Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione cavi per impianto civile

buonasera a tutto il NG
vi chiedo scusa se vi faccio una domanda probabilmente fuori settore, ma non
ho trovato dove altro farla, spero comunque in qualche risposta.
Stò ristrutturando il mio appartamento, e l'elettricista vuol stendere per
ogni stanza due portanti, una per le prese l'altra per illuminazione, fin
quì tutto ok. Ma vuol metterle rispettivamente da 4mm e 2,5mm. A me sembra
esagerato, ma lui sostiene che la normativa dice chiaramente questo.
Vorrei solo sapere se è vero oppure posso impormi  mantenendomi con 2,5mm e
1,5mm.
Tengo a precisare che ogni camera ha la sua cassetta di derivazione che
arriva alla cassetta principale.
Grazie a chiunque potrà rispondermi

Una volta tanto che c'e' un elettricista scupoloso, troviamo un cliente 
cretino che per risparmiare 5 euro rischia da bruciare la casa.
Ti intendi di elettricita' ? (visto che scrivi "e me sembra esagerato" ?
Sei fossi il tuo elettricista, ti avrei risposto: non me ne' frega nulla 
  dei limiti minimi della normativa, ma in base alle prese e agli 
impianti che tu vuoi mettere, mi rifiuto di certificare l'impianto (con 
le conseguenti responsabilita' penali) usando cavetti piu' sottili.
In realta' la normativa (che non e' stupida come altre cose nella 
leggislazione italiana) specifica che 1,5 mmq e' il MINIMO che si puo' 
usare anche dove c'e' una sola lampadina.
Tieni conto oltretutto che cavi piu' sottili si scaldano, e il calore e' 
energia e l'energia sono euro. Quindi il risparmio di usare cavi piu' 
sottili alla lunga si rivela anche uno spreco di energia.
In ogni mmq di rame puoi usare da 3 a 6 ampere di corrente. Quando si 
dice da 3 a 6 ampere, non si intende che e' la stessa cosa. A 3 ampere i 
cavi sono praticamente freddi, a 6 ampere si scaldano perche' la 
corrente e' piu' "densa". In altre parole puoi usare tranquillamente 
cavi calcolando 6 ampere per mmq ma poi non lamentarti se ti sembra di 
consumare di piu' di altri che sono stati piu' previdenti.
Ma anche usando 6 ampere per mmq, 2,5x6 = 15 ampere... da quanto e' il 
tuo contatore ? Ricordati che devi considerare che potresti avere 
bisogno di tutta la potenza concentrata in una sola presa:
- una saldatrice elettrica (un'operaio per una lavoro)
- una ciabatta con collegate una piantana alogena da 500W, 
l'aspirapolvere e il ferro da stiro.
- etc.
Ogni tanto a qualcuno si brucia (dopo alcuni anni, dato che non succede 
subito) l'impianto a 1,5 mmq perche' la moglie usa le prese della luce 
(quelle piccole) per stirare e nella stessa presa e' attaccato il 
televisore da 32 pollici, oltre che una bella piantana alogena.
Naturalmente tu dirai: ma ha sbagliato la signora. Io dico che ha 
sbagliato l'elettricista (e' lui l'esperto, non la povera signora).
Pensa che io per il montante principale consiglio 6 mmq (dal contatore), 
visto che a causa dei cambiamenti tariffari, in futuro (tra 
condizionatore ed altro) e' facile passare ad un contratto da 4,5 kW 
(con differenziale da 32 Ampere). Infatti mentre in fase di posa mettere 
un cavetto da 4 mmq o uno da 6 mmq costa solo pochi euro in piu'. 
Cambiare apposta i cavi quando si ha bisogno costa molto, ma molto di piu'.
Pekilan


 arriva alla cassetta principale.
La norma CEI 64-8 richiede 1,5 mmq come sezione minima per gli impianti
elettrici di distribuzione.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

"pekilan" <pek...@hotmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:cl9cp5$pj5$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Le tue considerazioni mi sembrano giuste ma un pò esagerate!!!! Ma questo è 
solo il mio parere!
Portare in ogni stanza un cavo di 2.5mm² solo per alimentare un paio di 
punti luce mi sembra un pò eccessivo!!
Difficilmente in una stanza superi i 500W di assorbimento per 
l'illuminazione, e a meno di grandi distanze per la dorsale,
credo che un cavo di 1.5mm² riesca a portare tranquillamente un paio di 
Ampere!!
La maggior parte degli elettricisti fa semplicemente una dorsale luce con 
1.5mm² e una per le prese da 2.5mm²!!
Questa soluzione probabilmente è un "stretta" ma da questo a passare una 
dorsale di 2.5mm² e di 4 mm² per
ciascuna stanza mi sembra davvero troppo!! ah, dimenticavo.....a meno che 
non sia una villa da un migliaio di m²!!!!!!!!
Max

 ha scritto nel messaggio
news:cl92un$k5v$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 "pekilan" per il cretino.
...


Proprio perche' l'appartamento e' piccolo mi vuoi dire quanto si 
risparmia tra usare 20 metri di cavetto da 1,5 mmq oppure da 2,5 mmq ?
Aggiungi poi che se si tratta di un'impianto nuovo (non solo casa nuova, 
ma anche ristrutturazione della casa) e' facile che poi non si riesce 
piu' a passare fili diversi perche' il piastrellista ha schiacciato i 
condotti oppure un po' di cemento e' collato da una crepa durante la 
posa del massetto, etc. etc.
Ed il tutto per cosa ? Perche' "la maggior parte" ... non collega il 
cervello alla spina per progettare il lavoro che stanno per fare.
Dato che in un'impianto completo, le prese elettriche sono divise in FM 
(16A) e luce (10A), ti farei notare che sulla dorsale luce c'e' anche la 
possibilita' di una presa.
Sulla utilita' del doppio impianto (FM e luce) ti farei notare che 
proprio con lo sparagnamento delle "maggior parte", almeno nel doppio 
impianto, solo meta' dell'impianto elettrico e' fuori uso.
Pekilan


 ha imposto un artigiano di cosi' rara serieta' ? :)
Solitamente io faccio dorsale prese da 4 e luce da 2.5, abbondo coi tubi
lasciandone almeno un paio vuoti tra le varie cassette ecc... potrei
risparmiare quei 100 euro ad impianto o anche più in certi casi... mi chiedo
spesso però se la gente se lo merita o meno presi come sono a guardare solo
una cosa in un preventivo: il prezzo finale.
Saluti,
Enrico.

 ha imposto un artigiano di cosi' rara serieta' ? :)
E' un parente della mia metà, che si diletta ha fare impianti elettrici.
Trattandosi, appunto di uno che non ci campa a tempo pieno, avevo qualche
dubbio.
Cmq  ho deciso di fare come dice lui.... e anche tu. :)
bye e grazie

dubbio.
Tieni conto che esiste anche la legge 46/90.
Ciao, Goofy


Ognuno rimane della sua idea e non mi sembra il caso di mettersi a discutere 
con chi non vuol sentire ragioni a parte la propria, e soprattutto per un 
filo di 1.5÷2.5mm²!! Sul risparmio economico nel caso in esame 
sonod'accordo, ma se si parlasse di una taglia di un trasformatore o di cavi 
dorsali di sezione 185 - 240mm² le migliaia di euro in gioco sarebbero 
diverse!!!