Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: guasti ad apparecchiature elettroniche

Un saluto a tutto il NG, vorrei sapere le soluzioni possibili per ovviare ad
un problema che mi si è presentato in un ufficio di (MI). Detto ufficio è
situato in uno stabile civile ed in cantina c'è una cabina di trasformazione
dell'ente distributore di energia. Al piano seminterrato c'è un mio cliente
che è anche proprietario di buona parte dello stabile. Al secondo piano, il
mio cliente (proprietario) ha affittato i locali ad uno un dott.
commmercialista il quale, dopo aver subito danni al centralino telefonico ed
al condizionatore, si è rivolto al proprietario chiedendogli la
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; il proprietario si è
rivolto a me chiedendomi cosa deve fare, io gli ho detto che per quanto
riguarda la DDC, essendo l'impianto a norma ma realizzato prima del 1190
sarebbe stato sufficiente un atto notorio da lui sottoscritto nel quale
dichiara che l'impianto è antecedente la data di entrata in vigore della
L.46/90.
Mentre per i guasti alle varie apparecchiature elettroniche deve provvedere
l'inquilino ad installare delle protezioni.
Domanda: la cabina di trasformazione che c'è nello stabile può essere fonte
di origine di tali guasti? Se si come è possibile ovviare a questo
inconveniente? L'ente distributore di energia può essere ritenuto
responsabile di tali guasti?
p.s. nell'ufficio del mio cliente al piano seminterrato sono stati
installati degli stabilizzatori (penso per risolvere il problema).
Cordiali saluti,       Giuseppe Russi

...

La cabina di trasformazione situata nello stabile incide. I
trasformatori infatti danno in uscita una tensione maggiore di quella
normalmente utilizzata, perchè sono costruiti in modo tale da ovviare
le cadute di tensione dovute a lunghe tratte di cavo.
Ad es. non si hanno in uscita dai trafo 380V  ma 400V. Se la cabina è
situata vicino agli utilizzatori, non vi è caduta di tensione
rilevante ed il valore della tensione stellata anzichè essere di
220 -:- 230V è superiore.
Non saprei indicarti cosa installare per proteggere le
apparecchiature. Io sò che le apparecchiature anche elettroniche di
recente fabbricazione hanno una tolleranza che oscilla dai 220V ai
260V ( proprio per questi motivi ).
Comunque in questo caso all' ente di fornitura dell' energia, ( per
quanto ne sappia ) non si può imputare alcuna responsabilità e deve
essere l' utente ad installare gli opportuni accorgimenti a tutela dei
propri impianti ed apparecchiature.
Saluti
Bruno Aprile.



Gli enti erogatori di energia elettrica europei hanno collaborato alla
redazione di alcune norme di qualita' riguardanti le loro forniture.
So per certo che l'ENEL fa parte di tali enti, non so se le altre societa'
fornitrici siano sottoposte alla stessa disciplina.
Le norme citate riguardano le garanzie che l'ente erogatore deve dare in
merito a:
Valore nominale della Tensione
Valore nominale della Frequenza
Numero e Frequenza dei disturbi di rete (buchi, spikes, flicker e cosi' via)
Va da se' che le tolleranze ammesse sono abbastanza larghe e che esistono
marcate differenze tra impianti recenti in zone di nuova urbanizzazione ed i
vecchi impianti cittadini serviti da cabine spesso obsolete.
Se si ha motivo di ritenere che la propria fornitura sia scadente, si deve
comunicarlo per raccomandata all'ente erogatore il quale ha l'obbligo di
effettuare le opportune verifiche ed apportare le eventuali modifiche ai
suoi impianti.
Nelle more del procedimento, l'utente dovrebbe provvedere a proteggere le
sue apparecchiature delicate per mezzo di UPS od altri interventi
consigliati da un tecnico competente.
A mio parere, qualora risultasse che la fornitura di energia non ha le
caratteristiche contrattuali, l'utente ha diritto di rivalsa sull'ente
erogatore per le spese sostenute.
Saluti a tutti,
Ing. Roberto FURLAN

consigliati da un tecnico competente.
Gli UPS garantiscono la continuitą della tensione ma hanno una capacitą di
condizionamento di rete piuttosto scarsa, secondo me.
saluti
sim

Francesco


In questi casi è necessario stabilire la causa del guasto richiedendo
il parere del costruttore delle apparecchiature e successivamente
prendere i debiti provvedimenti.
Attualmente la fornitura di energia elettrica viene effettuata alle
seguenti condizioni :
+ 10 %
-    6 %
Pertanto le tensioni massime che si possono registrare sono :
Monofase  =  242 V	(prossimamente  253 V)
Trifase       =  418 V         (prossimamente  440 V)
Per chiedere i danni all'Ente Erogatore si deve dimostrare il
superamento dei valori contrattuali.
E' necessario inserire un apparecchio registratore che dovrà risultare
ovviamente opportunamente tarato, in quanto il suddetto Ente Erogatore
provvederà successivamente in proprio ad effetuare i debiti controlli.
Se non si dispone di strumento registratore non rimane altro che
effettuare una serie di misure durante l'arco di una giornata comprese
le ore serali e notturne se i carichi rimangono inseriti
permanentemente.
Ovviamente sempre con stumento affidabile, e in caso di superamento
dei valori contrattuali chiedere la verifica da parte dell'Ente
Erogatore.
Se i carichi sono di natura resistiva, induttiva o capacitiva,
all'aumentare della tensione corrisponde un aumento della corrente.
In questo caso è necessario prevedere all'ingresso delle
apparecchiature relè di sovraccarico opportunamente tarati in modo
tale da non superare i valori di corrente dichiarati dal costruttore.
Se i carichi sono composti da motori ad un aumento della tensione
corrisponde una diminuizione della corrente ragion per cui non è
necessario prendere provvedimenti. 
Si deve presumere che se anche la tensione dovesse superare la
tensione massima anche di una ventina di volt, non si possa
pregiudicare la tensione di isolamento delle apparecchiature.
E quindi è difficile imputare il guasto al superamento della tensione
massima.
Diverso è il problema in caso di apparecchiature elettroniche.
In questo caso è necessario verificare sui manuali di funzionamento od
accertarsi presso il costruttore circa i valori della tensione massima
di funzionamento e la tensione massima ad impulso (sovratensione)
ammissibile e la durata massima dell'evento.
Una possibilità non remota di guasto è la presenza di sovratensioni
provenienti dalla rete spesso distruttive per le apparecchiature
elettroniche.
In caso di temporale con scariche atmosferiche i guasti ad
apparecchiature elettroniche sono all'ordine del giorno.
In questo caso è necessario predisporre opportune reti di protezione
composte da limitatori di tensione e da induttanze di
disaccoppiamento.
Si fa ricorso a stabilizzatori di tensione quando le variazioni
contrattuali dell'Ente Erogatore non permette un regolare
funzionamento delle apparecchiature o dei processi di produzione.
Invece si fa ricorso agli UPS quando è necessario disporre di energia
senza soluzione di continuità, per via della presenza di buchi di
tensione o di microinterruzzioni della rete di alimentazione.
Saluti art.

 Francesco
UPS per uso professionale, prodotti da ditte come IREM o SIEL, sono dotati
di trasformatore di isolamento tra primario e secondario; inoltre, la
tensione al secondario e' permanentemente generata da un gruppo
batteria-inverter separato galvanicamente dal circuito primario.
Generalmente il circuito primario di detti USP e' sufficientemente "robusto"
per sopportare i disturbi elettrici che possono presentarsi, attenzione ad
eseguire correttamente i collegamenti del Neutro e del PE in funzione del
tipo di impianto alimentato dall'UPS.
Saluti,
Ing. Roberto FURLAN