!!
Non sarei cosě certo che la soluzione proposta rappresenti un reale
risparmio.
Manca il costo di gestione.
Per quante ore giornaliere deve funzionare il sistema di ventilazione,
e quale č la potenza assorbita ?  
Moltiplica poi questi dati per il numero di giorni all'anno e per il
costo  dell'energia tenendo conto anche di una quota parte del
corrispettivo della potenza.
Saluti art

Può essere conveniente se dei previsti 800kVA in realtà li utilizzi solo
nelle punte e non per tutte le ore produttive e la normale curva di carico
raggiunge i 630 kVA o poco più di sovraccarico. Se viceversa gli 800 kVA
sono una esigenza continuativa nel tempo credo sia più conveniente
l'installazione di un nuovo trasformatore, anche perchè chi mi assicura che
il trasformatore da 630 kVA tirato per il collo non mi abbandoni sul più
bello? Bisogna fare una analisi costi/benefici mettendo in conto il costo
dovuto a mancata produzione in caso di guasto del trasformatore.
Per. ind. Michele Guetta.

L'idea mi solletica, mi ricorda una serie di telefilms dove c'era un tale che
faceva diventare trattori carrarmati che sparavano le bietole, e coperchi di
pentole in dischi volanti.
A parte gli scherzi tutto è possibile, ma la soluzione ingegneristica migliore
secondo me, sarebbe quella di  fare una corretta analisi delle prestazioni
possibili dal TR (curve di carico), il rapporto costi rendimenti,
l'affidabilità, anche perchè la macchina è una bella bestia ed i costi possono
essere considerevoli.
Aggiungo:" in che contesto  viene utilizzato ?"
Ciao cari !