Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziale quadripolare su linea trifase

Buona sera a tutti,
dovendo aggiungere un interruttore differenziale puro  ad un impianto 
trifase  dotato di magnetotermico( in punti diversi, quindi niente blocco 
vigi) e vista la difficoltà di reperimento dei differenziali puri tripolari, 
mi è stato consigliato dal fornitore un differenziale quadripolare.
Per ovviare al problema dello scatto del tastino di test mi hanno 
consigliato una resistenza adeguata sulle fasi(come risulta anche sui 
cataloghi) oppure di uscire a valle dell'interruttore con una fase, 
ribaltarla sul morsetto del neutro a monte  ed uscire a valle del  morsetto 
del neutro completando la terna trifase.
Il mio dubbio è questo: è una operazione lecita o discutibile dai solerti 
responsabili della sicurezza? 

Buona sera,
chiedo scusa a tutti, ma ho verificato dopo aver finalmente indossato gli 
occhiali che il microscopico disegno sul bordo  dei differenziali moeller 
mostra il ponticello del tasto di test su due fasi ( a differenza di altri 
modelli più rinomati), per cui il tasto funziona anche in assenza di neutro.
hurrà 

 ha scritto nel messaggio 
news:GKnle.946897$b5.41...@news3.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:42977eae$0$17084$5fc...@news.tiscali.it...


 di far circolare una corrente.
??? Non capisco, quali norme e quale corrente ...
Ciao.
lucky

Silustro ha scritto:

Scusate l'ignoranza , ma se il circuito di test é preso fra una fase e 
il neutro , non è che mettendo fase - fase dopo qualche "tastata " di 
prova la bobina si brucia ?
Fabio

 i punti di vista,
??? Se fai passare due volte la stessa fase nel differenziale, questo
ti scatta di sicuro appena attacchi un carico che assorbe su quella
fase una I > Idn !!!
---
minchia che svista...
hai perfettamente ragione. A volte si dicono le cose senza approfondire il 
ragionamento. Evidentemente facevo riferimento alla sola protezione 
termica... chissà perchè..
chiedo pubblicamente scusa :-)
---
Nel caso specifico (interruttore tetrapolare per distribuzione trifase
senza neutro) agli effetti del funzionamento normale il neutro si
potrebbe lasciare inutilizzato; ma così potrebbe non funzionare il
tastino di prova, che solitamente collega la resistenza di prova tra i
due poli esterni dell'interruttore.
IMHO per farlo funzionare senza interferire con il funzionamento
normale si può:
1) usare il quarto polo, di solito usato per il neutro, come polo per
una fase, lasciando quindi non collegato sia in entrata che in uscita
ad esempio il terzo polo, ma è una soluzione che può non piacere;
2) fare un ponticello lato ingresso tra il terzo polo, usato per la
terza fase e il quarto polo che rimane per il resto inutilizzato,
lasciandolo quindi scollegato lato uscita.
---
secondo me la seconda che hai detto!!
---
ciao
val

 ha scritto nel messaggio 
news:429b8420$0$15914$5fc...@news.tiscali.it...










finalmente è partita la posta 

 finalmente č partita la posta 
E si, 
tin.it
 sta facendo multipostare parecchi utenti in questo periodo.
D'altro canto vedo che il tuo quoting ha una bella c.d.t. ;-)
zmigol 
-- 
http://www.nimer.it/nimer.asp?ar=320
 
http://tinyurl.com/bhgaq