Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Residenza per anziani

Salve a tutti,
una residenza per anziani ove non si utilizzano alcun tipo di 
apparecchiatura
elettromedicale, è da considerare come struttura sanitaria o è più 
assimilabile ad una struttra alberghiera?
Cosa definisce la linea di confine?
L'unica cosa che mi porta a considerarla come struttura è il fatto che 
alcuni ospiti della struttura sono
anziani disabili con capacità motoria non totalmente autosufficiente.
Cosa ne pensate a riguardo? 

Cosa ne pensate a riguardo? 
1 - La classificazione dei locali non č un tuo problema ma del
committente. 
2 - Mi sembra di capire che nel tuo caso non ci siano locali ad uso
medico
Ciao, Goofy

"MAX" <xxxpas...@virgilio.itxxx> ha scritto nel messaggio
news:ZNUZd.1068759$35.39...@news4.tin.it...

La Norma non qualifica le strutture ma i locali. Il locale ad uso medico
"locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti". Paziente "persona o animale
sottoposta ad esame o trattamento medico". In una residenza per anziani non
si rientra in nessuno dei due casi. Potrebbe esserci un locale, tipo
infermeria, da considerare ad uso medico.
Se è una residenza non è neanche una struttura alberghiera. Potrebbe essere
considerata come ambiente a maggior rischio in caso di incendio. Dipende dal
numero di posti, o più semplicemente se è sottoposta o meno al certificato
di prevenzione incendi.
Saluti
Tullio Petroccione

 considerata come ambiente a maggior rischio in caso di incendio.
Sono tutte a maggior rischio d'incendio (all. IX del DM 10/03/98) il n° di 
posti (>25) determina solo se sottoposta a CPI.
NINO 

 ha scritto nel messaggio
news:zEWZd.1069572$35.39...@news4.tin.it...



Maggior rischio in caso di incendio riguarda l'impianto elettrico, maggior
rischio di incendio è altra cosa.
Saluti
Tullio Petroccione

Vediamo di essere un pò più precisi:
1) Innanzi tutto la struttura è esistente, documentazione di progetto 
invece...quasi inesistente. Il C.P.I. (ottenuto per attività 84, leggi 
alberghi) rilasciato nel 1997 non è stato rinnovato; la denuncia 
dell'impianto di terra eseguita con il vecchio modello B è stata spedita nel 
1997, ma le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 non sono mai state 
eseguite..........voglio dire, dopo tutte queste inadempienze pensiamo 
davvero di chiedere al responsabile della struttura di classificarmi 
l'attività? O capitano tutti a me o quando diciamo che la classificazione 
spetta al committente ci stiamo prendendo in giro (anche se sono d'accordo 
che dovrebbe essere coì)!!!
2) Nella struttura non sono presenti apparecchiature elettromedicali, 
l'unico dubbio che avevo era che alcuni ospiti della residenza non fossero 
del tutto autosufficienti! Visto che anche il CPI è stato rilasciato per 
attività turistico-alberghiera con numero di posti letto maggiore di 25, non 
ci dovrebbero essere più dubbi e possiamo affermare con certezza che 
l'attività è assimilabile ad un albergo.
Saluti


Concordo.
Saluti
Tullio Petroccione

 l'attività è assimilabile ad un albergo.
Ti ricordo che per queste strutture ora vige il DM 18/09/2002. Inoltre sono 
interessati anche dall'applicazione della circolare 4 del 1/03/2002.
Bye
Norbert