Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: corrente di corto minima

va bene ragazzi ora mi sono informato diversamente
all'ora tenete presente che io sono un semplice elettricista e non un
progettista quindi scusate l' imperfezioni ma il concetto mi sembra di aver
capito è questo:
il guasto per corto dovresti eliminarlo in un tempo molto piccolo  anche per
buon senso
la parte di interruttore che interviene velocemente è quella magnetica
quindi se come esempio prendiamo un C20 tanto per fare dei numeri bene
questo interruttore avrà una magnetica che va da un minimo di 5 volte ad un
massimo di 10 voltela corrente nominale  dove 5 indica il valore di inizio
intervento per magnetica e 10 il valore di sicuro intervento per magnetica
del interruttore, quindi visto che devo essere sicuro che l'intervento del
interruttore avvenga devo prendere in esame il valore 10 volte la corrente
nominale e perciò
il mio C20 scatterà SICURAMENTE per magnetica a 200A bene detto questo
pensiamo al cavo che avrà un valore di corrente minima di corto circuito
ovvero quel valore che indica mediante i calcoli quanta corrente sopporta il
cavo per un tempo breve (tabelle 64-8 intervento magnetico) bene se il cavo
sopporta più di 200A come valore minimo di corto circuito, il cavo è
protetto altrimenti il cavo non sarà protetto per magnetica ma solo per
termica E QUINDI NON E' PROTETTO CORRETTAMENTE
ora sarei grato di sentire i vostri pareri




Roberto ha scritto:



capito è questo:
il guasto per corto dovresti eliminarlo in un tempo molto piccolo  anche per
buon senso
la parte di interruttore che interviene velocemente è quella magnetica
quindi se come esempio prendiamo un C20 tanto per fare dei numeri bene
questo interruttore avrà una magnetica che va da un minimo di 5 volte ad un
massimo di 10 voltela corrente nominale  dove 5 indica il valore di inizio
intervento per magnetica e 10 il valore di sicuro intervento per magnetica
del interruttore, quindi visto che devo essere sicuro che l'intervento del
interruttore avvenga devo prendere in esame il valore 10 volte la corrente
nominale e perciò
il mio C20 scatterà SICURAMENTE per magnetica a 200A bene detto questo
pensiamo al cavo che avrà un valore di corrente minima di corto circuito
ovvero quel valore che indica mediante i calcoli quanta corrente sopporta il
cavo per un tempo breve (tabelle 64-8 intervento magnetico) bene se il cavo
sopporta più di 200A come valore minimo di corto circuito, il cavo è
protetto altrimenti il cavo non sarà protetto per magnetica ma solo per
termica E QUINDI NON E' PROTETTO CORRETTAMENTE
ora sarei grato di sentire i vostri pareri


  




Bisogna che la corrente che il cavo può sopportare per breve tempo
e che dipende dalla sezione del cavo stesso

data da  S= Icc x sqr 5" /143 (questo 143 è K che varia se il cavo è in
PVC o G ) sia al di sopra dell'energia passante caratteristica
dell'interruttore

data da Icc 2   x t".  (per 2 intendo il quadratodi Icc// per sqr
intendo radice quadrata// per t"

intendo 5" per il montante e 0,4" per apparecchi mobili, ma anche 0,1")




Nel tuo caso Icc varia da 5 a 10 In (nominale)  Il magnetico può
NON intervenire se  il corto

alla fine di una linea lunga ,ha una  corrente inferiore a 5 x In.  

In questo caso si cambia l' interruttore magnetico o si accorcia la
linea. 

L'intervento del termico non lo ho considerato.ADF