Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SPD livello IV

Un saluto a tutti.
Chiedo aiuto per sanare la mia ignoranza in materia. Ho fatto una verifica 
protezione fulmini di una struttura con Zeus Plus e mi risulta che per 
proteggerla devo installare SPD arrivo livello IV sia sulla linea di energia 
che su quella telefonica.
Sul catalogo Schneider non trovo nessuna indicazione di questo livello IV... 
in sostanza qual'è l' SPD corretto da installare?
Va beve anche di altra marca, Dehn o altro...
Grazie

 proteggerla devo installare SPD arrivo livello IV 
IV è LPL, ovvero il livello di protezione, a cui sono associati una serie di
parametri della corrente di fulmine, che servono per dimensionare le
protezioni, tra cui gli SPD. Questi valori che dovrebbe gia darti il
programma.
ambro

 ambro
Si, in linea di massima questo l'avevo capito leggendo la norma, ma qual'è 
lo scaricatore che corrisponde a queste caratteristiche?
L'help in linea dello Zeus dice:
La tabella seguente permette di stabilire il livello di un SPD installato 
prima dell'entrata in vigore della norma CEI EN 62305
SPD di classe I
Iimp (kA) Livello
Iimp < 5  Assente
Iimp = 5  IV
5 < Imp < 10 III
Iimp = 10 II
Iimp > 10 I
SPD di classe II
In (kA)  Livello
In < 2,5  Assente
In = 2,5  IV
2,5 < In < 5 III
In = 5  II
In > 5  I
Quindi, nel mio caso è sufficente che scelga un SPD che ha In almeno di 2,5 
kA ? ( Da catalogo Schneider basterebbe un PF8).
Oppure sono altri i parametri da considerare?
Grazie 

 
Dipende dal tipo di servizio, dal tipo di sorgente del danno e dal LPL, per
la scelta devi far riferimento alla Tabella E.2 CEI 62305-1.
Strano che Zeus non fornisce questi dati. Io sono passato a Flash e, pur
avendo delle lacune, in particolare nel disegno della struttura, mi trovo
meglio.
ambro

 Oppure sono altri i parametri da considerare?
Per diminuire il rischio Rv (presumo che sia questo il valore che devi
abbattere) devi mettere sulla linea di energia un SPD di classe I (forma
d'onda 10/350 us) 5 kA e sulla linea di telecomunicazione un SPD di classe
I, 1 kA.
Per altri casi consulta la tabella che ho prima indicato.
ambro

 ambro
Ti ringrazio per la pazienza.
I rischi da abbattere sono Rv e Ru. Quindi nella tabella che mi hai 
indicato, al livello IV scelgo il tipo di scaricatore relativo alla sorgente 
di danno S3 perchè è quella a cui sono legati Rv e Ru (da tabella 3 della 
62305-2). Se i rischi fossero stati Ra o Rb o Rc avrei scelto la sorgente di 
danno S1 e quindi un 8/20, è corretto? sperem...
Ultima domanda, ma se metto un SPD 10/350 all'arrivo linea è sufficiente per 
la protezione? Oppure serve anche un 8/20 al quadro di distribuzione? Zeus 
in proposito non dice nulla... Se nel calcolo di verifica che sto facendo 
dico che la linea di energia e quella di telecomunicazione hanno un SPD 
livello IV all'arrivo il risultato è che la struttura è protetta... quindi 
niente 8/20?
Grazie ancora

 per la protezione? Oppure serve anche un 8/20 al quadro di distribuzione?
Per Ru e Rv è sufficiente l'equipotenzializzaione in accordo alla CEI
62305-3 all'ingresso della linea, non  è necessario un sistema di SPD
ambro


Ok, mille grazie per le tue risposte.
saluti