Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di terra!

Salve
supponiamo di avere un appartamento in un palazzo senza terra e un giorno si
decida di metterla. Il problema è che alcuni condomini si collegherebbero
all'impianto senza usare differenziale (dicono che costa troppo ed è inutile
se c'è la terra...ahahahahaah). NOn c'è un modo legale per obbligarli ad
adoperarlo in modo da non beccarmi anche i loro guasti???
Inoltre la terra la vorrebbero far fare ad un muratore senza avere nemmeno
l'idea della resistività del terreno. Posso oppormi?
Posso decidere di mettere una picchetto per conto mio e lasciarli perdere?
GRazie anticipatamente

Non so in che zona sei, ma se hai un differenziale da almeno 300 mA non mi
preoccuperei troppo della resistività del terreno, è molto facile ottenere
il valore di 167 ohm. Per la seconda parte, è meno pericoloso un impianto di
terra fatto male che cinque impianti di terra, non collegati tra loro, fatti
bene, per farla breve fai  pure il tuo impianto auronomo ma collegaci tutti
gli altri condomini. Mettici un bel toro sulle linee dei vicini, altrimenti
le loro fughe di corrente ricadranno su di te!!!

 Posso decidere di mettere una picchetto per conto mio e lasciarli perdere?
Purché sia collegato ai restanti impianti di terra dello stesso condominio.
Saluti. Mauro Bottizzo.


Scusa ma c'è un errore. Il tuo risultato, che deriva dalla famosa formula R*I<=50 V,
è ottenuto utilizzando il valore nominale dell'interruttore, invece nella formula si
deve utilizzare il valore della corrente che ne provoca il funzionamento automatico
in 5 s. Leggendo una curva di un interruttore magnetotermico da 16 A curva a C tale
valore è pari a circa 6 volte la corrente nominale, cioè 96 A. Con la formula sopra
indicata risulta che la resistenza di terra deve essere uguale o inferiore a 0,52
Ohm, valore un po difficile da ottenere in un stabile civile, e comunque troppo
oneroso ed inutile. Questo è il motivo per cui nei sistemi TT si utilizza quasi
esclusivamente la protezione differenziale.
Ciao
Ambro

 esclusivamente la protezione differenziale.
Inoltre senza differenziale sarebbe impossibile la installazione di prese a
spina nei bagni doccia in zona 3, corpi illuminanti in classe I in zona 2,
ecc ecc.
Saluti
Pierluigi Ferri




Si lo so....ma la terra come la intendono loro è una puntazza da 60 cm
piantata nel cemento!:-))

Il mio problema è come obbligare loro a mettersi il differenziale!
E poi mi sono dimenticato una cosa.....sono a 10 metri dalla cabina Mt/Bt
dell'Enel (che è al piano terra dello stabile)

 
Questo è valido per gli interruttori differenziali, per i dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti vale 5 s. art. 413.1.4.2 CEI 64/8
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:3B248CE9...@tin.it...

probabilmente sbagliavo, controllerò! :-)
ricordo cmq il tempo max per i diff. (1 sec.) nei TT

 ha scritto nel messaggio
news:3B222E68...@tin.it...

Una reminiscenza scolastica;
Le curve di intervento, per i coordinamenti, non vanno considerate "a
freddo"?
quindi un MGT con caratteristica C (Im 6/10 In) interverrà a 10 volte In.
O sbaglio (è u coordinamento che ormai non si fa più neanche nei sistemi
TN.... se non in casi particolarissimi...)
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 --
Quello è l'intervento magnetico dell'interruttore, ed il tempo di
intervento a quei valori è pari a qualche frazione di secondo. In
effetti, normalmente, si utilizza questo valore, che è immediato e più
cautelativo, ma è necessario sovradimensionare (anche se non di molto)
gli impianti. Utilizzando il valore di 5 s indicato nella Norma si cade
nella parte della curva termica, ma per forza di cose il valore deve
essere ricavato dal diagramma fornito dal costruttore dell'interruttore,
ma questo permette di utilizzare valori minori per la corrente di
intervento.
Questo metodo di coordinamento è praticamente inutilizzabile nei sistemi
TT, ma nei sistemi TN credo sia ancora molto utilizzato se non si
vogliono usare esclusivamente protezioni differenziali sin dal
trasformatore, ma è mio parere che non sia la soluzione
tecnica/economica migliore.
---
Ambro