mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terra sui tubi dell'acqua

Volevo sapere se è stata emessa una legge che proibisce la messa a terra dei
tubi dell'acqua per evitare che un' eventuale scarica possa bucare uno di
essi sul punto di contatto con la fascetta di terra, premesso che l'impianto
di messa a terra è esistente e funzionale, quindi la terra sul tubo dovrebbe
servire per eliminare qualche eventuale scarica proveniente da qualsiasi
fonte elettrica tipo elettrodomentici, caldaie e altro.
Lo chiedo perchè mi è stato detto e per me è una cosa assurda.
Sareste così gentili di togliermi questa curiosità ???

 ha scritto nel messaggio
news:862lte$q8$1...@lacerta.tiscalinet.it...

E' tutto da vedere su cosa volevano effettivamente dirti.
1) tutta la regolamentazione sull'esecuzione degli impianti e' trattata da
norme. le Leggi se ne occupano raramente.
2) esistono prescrizioni affiche' anche i tubi dell'h2o siano collegati a
"terra".
3) esistono prescrizioni che, se non si prendono i dovuti rimedi, vietano
d'usare le tubazioni come dispersori.
Se ho ben capito il tuo dubbio, spero daver altrettanto soddisfatto la tua
curiosità.
Mauro.


risposta:
al contrario è obbligatorio collegare a terra le tubazioni dell'acqua
dell'acqua all'ingresso dell'edificio con un coll. equip. suppl. al nodo di
terra ( oltre ai collegamenti per il bagno ecc.  )
ing vitali

... scusa Vitali la precisazione:
all'ingresso dell'edificio è necesario collegare a terra le tubazione
idriche entranti ( così come quelle del gas etc,) e questo costituisce
il collegamento equipotenziale principale.
Nei locali con bagni e docce deve essere realizzato un altro nodo
equipotenziale che si chiama collegamento equipotenziale supplementare.
Lo scopo è quello di rendere equipotenziali le tubazioni metalliche e le
masse delle apparecchiature che sono (dovrebbero) collegate a terra con
il conduttore di protezione.
--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 Sareste così gentili di togliermi questa curiosità ???
Le tubazione dell' acqua vanno collegate all' impianto di terra ( che
costituirebbe un collegamento equipotenziale ).
Non possono venire invece impiegate come dispersore ( come ha già
commentato qualcuno ) in quanto provocherebbero danni alle tubazioni della
Società che fornisce l' acqua. Per rimediare a questo quasi tutte le
Società che forniscono l' acqua, hanno interposto fra il collettore
stradale o principale e la derivazione all' utenza privata, dei manicotti
in materiale plastico o comunque isolante.
Il che vanifica l' uso della rete idrica come dispersore, come era invece
un tempo consentito.
Saluti.
Bruno Aprile

 Bruno Aprile
Bentornato tra noi,   :-)))
Ciao
Giuliano


risposta:
ha perfettamente regione
ing.vitali
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Modulo emergenza

Salve a tutti, ho acquistato un modulo di emergenza SAIET. E' la prima volta
che utilizzo questo tipo di apparecchiatura e vorrei sapere : non otterrei
il medesimo risultato applicando un relè e facendo l'apposito circuito di
autoritenuta? mi pare di capire che l'utilità del m,odulo di emergenza sia
che è necessario premere RESET ogni volta che si fa intervenire il pulsante
di emergenza.
GRAZIE a chi vorrà chiarire questo mio dubbio
Saluti
Francesco CECCARONI

 di emergenza.
Da quanto ho capito ti riferisci ai dispositivi di sicurezza previsti per
soddisfare i requisiti di categoria dei sistema di sicurezza previsti dalla
norma EN 954-1 e di conseguenza ti riferisci agli equipaggiamenti elettrici
delle macchine (CEI EN 60204-1). In base alla EN 954-1, se dall'analisi dei
rischi per quella determinata funzione, il tuo macchinario non ha bisogno di
una categoria >= 2, ovvero B o 1, è sufficiente utilizzare il sistema da te
proposto avendo cura di utilizzare un comando ad apertura positiva (CEI EN
60947-5-1). Ovviamente questa scelta la dovrebbe fare chi ha fatto la
valutazione dei rischi sulla macchina, ovvero il costruttore.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Grazie
Francesco

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Piattaforma software

Ciao io lo usavo qualche tempo fà con MiniCad 2.0 o 5.0
comunque ti conviene impare ad usare il Cad ti consiglio
AutoCad LT che è molto meno pesante dell'altro.
per le librerie esistono degli applicativi.
spero di esserti stato di aiuto
Ciao


LT sta per Lite ?
Ho provato un programmino per elettronica (Acc..) veramente carino,
molto semplice ed intuitivo...unico problema e' che essendo per
elettronica, per il circuito utilizza solo una fase e tutto il resto e'
per sottointeso a terra...il programma e' CircuitMaker...se ti capita
provalo...ti permette di testare il circuito, non ha molti strumenti di
disegno ma quelli che ha sono gli essenziali. Cercavo un programma
simile se esiste..d'accordo che con il CAD fai di tutto..ma proprio per
questo e' pesante..non pratico...
L'ho cercato per molto tempo...ma sembra che non esiste come io lo
cerco...
provo a cercare il CAD che hai consigliato...grazie per l'aiuto e
scusate se l'argomento e' O.T. 
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Auguri

Auguri di Buone feste e un buon 2004 con tanto lavoro, ben pagato e ben
riconosciuto.
saluti a tutti
--
Giuliano  Beduglio

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto Elettrico Prefabbricato

In questo sito 
www.rhitaly.com
 si parla di un impianto elettrico
prefabbricato brevettato. Vorrei un vs. parere. Un impianto fatto cosi
è a norma ? Il 46/90 chi lo rilascai ?

 è a norma ? Il 46/90 chi lo rilascai ?
La conformità la rilascia chi lo posa, se sono a norma i componenti ed è 
fatta a norma la posa l'impianto è a norma.
detto questo mi pare il classico prodotto da ditta A.C.M.E. (quella che 
vende i vari ammennicoli a Vil coyote per catturare bip-bip).
Credo avrà un successo commerciale pari a zero.

 è a norma ? Il 46/90 chi lo rilascai ?
Rispetto ad un impianto tradizionale non cambia nulla, solo che viene
precablato e poi installato in opera. In ogni caso chi installa in
opera rilascierà la dichiarazione di conformità e sarà responsabile
del materiale utilizzato.
Dal punto di vista tecnico/pratico non la ritengo una grande
invenzione, come non credo che sia competitivo economicamente.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cancelli elettrici (agli installatori)

 sandro
Giuliano scrive:
va bene parlare di caratteristiche tecniche, problematiche e
soluzioni per le varie marche. Ma di solito è buona regola
fare meno pubblicità possibile sul NG. Ovviamente parlo di
NG seri.
Anche perchè sono sicuro che se esistono 50 marche di
automazion i cancelli, sitroveranno almeno 50 installatori
con 50 pareri diversi.!!! :-)))
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************



La marca più affidabile che conosco è la CAME infatti mio padre
(installatore) la utilizza da molti anni e non ha mai riscontrato grossi
problemi, inoltre è affidabile in quanto sempre disposti ad eseguire
verifiche sul luogo in caso di problematiche.
sandro ha scritto:


Ciao, Giuliano
faccio una piccola premessa: sono un perito elettrotecnico iscritto
all'albo.
ho sempre ritenuto indispensabile un colloquio tra progettista e
installatore in modo da realizzare uno scambio in entrambe le
direzioni di ogni informazione.
per noi progettisti le informazioni fornite da quelli che sono sul
campo possono essere molto importanti; sta sicuro che un costruttore
difficilmente ti manderà un avviso per dirti che il suo prodotto si è
rivelato inadatto.
qui non si tratta di publicità, ma di uno scambio di pareri; poi
ognuno è libero e dovrebbe avere le capacità di valutare le
informazioni ricevute.
ciao
sandro

 sandro


...


A me ad esempio la CAME non la voglio neanche sentir nominare ...
perchč?
ciao
sandro

verifiche sul luogo in caso di problematiche.
 tuo padre ha l'esclusiva o ha provato altre marche?
ciao
sandro

...


Non volevo assolutamente fare della pubblicità gratis, ho solo dato una
risposta e mi sono basato sull'eseperienza di mio padre (35 anni) di
installatore.
sandro ha scritto:


installatore.
come già risposto a giuliano, qui non si tratta di fare pubblicità o
meno ma di uno scambio di opinioni tra adetti nel settore, perciò
tutte le informazioni dovrebbero essere bene accette, magari
supportate da dati di fatto
ciao
sandro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Legge 528

Ciao a tutti. Vorrei avere delucidazioni sulla questione dei ponteggi per
quanto riguarda il coordinamento e la progettazione per la sicurezza sui
cantieri. I ponteggi vanno messi a terra o no? Esistono delle dimensioni
minime?
in rete trovo qualche riferimento su tali norme?
Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 in rete trovo qualche riferimento su tali norme?
Qualsiasi persona seria non è in grado di rispondere con precisione in
quanto dipende da vari fattori. In rete puoi trovare anche come si fabbrica
una bomba ma non hai la garanzia che non ti esploda in faccia :-). Scherzi a
parte se vuoi affrontare la questione in maniera seria e definitiva ti
conviene consultare direttamente un progettista esperto.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

iponteggi sono una grossa massa metallica,quindin vanno messi a terra
.Normative sono:547/55,164/56.


 .Normative sono:547/55,164/56.
Lo sapevo che finiva cosi.....Non è detto che siano grandi masse metalliche
e vadano collegate a terra ai sensi del DPR 547/55. Non bisogna fare di ogni
erba un fascio. Le cose devono essere valutate nello specifico; devo
valutare se si tratta di massa estranea (misurare il valore di resistenza
verso terra - vedi CEI 64-8); per "classificarla" grossa massa metallica
devo fare l'analisi rischi da fulminazione (CEI 81-1 e 81-4).
Il DPR 547/55 posso derogarlo se applico la regola dell'arte (L. 186/68) e
quindi il rispetto delle norme CEI (esiste tanta giurisprudenza in merito).
Cordiali saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

quindi il rispetto delle norme CEI (esiste tanta giurisprudenza in merito).
E' comunque molto piů semplice piantare un inutile picchetto e far
contenti tutti che convincere tutte le possibili parti in causa che
hai ragione.
Non credi?
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

 Non credi?
No. ;-).



Concordo con il "No" di Guetta. Inoltre sempre più spesso anche i
verificatori richiedono l'analisi del rischi (CEI 81-4), e quant'altro
come puntualmente indicato dallo stesso Guetta in un post precedente.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: discussione normativa o vera e propria consulenza?

Ciao a tutti,
non posso che ammirare persone come il collega Guetta che con tanta pazienza
si dilungano in spiegazioni anche quando la domanda esce dal dibattito e
diventa vera e propria consulenza gratuita.
Allo stesso tempo però mi domando se non sia il caso di limitare tutto
questo, evitando di far diventare anche questo ng, finora quasi
esclusivamente tecnico, un luogo pieno di richieste d'ogni genere, senza
riconoscere in nessun modo la professionalità di chi invece si prodiga per
essere costantemente informato.
La mia è una testimonianza, se vogliamo, ma si può anche aprire un
dibattito.
__________________________
Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo

 Saluti, Per. Ind. Mauro Bottizzo
Posso essere d'accordo con te, ma ritengo che ci pone domande
anche se si tratta di pura consulenza gratuita, meriti una risposta comunque.
Chi è disponibile a dare risposte molto precise e complete è degno di merito,
qualora mancassero queste risposte, interverrebbero altri magari meno completi.
Io stesso molte volte ho evitato di rispondere perchè era già stato fatto molto
bene.
Per ora il NG non ha più di 8-12 messaggi al giorno di media e se togliamo anche
le domande banali ci riduciamo ancora.
questo è solo la mia opinione, e con l'occasione ringrazio chi è sempre
disponibile e fornire risposte e pareri.
Saluti
Giuliano Beduglio

 le domande banali ci riduciamo ancora.
Sicuramente i post su questo ng sono pochi, ma ci moltissimi ng molto
frequentanti, non per questo anche qui si deve essere sommersi da post.
A mio giudizio questo ng è talmente tecnico che possiamo affermare essere
consultato da professionisti al lavoro, non è un passatempo.
Certo ora ci sono pochi post, ma se si risponde a tutto, arriveranno a
chiedere anche progetti gratuiti, e chi vuole lavorare sarà ancora una volta
senza ng.
Sono miei punti di vista, nulla di più.
Buon lavoro a tutti.
Mauro Bottizzo

 senza ng.
Vero, non bisogna fare progetti gratuiti, ma lo scopo del NG, secondo me,
è anche quello di risilvere i problemi di chi si trova in difficoltà.
io stesso spesso ho evitato di perdere tempo su libri o norme per cercare
la giusta indicazione, ho chiesto al NG e il giorno dopo avevo la soluzione.
Saluti a tutti.
Giuliano Beduglio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda per cervelloni

Ciao a tutti,
Lavoro in un posto dove vi è una rete M.T. ad anello. Mi sapete consigliare
qualche buon testo per studiare le reti ad anello ?
Grazie a tutti
Roberto

 wrote in message
8kqsca$315$1...@nslave1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-8 prese interbloccate

Qualcuno sa dirmi l'Art. della 64-8 in cui è descritta l'obbligatorietà
delle prese interbloccate?
In passato l'ho letto, ma non riesco più a ritrovarlo.
Grazie.
Luca.

 In passato l'ho letto, ma non riesco più a ritrovarlo.
CEI 64-8 art. 537.5.2
ma l'interblocco, è richiesto solo per particolari ambienti.
E non serve a niente se non siamo in presenza di forti correnti di corto
circuito.
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Concordo con Giuliano (è' bello trovare persone competenti), preciso solo
che l'interblocco è obbligatorio esclusivamente in luoghi con pericolo di
esplosione per presenza di polveri (CEI 64-2, luoghi di classe 2), per il
resto è a discrezione del progettista che deve valutare se la corrente di
corto circuito presunta nel punto di installazione supera i 5kA.
In ogni caso si sà che ormai è diventata un moda e quindi si installa
dappertutto, per la gioia dei costruttori.
Mi è capitato di trovarle anche durante la progettazione per un adeguamento
su un edificio storico di rilevanza artistica; tra l'altro erano state anche
installate recentemente (da qualche pazzo).
Bye. Mike.


oltre agli ambienti di classe 2 come già riportato in una risposta, la presa
interbloccata è richiesta nei luoghi di pubblico spettacolo e di
trattenimento per portate superiore a 16 A. (vedi art. 752.55.1 della Norma
CEI 64-8/7)
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Edificio pregevole per arte . . . .

Mi verrà molto probabilmente commissionato un progetto in una chiesa.
Volevo chiedere se qualcuno è informato in merito alla procedura da seguire
nei confronti degli Enti preposti, prima di redigere il progetto ed
eventualmente durante i lavori del nuovo impianto elettrico.
Ringrazio anticipatamente chi saprà darmi utili suggerimenti.
Sergio Consolandi.
sergi...@tin.it

Da esperienze analoghe posso descriverti la procedura da seguire, se può
esserti utile:
1- elaborare il progetto preliminare identificando gli interventi previsti
di adeguamento e che cosa viene interessato dall'intervento: struttura
interna e/o, struttura esterna se sono previste opere murarie, riutilizzo
dell'esistente (in merito vedi per es. guida CEI 64-15), impianto a vista
senza toccare la struttura ecc.
2 - Prendere contatti con la soprintendenza alle belle arti di competenza e
relativo responsabile. Fare insieme un sopralluogo, illustrare l'intervento
consegnando il progetto preliminare integrandolo con eventuali particolari
costruttivi, riscostruzioni fotografiche, depliants di eventuali apparecchi
illuminanti che si intendono utilizzare e quant'altro serve per far capire
che l'intervento non danneggia o penalizza la struttura.
3 - Con l'approvazione del progetto preliminare predisporre l'esecutivo ed
eseguire i lavori.
Ricordarsi che se ci sono varianti con quanto concordato è necessario
comunicarlo alla Soprintendenza, pena la bocciatura al termine dei lavori.
Bye. Mike.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: LPS

Salve!
Scusate la domanda forse banale ma sto redigendo un progetto definitivo per 
un impinato elettrico di un fabbricato uso civile unifamiliare (villetta) 
isolata da altre strutture.
Mi chiedo se nel progetto definitivo devo inserire pure il calcolo del 
rischio e del rischio tollerabile e nel caso il progetto dell'LPS.
Saluti. 

....al fine della richiesta di un PC! 


La valutazione del rischio và sempre fatta così come l'adozione delle
eventuali soluzioni per la protezione.

grazie....
PS e se per ora la ometto (devo consegnare domani mattina) e poi integro???
Sinceramente conosco poco la 81-10 e ho bisogna di un po' di tempo.


Queste sono le prime valutazioni da fare... Comunque se non hai da
considerare il rischio economico e non sei isolato sopra una montagna
dovrebbe essere autoprotetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti Fotovoltaici - Conto Energia 2006

Salve a Tutti, sto progettando alcuni impianti fotovoltaici che possano 
usufruire delle tariffe incentivanti del Conto Energia.In particolare mi 
riferisco ad impianti con potenza < 20kW.
Come è noto, durante la fase di collaudo deve essere possibile rilevare 
alcune variabili di servizio:
temperatura dei moduli (°C)
velocità del vento (m/s)
irraggiamento medio (kW/mq)
Ho anche visto che alcuni impianti vengono realizzati prevedendo la 
possibilità di monitoraggio da remoto o la possibilità di collegare un 
computer agli inverter (o all'inverter qualora ve ne sia solo uno) per 
recuperare i dati storici (andamento della produzione nell'ultimo mese, 
anno, media giornaliera).
In particolare mi domando se questa ultima parte di componentistica, che ha 
un costo notevole (1000? circa) sia effettivamente necessaria.
Domando ai colleghi se e quali sono i sensori che devono essere presenti nei 
quadri CC almeno nella fase di collaudo.
Saluti
Ing.S.G. 

 irraggiamento medio (kW/mq)
Scusami se ti faccio una domanda.... ma a cosa serve il dato della velocità 
del vento? Immagino unicamente per la resistenza allo stesso... giusto? :)
Ciao 

 velocità del vento?
Immagino serva anche per valutare quanto riesca a dissipare il calore del
pannello, il cui rendimento dipende dalla temperatura.
Ciao,
-- 
 Daniele Orlandi                                                        つづく

 Ing.S.G.
Mi sapreste dire quali sono le informazioni (calcoli,ecc.) che vanno
inseriti nella pratica del progetto preliminare da presentare al GRTN? Ci
sono degli esempi (on line) a cui si puň fare riferimento? Grazie
-- 
saluti
GUS

 ha scritto nel messaggio 
news:do2njkr7hxjz$.roa5prjhek2y.dlg@40tude.net...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: mod. B impianti di terra. omessa dichiarazione. sanzioni?

un cliente ha omesso la denuncia degli impianti di terra alla ISPSEL.
a quali sanzione puo' incorrere?
se provvede adesso (6 anni di ritardo) verrà sanzionato?
grazie a chi risponde
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

 ha scritto nel messaggio
news:53qt9s0kli6r6q9ah...@4ax.com...


(meglio tardi che mai). 
Ho trovato la risposta esatta, te la riporto per una precisa
conoscenza
- inizio
La violazione per mancata denuncia dell'imp. di terra corrisponde alla
violazione dell'art.328/547 che č penaliccato dall'art.389 al comma
c),
modificato dal decreto 758/ 94 ... ovvero prevede l'arresto fino a 3
mesi o
la sanzione da L.500.000 a L.2.000.000
Il 547 esiste ancora !!! Cosě come esiste il 758  :-O
Studiare.
buon lavoro - mic
- fine

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: VIDEO-CITOFONI BITRON





Buon giorno a tutti,


avrei bisogno di un consiglio.Houn impianto 
video-citofonico bitron il cui modello è CHALLENGER94, costituito 
da:


- posto esterno con telecamera e pulsante 
bistabile


- 1 video citofono


- 1 citofono


- 1 alimentatoreAN0762


Vorrei chiederVi:attualmente,premendo il 
pulsante,suonano tutti e due (video-cit e cit) contemporaneamente;è possibile 
separare le due suonerie?Quali componenti mi servono?


Grazie per la vostra 
attenzione!







Devi tagliare il ponticello sul pulsante in modo da 
farne due.


Il filo che parte attualmente dal pulsante lo 
adoperi per una chiamata, aggiungi un secondo filo che parte dalla parte del 
pulsante separato a va alla seconda chiamata (morsetto C) del video


 


Bye fabrizio


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: COESISTENZA CAVI ENERGIA-SEGNALE

capannone industriale con canalina porta cavi da 200 x 75 per impianto luce
e impianto rilevazione incendi + impianto antintrusione.
Cavi per energia tipo FG7O-R tensione di isolamento 600/1000
cavi per segnali tipo ................ tensione di isolamento 450/750
max tensione del sistema 400V. secondo Voi
possono coesistere,
Saluti MR.

 ha scritto nel messaggio
news:ObCgc.9989$Qc.4...@twister1.libero.it...

SI.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:ObCgc.9989$Qc.4...@twister1.libero.it...

si, perň potresti avere problemi di disturbi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: librerie

ciao, ci sono in rete librerie di simboli elettrici da scaricare???
Grazie IC





prova su 
www.cadlandia.com
, , 
ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domandina - 1 pò lunga -

Ciao a tutti,
volevo porvi un questito:
all'interno di una struttura disposta su due piani sono presenti un Q.G.
piano terra ed un Q.G. piano primo.
Questi contengono le varie protezioni per gli impianti di ill ed f.m. dei
vari ambienti es. sala 1 genn ILL+F.M e via dicendo. L'impianto di
illuminazione di emergenza, viene realizzato tramite kit inverter posti
all'interno dei c.i. per l'illuminazione ordinaria e lampade autoalimentate.
Vengo al dunque:
1)l'alimentazione ai circuiti di illuminazione di emergenza posso derivarla
da un unica linea protetta esclusivamente da fusibile, quindi senza
differenziale a monte?
2) è ammesso che sui miei C.I. arrivino linee di alimentazione da protezioni
diverse esempio se io stacco dal quadro l'interruttore generale sala 1 ho
comunque tensione su alcuni C.I. in quanto ho la linea di emergenza.
Scusate se mi sono dilungato
Grazie a chiunque vorrà rispondermi

comunque tensione su alcuni C.I. in quanto ho la linea di emergenza.
E' una orribile ma non è vietatato.
Goofy

 comunque tensione su alcuni C.I. in quanto ho la linea di emergenza.
Tutto è lecito purchè documentato ed il personale informato.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 comunque tensione su alcuni C.I. in quanto ho la linea di emergenza.
Se per l'illuminazione di emergenza usi i "kit inverter" e, come 
presumo, sono comprensivi di batteria, non ha senso realizzare una 
conduttura specifica per alimentare i "kit", ma usi lo stesso circuito 
per l'accensione ordinaria. Questo vale anche per la lampade autoalimentate.
ambro

ambro
Condivido, e aggiungo che in questo modo, l'illuminazione di sicurezza
si inserisce non solo in caso di blackout, ma anche nel caso
intervengano le varie protezioni presenti a monte del circuito luce
P.s.
Evita il crosspost...
-- 
Saluti
Francesco
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ponteggio metallico!!

Ciao a tutti:
situazione: edificio a pianta rettangolare a cui stanno rifacento il tetto,
tutto attorno presente un ponteggio metallico completamente messo a terra
(cavallotti puntazza etc....)
problema: presenza di una linea enel appoggiata durante l'instllazione del
ponteggio sull ponteggio stesso, inolte una linea comunale è fisicamente
legata al ponteggio in quanto volante.
Sono stato chiamato a verificare il cantiere da un installatore, che cosa
devo dirni di fare per queste linee?, in prima battita avrei pensatro di
dirgli di isolarle intubandole (ma soluzione irralizzabile)
grazie per tutti i vostri consigli

 dirgli di isolarle intubandole (ma soluzione irralizzabile)
Credo che sia l'unico modo...
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Credo che sia l'unico modo...
Non inventarti nulla. Prima concorda con l'ENEL le misure da prendere. Gli 
interventi sulle linee sono di esclusiva pertinenza del gestore.
-- 
abraços.
NINO 

 ha scritto nel messaggio
news:pgfrd.436236$35.19...@news4.tin.it...



Detto così si dovrebbe dedurre che non è possibile quasi nessun cantiere: 
come si fa a rifare la facciata di un edificio sulla quale siano fissati 
i cavi ENEL?
Mi pare di ricordare invece che, secondo il DPR 528/99 (che modifica il 
DPR494/96) relativo alla sicurezza nei cantieri, il limite dei 5 m si 
riferisse alle linee con conduttori nudi (cfr. Allegato II del DPR 
528/99, comma 4: "lavori in prossimità di linee elettriche aeree a 
conduttori nudi in tensione". Se le linee sono in BT e in cavo, per 
maggiore sicurezza si può pensare di isolarle ("intubarle" con manicotti 
isolanti) o adottare sistemi equivalenti (sbarramenti atti ad impedire 
che vengano tranciate da mezzi o attrezzature) ma la legge non lo 
prescrive.
Saluti
-- 
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:20041206...@mynewsgate.net...


 > prescrive.
La 494 non prescrive regole tecniche ma a regole amministrative (notifica,
nomina coordinatori, ecc.)

 nomina coordinatori, ecc.)
Il DPR 528/99 (integrazione della 494/96) detta anche prescrizioni tecniche 
(soprattutto nella parte degli allegati, per es. il IV) anche se di tipo 
generico; in ogni caso rappresenta la normativa aggiornata riguardo alla 
sicurezza nei cantieri e il fatto che nell'Allegato II non abbia citato il 
lavoro in prossimità di cavi in BT quale "comportante rischi particolari per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori" mentre cita espressamente (comma 4) 
le "linee elettriche aeree a conduttori nudi" mi lascia dedurre una sola cosa. 
Infine, anche il costruendo Testo Unico sulla Sicurezza, prevede all'articolo 
59, qualcosa di molto simile. 
Se riusciranno ad approvarlo in tempo (marzo 2005) ne potremo riparlare.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione conduttori

come si fà a determinare una sezione di  un conduttore sapendo il valore di
corrente che ci scorre ?
Inoltre per impianti elettrici civili è ammessa una densità di corrente di 4
A per mm quadro ?
grazie per l'aiuto.    Vito    
vi...@isorgente.com





A per mm quadro ?
Giuliano ha scritto:
1) usando le tabelle del CEI UNEL, ecc. Conoscendo il  tipo di conduttore
(N07. FROR, FG7, ecc.)  e la tipologia di posa (tubo a parete, iterrato,
canale aperto, canale chiuso), determinando il luogo di installazione, ADFT?
E stabilendo i coefficienti correttivi (temperatura, numero di circuiti,
ecc.)
2) vedi sopra, la risposta è: forse. :-)
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

corrente che ci scorre ?
Dipende dalla modalita' di posa e dall'isolamento del cavo.
saluti
sim


Sinceramente la domanda mi sembra posta al
contrario. E' necessario sapere qual' è la sezione del conduttore
e tutte le altre caratteristiche e dopo dire qual' è la corrente che ci può
scorrere.
Chiaramente il mio dubbio nasce dal fatto che sembra si stia
parlando di un impianto esistente.
Ciao
Andrea

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti elettrici - calcolo della sezione

Salve,
dovendo affrontare quest'anno l'esame di maturità mi sto preparando in 
impianti elettrici la trasmissione...
volevo sapere se le seguenti formule erano giuste..
Corrente continua:
I = P/V
S =  2 p L P2/ ?p V2
Corrente alternata monofase:
I = P/V cos ?
S = questa non la so...sapete dirmela?
Corrente alternata trifase:
I = P/?3 V cos ?
S = p L P2/?p V2 cos2 ?
GRAZIE A TUTTI..
CIAO! 

grazie 1000 della risposta
cmq si..dovrei essere perito elettrotecnico..:P
le formule ti posso garantire che stanno sul libro e non mi spiegavo come 
mai  sia in CC che in CA trifase c'è la formula della corrente mentre in CA 
monofase no..è per l'orale non per la prova scritta!
Ciao,
Matteo.

 è per l'orale non per la prova scritta!
La sostanza non cambia, ti puoi portare il manuale dietro e fare riferimento 
alle tabelle che sono li sopra.
A proposito che manuale usi?
ciao.
Lo 

manuale di elettrotecnica
HOEPLI non è male!
ciao!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contratto di manutenzione





Ciao, un'azienda mi ha richiesto un'offerta circa la 
manutenzione dei propri uffici, magazzini, laboratori. Il tutto è situato 
all'interno di un capannone industriale. L'impianto elettrico è alimentato 
direttamente in BT dall'ente fornitore di energia (niente cabina 
MT-BT).


Il resposabile della sicurezza dell'azienda mi ha richiesto 
un'offerta per contratto manutenzione e ispezione impianti elettrostrumentali 
così definita: ispezioni periodiche della durata di un giorno ogni due mesi (6 
ispezioni l'anno); registrazione su apposito registro esito delle 
ispezioni.


Dato che non mi sono mai occupato di manutenzione non saprei 
quale cifra chiedere per tali prestazioni, qcn con più esperienza in fatto di 
manutenzioni potrebbe darmi qualche indicazione a riguardo?
-- 
Con i migliori 
saluti,         Per. Ind. Giuseppe 
Russi.



 wrote in 
  message 
8bajhd$9ei$1...@nslave2.tin.it
...


 ha scritto 
  nel messaggio 
news:8bd003$nqr$3...@lacerta.tiscalinet.it
...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: help messa a terra ponteggi.

sto impazzendo per i ponteggi edili !!!!!!!!!!!
qualcuno sa dirmi se vanno sempre collegati a terra o se no in quali casi ?
sapete inoltre dirmi qualche cosa di scritto ( su internet meglio ) al
riguardo?
grazie anticipatamente !!!!!!

Se hai a che fare spesso con i cantieri edili ti consiglio la guida blu N. 3
edizioni TNE dove puoi trovare i grafici e i dati per sapere tutto sul
collegamento a terra di ponteggi, gru a torre ecc.
Ciao

...


 Ciao.
Ciao, :-)
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Valore di terra di Milano

Se c'č installatore in linea potrebbe dirmi il valore di terra di un
impianto a Milano.
Essendo l'impianto di terra di Milano collegato assieme dall'ATM il valore č
uguale per tutti gli impianti.
Preferibilmente localitą S.Siro.
Grazie a tutti.
Accetto anche le polemiche.

Hai ragione.
Ammetto di essermi espresso in malomodo.
Volevo semplicemente sapere qual'era il valore di terra di rete globale in
Milano, così come definito dall nuova 11-1. Non vivo a Milano, ma ho
realizzato una cabina di MT/BT in zona San Siro. Volevo semplicemente
valutare l'attendibilità della mia misura di terra, con quella dichiarata
dall'ente erogatore d'energia di Milano.
A presto gringo!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi per inverter





Ho visto in un catalogo un modello di cavo 
schermato per inverter. Perchè schermato?


 


 
Salve 



        
        Franco



 
  ha scritto nel messaggio 
news:000801c0a24d$bbb42220$9b021997@francote
...






Grazie


 


    
Franco
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Che succede in questo NG?

Vedo solo post da 10 gg a questa parte. Ho qualcosa io sul mio PC o č
proprio cosě? Era cosě interessante ma....saluti Lor

Salve a tutti
il mio problema è sulla messa a terra degli idranti interni ad un capannone
hanno le tubazioni interrate in Pe poi l'ultimo pezzo fuori terreno in
acciao zincato che arriva fino alle manichette qualcuno mi dice che questo
pezzo andrebbe messo a terra. Mi sapreste dare qualche informazione a
riguardo


Cioč vedi i messaggi nuovi ma non quelli vecchi?
O č un problema tuo, oppure del tuo news server.
Ciao, Goofy


wrote:

Misura la sua resistenza verso terra, se è minore di 1000 ohm devi
collegarlo all'impianto di terra 
(sarebbe davvero un caso strano, dovuto probabilmente agli elementi di
fissaggio che sono a contatto con le armature della struttura)
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:t7vno11iovn58qtmu...@4ax.com...

Si, il piů vecchio che vedo riguarda l'impianto elettrico in francia del
16/11/2005. Gli altri gruppi li vedo  anche oltre il mese (alcuni anche di
agosto). Ciao e grazie per aver risposto. Lor


Se consulti il ng "off line" e i messaggi vecchi li avevi già
scaricati è un problema del tuo software.
Se lo consulti "on line" senza salvare i messaggi può esere un
problema tuo oppure del tuo news server.
Non conosco outlook e non ti posso aiutare a risolvere il problema.
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:tcjqo1l20v08se17s...@4ax.com...

Grazie ancora dell'interessamento. Io comunque li scarico con outlook
express e vengono salvati sul mio PC, quindi senz'altro è un problema mio.
Strano però che gli altri NG li vedo con messaggi molto vecchi. Grazie
ancora e ciao Lor

 ha scritto nel messaggio
news:0MKjf.64488$65.18...@twister1.libero.it...


 express
avete tutti e due lo stesso news server, probabilmente dipende da quello
vi conviene cambiarlo.
è un po' OT qui su, ma vi consiglierei di provare a fare una registrazione a 
servidellagleba (
www.srevidellagleba.it
), le cose dovrebbero andare meglio
ciao
a.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [TEORIA] Questione Elettrotecnica Alternatore.

Vi pongo un quesito per me decisamente ostico
su un guasto o comportamento anomalo di un alternatore.
Si tratta di un generatore di grossa potenza(centrale Termoelettrica per
capirci)
collegato alla rete Nazionale in generazione.
Improvvisamente c'è stato un picco di corrente d'eccitazione ai limiti della
Capability(non ha provocato intervento di Max Flusso nè Max Tensione), ma ho
avuto un'incremento di POTENZA Attiva del 15%.
Ora è noto che la relazione di Potenza preveda la proporzionalità tra la E
del generatore che è
sicuramente aumentata avendo incrementato la Iecc, ma rimanendo costante
la tensione sulla sbarra di stazione collegata alla rete non capisco questa
escursione.
Se con 200KW riesco a generare 40MW lo brevetto....!
Scherzi a parte non sono riuscito a spiegarmelo.
Se qualcuno ha lumi da darmi ne sarei felice.
Alessandro.

Salve Alessandro
mi scusi ma non capisco come ha fatto a misurare l'incremento del 15% di
potenza attiva. Effettivamente se il generatore, a mezzo montante rigido con
il relativo trafo, è collegato alle sbarre che sono, a loro volta,
interconnesse con la rete nazionale, difficilmente potrà aversi una
sopraelevazione notevole di tensione. La tensione infatti si regola con la
modulazione della potenza reattiva di generazione. Mentre un aumento così
consistente di potenza (15%) dovrebbe procurare qualche problema di
frequenza, a meno che questo aumento non sia dovuto ad un adeguamento
temporaneo di richiesta da parte della rete o a qualche sovraccarico o corto
nelle vicinanze (ma queste mie sono tutte illazioni con i dati a
disposizione).
La Sua domanda è molto interessante e mi incuriosisce.
Se potesse fornire qualche altro dato o ulteriori spiegazioni proverei, se
ci riesco, a darLe una mano nell'interpretazione di questo fenomeno.
Saluti.
Piero

 avuto un'incremento di POTENZA Attiva del 15%.
Per caso il fenomeno l'hai notato una domenica notte verso le 3,29
circa.......
le valvole di ammissione vapore che hanno fatto?
Ciao
Roberto

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programma per il dimensionamento delle reti elettriche

Salve , qualcuno usa  il programma ditribuito da ABB D.O.C. con che 
risultati?

risultati?
Ho provato a usarlo, mi sembra completo, potente e affidabile ma
troppo macchinoso.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere


Io lo uso regolarmente quando devo calcolarmi le correnti di corto circuito,
le cadute di tensione ed il dimensionamento dei cavi.
Lo trovo molto completo, e confrontato anche con altri programmi mi sembra
affidabile per quanto riguarda i risultati ottenuti.
All'inizio non č poi cosi facile da far girare ma non mi sembra nemmeno
troppo macchinoso come dice goofy.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Posa cavo interrato

Buongiorno a tutti,
Volevo sapere se per la posa di un cavo nel terreno NON dentro tubo, ma posa
diretta, servono particolari accorgimenti.
Il cavo č in BT (400V) e porta circa 500 A, č lungo 60 metri e su di esso vi
č una (deltaV%)<1.5
Ciao e buon lavoro a tutti.
TIZIANO TEDESCO

 è una (deltaV%)<1.5
Interrata direttamente o anche se in tubo del tipo non resistente agli
attrezzi da scavo, la conduttura si deve interrare ad una profondità minima
di 50 cm e protetta meccanicamente con tegolo o altro mezzo protettivo.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Grazie, ciao.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: R: Impianto elettrico disastrato

Comitato per l'assistenza alle vittime del Plug&Play
Saluti.
Bruno Aprile
brap...@tin.it
http://space.tin.it/io/baprile

 Francesco
Ciao



Giuliano scrive:
per le applicazioni civili va benissimo un magnetotermico ad un polo
protetto, infatti basta sentire la corrente che circola nel conduttore di
fase, se avviene un sovraccarico, l'interruttore apre anche il neutro.
L'importante è che l'installatore abbia correttamente collegato la fase ed
il neutro.
ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Francesco

Francesco

tra fase e terra e tra neutro e terra)
Nel caso le apparecchiature siano collegate anche alla rete
telefonica, non sarebbe male anche un opportuno scaricatore per
eliminare le porcherie che entrano da quella parte.
Ciao,  Andrea
-------------------------------------------------------------------------------
Andrea from Florens                                Email:   
an...@dada.it
Per rispondere eliminare  "ToglierE" dal mittente  del messaggio
-------------------------------------------------------------------------------

Francesco
Ciao,                                     Fabrizio

(questo e' un Siemens). Che vuol dire esattamente?
Spesso gli interruttori differenziali intervengono anche se non sono
presenti delle correnti di dispersione vere e proprie causando dei
disagi agli utenti.
Alcune delle cause di questi interventi indesiderabili sono le
sovratensioni di origine atmosferica e di manovra, a cui i differenziali
piu' recenti sono piu' resistenti.
Saluti,                                    Fabrizio

 Francesco
Ciao
Bruno Aprile
brap...@tinn.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere n da tinn
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa specifica ..





Sapete indicarmi quali sono le normative specifiche del 
Comitato elettrotecnico italiano (CEI) ???


 


Rif. D.P.R. 447/91


art. 4. Progettazione degli impianti.


C. 1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una 
progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della 
legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei 
seguenti impianti:


lett. C)


il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con 
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare 
provvista, anche solo parzialmente, 
di ambienti soggetti a 
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
 in caso 
di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o 
maggior rischio di incendio; 


 


saluti, MR.



Sapete indicarmi quali sono le normative specifiche del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) ???
Tutte ad eccezione della CEI 64-8 da 1 a 6 che consideriamo
generalistica.
Già la CEI 64/8-7 che titola ambienti ed applicazioni particolari
è una norma specifica.
La dimostrazione del contrario mi par difficile..
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 La dimostrazione del contrario mi par difficile..
ma allora se decido di installarmi una piscina che necessita di 6 kW, devo
progettare l'impianto di tutta l'abitazione?
grazie, MR.

 La dimostrazione del contrario mi par difficile..
ci pensa sempre il buon Carrescia, TNE 1999, agosto pagina 11.
Non capisco perchè solo gli ambienti MARCI e/o con pericolo di esplosione e
locali medici ricadano nella sotto la dizione "a normativa specifica" e gli
altri no,
 comunque sono anche d'accordo, altrimenti si potrebbe configurare questa
situazione :
 norma CEI 64-8 parte 7 cap. 701 "Locali contenenti bagni o doccie"
in una civile abitazione con 3 kW occorre sempre il progetto per tutta
l'unità immobiliare?
che ne pensate ?
saluti, MR.

 gli altri no,
Semplicemente perchè è lo stesso DPR che definisce solamente questi tre
ambienti, gli altri ambienti non essendo elencati dal DPR sono esclusi.
ambro.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 2 appartamenti collegati tra loro

Salve,
ho due appartamenti alimentati da uno stesso contatore (il proprietario ha
diviso la vecchia abitazione
in due parti) ma con due linee separate che partono dal contatore (ho 2
interruttori valle contatore).
Ho necessita' di comandare delle luci di un appartamento dall' altro : e'
possibile normativamente ?
Che soluzioni si possono adottare ?
Grazie mille
Claudio
cmus...@iper.net
--
Posted from 
ns.iper.net
 [194.21.26.1] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Realizzerei un comando in SELV.
---
Ambro

possibile normativamente ?
se sono dello stesso proprietario (e DEVONO esserlo se continuano ad
essere alimentati da un'unica fornitura) non vedo problemi normativi nel
realizzare un comando classico (interruttore, deviatore ecc).
In definitiva siamo sempre all'interno di uno stesso impianto.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

Stessa fornitura = stesso impianto = nessun problema ! :-)

 via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
minimo devi segnalare i cavi entranti dall'altra abitazione ...lavori di
manutenzione futuri (tra qualche anno)
potrebbero rendersi pericolosi
saluti

 Stessa fornitura = stesso impianto = nessun problema ! :-)
Se la divisione degli impianti è stata fatta per creare due unità
abitative, con le rispettive rendite catastali (Claudio può dare la
risposta), sono del parere che non importa se le due unità sono
alimentate da un unico contatore (cosa che mi sembra fiscalmente non
possibile, o addirittura illegale)
---
Ambro

possibile, o addirittura illegale)
....i due appartamenti sono abitati sempre dalla stessa persona.
Grazie a tutti per le risposte
Ciao


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] stagisti.....

Ciò qui in ufficio uno stagista di una scuola professionale, fà la terza,
alla doamanda "sai cos'è la reattanza?" sguardo allucinato e attacco di
panico, risposta: l'ho sentita ancora, una volta......
Era un'altro il Moratti che doveva dimettersi......

 ha scritto nel messaggio
news:buo9v6$jf1te$1...@ID-157731.news.uni-berlin.de...

io faccio docenze alle professionali e ti garantisco che ti e anche andata
bene.... e purtroppo non sto scherzando
Ciao
A

 ha scritto nel messaggio
news:TqSQb.285277$e6.11...@twister2.libero.it...

già, purtroppo.......

ti garantisco che ti e anche andata
Scusate ... ma trattandosi di una critica alla scuola non ho potuto evitare
di evidenziare questi!
:-)

 ha scritto nel messaggio
news:bvbasd$7nl$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Dai, lo sai che sono errori di battitura
La Moratti quand'era alla RAI, per rimettere in ordine i bilanci ci rifilava
Ben Hur 3 volte al mese....
Con lo stesso criterio stà mettendo mano alla scuola.


Scusa se insisto, ma sono errori di grammatica! ... non ti offendere :-)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: falegmameria

Quale grado di protezione minimo deve avere un gruppo prese installato
all'interno di una falegnameria?
Basta l'IP44?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:2kaua.99661$DT4.3...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:cIaua.106237$K35.2...@news2.tin.it...


 classificazione che viene fatta, mi sembra che in alcume zone è ammesso


 Basta l'IP44?
1° il tutto deve essere progettato;
2° chi progetta richiederà o effettuerà la classificazione del luogo (ancora
con la 64-2 in vigore o meglio con la nuova EN 50281-3);
3° in base alla classificazione si stabilisce il reale grado di protezione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: come certificare un quadro?

essendo abilitato alla costruzione di quadri bt
chi mi sa dire come devo fare per rilasciare la certificazione
in base alle attuali normative ?
grazie a chiunque mi risponda.
minal...@iol.it


Devi applicare una delle norme della serie CEI EN 60439-* (*=1-2-3-4)
che identificano i vari tipi di quadro elettrico. Per maggiori
informazioni sulle norme vai al sito 
www.ceiuni.it
 (c'é anche l'elenco).
Se hai bisogno di aiuto scrivimi all'e-mail.

 
minal...@iol.it
Giuliano ha scritto:
i quadri sono AS, ANS, ASC?
le risposte sono molte, come sempre c'è un bel libro del
Carrescia. :-)
Molto brevemente: se il quadro è ANS, e la corrente di cto
massima è 10kA, fai alcune verifiche a vista, misuri la
resistenza di isolamento, esegui il quadro montando barre e
apparecchiature secondo le regole dei costruttori, calcoli
la sovratemperatura interna e compili una Dichiarazione.
Vedi anche i vari opuscoletti della Ticino o Magrini
Ciao
Giuliano
-- 
***********************************************************
 Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella
 e-mail 
esa...@iol.it
 
 attivato antispam: togli xx e metti bb
nell'indirizzo                                                            
 Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti 
 Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più  
 
|

massima è 10kA, fai alcune verifiche a vista, misuri la
E' possibile considerare la corrente di cto massima in un sottoquadro
(ai fini della certificazione del sottoquadro) come quella limitata da
protezione a monte:
Esempio.
Ho un quadro generale la cui CC e' 25 kA.
Il sottoquadro presenta un CC di 15kA pero' a monte c'e' una
protezione magnetotermica che interviene in magnetica a 3kA.
Posso considerare che la CC massima nel mio sottoquadro e' 3kA?
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	@stronomia: 
http://www.keycomm.it/users/mike
	ICQ: 36375919
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml

 
ciao, Giuliano






kA, la risposta è sì.
E' proprio la "limitazione" che mi lascia un po' perplesso.
Nella norma non si capisce se la "limitazione" considerata e' quella
dovuta alla caratteristica di limitazione dell'interruttore (curva di
limitazione) o quella dovuta alla taratura magnetica dello stesso.
Qapla!


 
Giuliano ha scritto:
ti rispondo velocemente senza consultare il famoso libro:
direi di tenere conto della curva di limitazione, ma anche
della magnetica!
Se vuoi consulto il libro e ti faccio sapere.
