Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misura resistenza di terra

Salve !
Devo misurare la resistenza di terra (Rt) di un dispersore a picchetto di
lunghezza di 2 metri
in un sistema TT. Vorrei utilizzare il metodo voltamperometrico con un
dispersore ausiliario distante
circa 10 metri e inserendo una sonda di tensione (altro picchetto) a circa
metà (5 metri).
Applicando poi una tensione alternata tramite un trasformatore di
isolamento,  misurando la corrente dal dispersore in prova a quello
ausiliario (I) e la tensione tra il dispersore in prova e la sonda (Vt),
tramite la formula Rt = Vt/I dovrei trovare il valore della res.di terra.
Primo quesito :   su un manuale si sostiene che la distanza tra il
dispersore in prova e quello ausiliario deve essere almeno 5 volte la
lunghezza del picchetto (nel mio caso 10 metri); su un'altro manuale si
sostiene che la distanza non deve essere inferiore ai 20 metri; qualè la
distanza ottimale ?
Secondo quesito: quale valore ottimale di tensione devo applicare tra il
dispersore in prova e quello
ausiliario per effettuare una misura affidabile ?
Terzo quesito: il metodo si può ritenere il migliore in assoluto per la
misura della resistenza di terra ?
P.S.:  è tollerato l'utilizzo come dispersori di terra serbatoi metallici
interrati non piu' utilizzati
e riempiti di terra ?
  Grazie a tutti
    Galli Maurizio

 e riempiti di terra ?
Se le caratteristiche del dispersore soddisfa quelle richieste dalla norma
CEI 64-8 o 11-1 non vedo problemi.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

1°: 5 volte è il valore che riportano i testi più affidabili (Carrescia -
sicurezza elettrica). Ma è un valore indicativo. Infatti la distanza esatta
è all'infinito. A 5 volte siamo a un valore molto vicino di quello
all'infinito. Se il terreno ha bassa resistività (argilla ad es.) 5 volte va
molto bene.
 
3°: Il miglior metodo è quello volt-amperometrico. Le misure devono essere
fatte per singolo dispersore e poi utilizzare la formula per il parallelo.
Carmelo Russo ing.russo@@
videobank.it
 (togliere una@)
--
Posted from 
videobank.it
 [212.210.251.13] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Carmelo Russo ing.russo@@
videobank.it
 (togliere una@)
Non ritengo corretto (ma non solamente il sottoscritto) il procedimento
indicato, perchè non è assolutamente vero che il risultato sia pari al valore
della resistenza del dispersore completo. I dispersori si interferiscono tra di
loro e quindi il valore della resistenza di terra del singolo elemento aumenta.
---
Ambro





L'assoluto è solo divino. Se i dispersori sono 
posizionati a regola d'arte (<5 volte la profondità d'infissione) non si 
interferiscono e possono essere considerati in parallelo. 




5!!!!!



 loro e quindi il valore della resistenza di terra del singolo elemento
aumenta.
Mio nonno misurava ogni singolo picchetto......., per fortuna anche l'USL e
l'ISPESL hanno smesso tale pratica, molto diffusa anni fà. Cmq se uno ha
tempo da perdere.....:-)





I nonni ci hanno insegnato tanto! Comunque voglio 
precisare un attimino:


1) Il metodo indicato da voi (misura della 
resistenza d'anello) non fornisce il valore della resistenza di terra Rt ma 
di Rg=Rt+Rn. Solo se Rt è elevata rispetto a Rn si può approssimare 
Rt=Rg.


2) Confondere Rt con Rg in ogni caso, è vero, ci 
pone in condizione di maggiore sicurezza. 


3) Infine, se uno non possiede il misuratore di 
anello di guasto deve arrangiarsi.


E se usa il terrohmetro potrebbe fare un grosso 
errore qualora misurasse la resistenza globale dei picchetti. Infatti l'insieme 
dei dispersori si comporta come un unico picchetto. Per evitare l'interferenza 
dei potenziali delle sonde bisognerebbe rispettare la regola del 5xLc. Dove Lc 
non è la lunghezza del singolo picchetto, ma potrebbe essere la diagonale del 
rettandolo (se la maglia è rettangolare). Questo a volte significa posizionare 
la sonde a centinaia di metri.