Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CAVI

Stň usando dei cavi forniti dal Cliente ( che usa abitualmente
per la produzione delle proprie macchine ) per alimentare dei
motori trifase installati a bordo macchina dal relativo quadro
macchina.
I motori sono a 380V / 100HZ e pilotati da convertitori statici
di frequenza ( inverter ).
Il cavo impiegato č schermato di sezione 4 x 4 mmq. e la
colorazione delle anime č la seguente:
1 - marrone
2 - blu
3 - nero
4 - giallo
Quello che trovo strano č il colore  del 4° conduttore che
anzichč essere gialloverde č giallo.
Le normative parlano chiaro riguardo al colore del conduttore di
protezione che deve essere tassativamente gialloverde ( che nel
caso specifico manca ).
Nell' impiego dei cavi tripolari + terra, qualora uno dei
conduttori fosse di colore blů, questo puň essere usato come
conduttore di fase ( forse perchč le normative specificano
chiaramente per il conduttore neutro il " blů chiaro " ). Non mi
risulta alcuna eccezione per il conduttore di protezione.
Non riesco a dare nessuna diversa collocazione al tipo di cavo
descritto e pertanto mi chiedo:
Come possono esistere ancora in commercio dei cavi che
personalmente definisco ( nč carne nč pesce ? ).
Sarei lieto se qualcuno potesse darne una spiegazione.
Saluti.
Bruno Aprile


Ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 >Sarei lieto se qualcuno potesse darne una spiegazione.
P.S. - Come vedi non sono in ferie
Alla prossima

3 Nero
Perche'? Ad esempio 3 fasi + neutro.
saluti
sim

 wrote in message
7mmov2$aca$1...@ascu.unian.it...

giusto il giallo ti fa da terza fase, il collegamento equipotenziale a terra
lo puoi fare con un conduttore giallo verde separato.
ciao R.

 sim
Ciao Simone.
La mia perplessità deriva come in tanti altri casi dalle innumerevoli
informazioni che si acquisiscono da libri o riviste specializzate. In buona
fede, io personalmente dò per scontato che dette informazioni sono in
sostanza quello che è prescitto dalle normative. A quanto pare non è così.
Nel caso specifico, ero convinto che ci fosse una norma che stabilisse anche
il colore dei conduttori di fase.
A quanto pare nessuna norma dice che queste devono essere contrassegnate dai
colori Marrone - Grigio - Nero ( criterio adottato dall' Enel, Aem, e molti
complessi industriali privati - vedi ad es. nelle consegne in BT agli
utenti ).
Riassumendo, le norme CEI stabiliscono tassativamente solo i colori del
conduttore neutro e di protezione ?
Ciao

Ciao

 wrote in message
7mpr1l$rk0$1...@ascu.unian.it...



La convenzione sui colori delle anime dei cavi multipolari 0,6/1 kV e'
descritta nella tabella CEI-UNEL 00722.
Detta tabella indica la successione dei colori in funzione del numero di
anime presenti all'interno del cavo.
Per i cavi unipolari senza guaina di protezione i colori da utilizzare
(nell'ordine) sono:
- nero
- blu chiaro
- marrone
- grigio
- arancio
- rosa
- rosso
- turchese
- violetto
- bianco
Per i cavi multipolari con conduttore di protezione di uso piu' comune
abbiamo:
Cavo con 3 anime: gialloverde - marrone o nero - blu chiaro
Cavo con 4 anime: gialloverde - nero - blu chiaro - marrone
non risultano particolari divieti ad utilizzare cavi gialli o verdi anche
se, seguendo la convenzione suddetta, essi risultano di ben raro impiego.
Saluti a tutti,
Ing. Roberto FURLAN

 Maurizi1(chiocciola)
yahoo.com
Non sò se l' hai letto nel medesimo posto, comunque ciò che dici è scritto ne " Il
Giornale dell' Installatore Elettrico " Anno 19 - N. 16 del 15 Novembre 1997 a pag.17
nell' articolo " identifichiamo i conduttori " firmato Roberto Caslini ( membro del
SC 64-B del CEI, presidente del SC 3-C del CEI, appartenente alla commissione tecnica
dell' Albiqual e iscritto nell' elenco dei verificatori degli impianti in accordo con
la L: 46/90.
Quanto sopra è ciò che stabilisce la Norma Cei En 60204-1 paragrafo 15.2, ma è
riferito ai colori dei conduttori utilizzati per i cablaggi delle macchine. Non credo
si applichi al caso in questione.
Grazie comunque dell' aiuto.
Ciao
Bruno Aprile
brap...@tin.it

 è stato scritto:



Visto che siamo in argomento, disturbo il N/G con questa mia domanda:
Quali requisiti deve soddisfare un cavo che collega una pompa da travaso
380v-trifase carellata, destinata ad ambienti umidi?
In questi ultimi anni ho avuto modo di notare prescrizioni relative a
dimensionamenti di linee, sezionatori, classi di resistenza al fuoco,
classi IP, etc., ma mai ho sentito parlare di norme relative alla
resistenza all' acqua, o al lavoro dei cavi.
Dato che sono certo che indicazioni e ne siano, sarei grato di leggere
le vs. opinioni.
Romagnoli R.
chemi...@mbox.queen.it

chemifarma S.p.a. ha scritto:

  H07 RN-F
e' un cavo flessibilissimo, le pompe ad immersione e i galleggianti di
solito hanno questi cavi, inoltre e' quello obbligatorio nei cantieri edili,
quindi resistente alle abrasioni
ciao SilvioV