Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti allarme incendi

Salve vorrei sapere se gli impianti allarmi incendi vanno alimentati con
cavo resistente al fuoco.

 cavo resistente al fuoco.
Se la centralina antincendio o le altre apparecchiature, sono munite di
batterie tampone non serve.
In caso contrario l'alimentazione deve perdurare, anche in caso di incendio,
per il tempo necessario.
Ci si comporta come gli impianti di sicurezza ed emergenza, vedi
illuminazione di emergenza.
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com


se intendi un cavo che resista alle alte temperature di un incendio,
p.es.pyrotenax ,
non e' obbligatorio; d'altro canto i rivelatori a che temperatura dovrebbero
resistere?
importante e' che il sistema di rivelazione segnali in tempo un principio
d'incendio( rivelatori di vario tipo di fumo), e altrettanto monitorizzi
l'efficenza delle linee
di alimentazione generando in tempo un allarme di guasto.
una volta che l'arrosto e' partito, purtroppo non servono piu' i sistemi di
classe zero, come nelle navi militari, dove alcuni impianti devono
funzionare
anche mentre la nave affonda!
sandroacciai

...


 resistere?
Vorrei precisare che, il cavo potrebbe attraversare un ambiente
(compartimento) e portare alimentazione alla centralina in un altro
ambiente.
In questo caso il cavo deve resistere all'incendio che può verificarsi nel
primo ambiente. Si tratta pur sempre di un circuito di emergenza.
Ciao



vale il discorso fatto precedentemente: la centralina DEVE AVERE due fonti
di alimentazione:
se manca rete ci DEVONO    ESSERE LE BATTERIE ; questa e' comunque una
condizione di
guasto che genera adeguati allarmi.
P.S. :    Molti possono spazientirsi a sentir parlare di questi allarmi;
allarmi di qua , allarmi di la,
    ma chi li sente questi allarmi la notte alle tre ...
    Sembra che sia sufficente che suoni un ronzatore e si accendano un paio
di spie
    perche' tutto si risolva!
    o no?
sandroacciai

CHIARIAMO SUBITO UNA COSA:
NON E CHE SI PUO PROGETTARE UN IMPIANTO ANTINCENDIO COSI BISOGNA ESSERE
QUALIFICATI
COMUNQUE SUPPONIAMO CHE IO DEBBA PROTEGGERE UN AMBINTE    CHE E STATO
SUDDIVISO IN PIU ZONE
L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE CHE SCOPO HA?
HA QUELLOO DI RILEVARE L'ORIGINE DELL'INCENDI E DI AVVERTI CHE IN UN CERTO
REPARTO SI E CREATO UN INCENDIO POI SE LA CENTRALE DOPO LA PRIMA RIVELAZIONE
VA IN MALFUNZIONAMENTO POCO MALE , OVIAMENTE DEVE ESSERE UN IMPIANTO CON
DIMENSIONI CONTENUTE , UN AMBIENTE CHE SIA FACILE SPORTARI PER I REPARTI IN
BREVE TEMPO
QUESTA REGOLA NON VALE SE L'IMPIANTO VA A COMANDARE UN CIRCUITO DAI
UTOSPENGIMENTO
SI...@CONMET.IT

Scusate l'intromissione a questa discussione, forse la mia domanda non č
molto pertinente.
In un centro commerciale io progettista devo prevedere la rivelazione
incendi, sicuramente nelle parti comuni. La mia domanda č non č meglio che
il progettista delle parti comuni di un centro commerciale e cosě
l'installatore della rivelazione incendi realizzi anche il progetto/impianto
dei negozi?
Secondo me sě, anche perchč se io proprietario di uno dei negozi in
questione ho speso milioni per mettere la rivelazione incendi nel mio
negozio mi domando cosa succede se ha inizio un incendio nel negozio accanto
che letteralmente se ne č sbattuto della rivelazione incendi per
risparmiare.
Spero di essermi stato sufficientemente chiaro (ho i miei dubbi). Non sono
fantasie nella mia mente, sono cose che sono capitate e capitano ancora.
Grazie per l'attenzione
Per.Ind. Pedretti
Brescia