Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normative sul fotovoltaico

Sto preparando la tesi per il diploma sull'argomento del fotovoltaico,
precisamente un pannello fotovoltaico montato su un inseguitore solare e
magari comandato da un PLC Siemens S5. Qualcuno puo darmi una mano anche
solo per conoscere le normativi in riguardo?
Grazie, ciao

 ha scritto nel messaggio
news:405a0cc0$1...@news.telnetwork.it...

Anche io sarei interessato all'argomento, magari se qualcuno mi sa dare
anche qualche dritta a proposito dell'inseguitore solare ben venga!
Grazie! Ciao!

 ha scritto nel messaggio
news:405a0cc0$1...@news.telnetwork.it...

Devi realizzare anche il dispositivo?
Per quanto riguarda le norme puoi cominciare dando un'occhiata alla UNI
10349
Ciao
Giorgio
www.thermosolar.it

 Non devo realizzare il dispositivo ma descrivere la componentistica del
tutto, per spiegarne il funzionamento. La tesi tratterebbe una descrizione
generale del fotovoltaico con le varie normative per poi entrare nello
specifico con un progettino su come comandare questo pannello con
inseguitore solare

 inseguitore solare
Qualche anno fa avevo fatto uno studio per costruire un sistema basato
sullo stesso principio, ma per un lampione stradale dotato di inseguitore.
Ho ancora gli schemi elettronici del sistema che però, non era gestito da
un PLC. Ti posso fornire le informazioni relative al principio di
funzionamento
e la componentistica necessaria anche se devo dire che, in termini di
rendimento, l'energia accumulata veniva in parte dispersa
verso il motore montato sul telaio dei pannelli. In sintesi, la maggiore
esposizione solare dei pannelli, per effetto del sistema di inseguimento,
veniva cmq. utilizzata, insieme al carico, dal motore.
Credo che a te interessa solo uno schema tipo a scopi di ricerca e basta
senza
entrare in merito alla convenienza economica del sistema.
Sicuramente il punto di partenza per qualsiasi progetto di sistemi
di alimentazione con fotovoltaici, si identifica con questi elementi di
dimensionamento:
-L'energia raccolta dai moduli (considera che per  moduli in tecnologia
monocristallino
si ottengono rendimenti intorno al 12-15% - per moduli in tec.
policristallino, non oltre il
10% e per sistemi basati su pannelli in tec. amorfo, il rendimento non va
oltre il 7-8%)
-La radiazione solare del posto e i dati climatici  (NORMA UNI 10349)
-L'orbita solare
-La configurazione dei pannelli
-L'effetto della temperatura di esercizio dei pannelli (La tensione ai capi
del pannello
 varia in funzione alla temp. del pannello stesso infatti in uscita, si avrà
una tensione di
circa -100mV/°C  considerando la tensione di riferimento (dati costruttore,
supponiamo 17,8V)
a 25°C
-Le utenze e relativo bilancio energetico
-La configurazione dell'impianto se cc/cc - cc/ca   quindi la presenza del
convertitore
statico, l'inverter ed eventuali batterie di accumulo che dovranno essere
con elementi
cilindrici anche se costano di più. Ti consiglio di scegliere un tipo di
inverter con circuito
di protezione MPPT (maximum Power Point Tracker) che ha la funzionedi
tagliare la
potenza in uscita con un certo range di tensione [150-400v]. La sommatoria
delle tensioni
in uscita non deve superare questo range per non arrostire l'inverter.
- Se l'energia prodotta deve essere imessa in rete ENEL, allora consulta
anche la
Norma DK 5950 che richiede anche l'inserimento    di un'interfaccia per
l'accoppiamento
alla rete. (sincronizzazione delle due sinusoidali) e stabilisce la massima
potenza ammessa
per ogni sistema di produzione: 5Kw per sistemi monofasi e 20Kw per sistemi
trifasi
(squilibrio del carico tra le fasi non superiore a 5kw)
Presumo che dovendo redigere un progetto utilizzando un PLC per la gestione,
utilizzerai
un motore Brushless-riduttore giri con il relativo driver di potenza e
ENCODER. Sicuramente
Siemens in questo campo è leader e mette a disposizione una miriade di
componenti e
trasduttori vari per rendere il sistema preciso e affidabile, ma diventa
costoso e complesso
farlo per la quantità di energia in gioco.
La fase di collaudo e le prove di accettazione nella verifica di congruenza
prevede:
-esame a vista del corretto montaggio delle strutture
-verifica cablaggi e la marcatura dei cavi
-verifica e misura della continuità elettrica e della corretta esecuzione
delle connessioni tra i moduli.
-Collegamenti di messa a terra di tutte le masse metalliche e di eventuali
scaricatori (ti consiglio
di inserire degli scaricatori della  DEHN - leader mondiale per la
protezione contro le scariche
atmosferiche e sovratensioni per gli impianti fotovoltaici e nel caso di un
array di moduli
fotovoltaici, l'impiego di aste di captazione disposte secondo il metodo
della sfera rotolante.
-le misure d'isolamento
-misura della potenza immessa in rete con apposito wattometro a pinza,
tensioni ed analisi armonica
lato AC.
Spero di averti dato qualche spunto per fare un buon lavoro e se ti occorre
uno schema di inseguitore,
fammi sapere.
Tony

Ti ringrazio enormemente per i dati e le informazioni che mi hai fornito,
con questo schema di lavoro posso sviluppare meglio la mia riicerca e
accetto volentieri quello schema dell'inseguitore di cui parlavi perchè
sembra impossibile trovarne qualcuno in giro. Se potessi avere lo schema
meccanico ed elettrico di tutto il sistema potrei capirne di + io e farlo
comprendere anche agli esaminatori, nell'esposizione.
Grazie ancora per il grande aiuto
Federico

Se ti interessa potrei svilupparti la parte software! :o)
A patto che a tesi finita, mi mandi una copia!!! :o)
Ciao.
Antonio
ocidegiaz ha scritto:


 ha scritto nel messaggio
news:CyU8c.90679$Kc3.2...@twister2.libero.it...
