Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione per caldaia murale

Sono stato chiamato per realizzare l'impianto elettrico di una caldaia
murale a camera stagna installata in una vano scala.
L'impianto consiste nei soliti allacciamenti: caldaia, elettrovalvola,
sentigas e termostato ambiente.
Nulla di particolare quindi, tolto il fatto che l'impianto dell'abitazione e
completamente fuori norma.
Il cliente mi ha chiesto ovvimanete se potevo fargli la dichiarazione solo
per il lavoro da me eseguito, ma visto che mi allaccio a suddetto impianto
ne sono molto dubitoso.
Come mi consigliate di comportarmi?
Grazie a tutti quelli che ripsonderanno.
Tiberio.

 ha scritto nel messaggio
news:Ibsh7.11458$i81.4...@news.infostrada.it...

Il cliente ha fatto un giusta richiesta, peraltro obbligatoria ai fini della
L. 46/90 per l'intervento in oggetto. La tua responsabilità è relativa solo
per l'incarico che hai ricevuto e quindi per quianto hai eseguito e non
potrebbe essere altrimenti.
Il tuoi intervento deve essere fatto a "regola d'arte", questo significa che
se c'è la necessità di intervenire sull'impianto esistente perchè il tuo
intervento sia conforme (per es. manca l'impianto di terra, manca il
differenziale, la linea esistente non è protetta dalle sovracorrenti, i
conduttori non sono di colore idoneo, le giunzioni sono nastrate, ecc. ecc.)
devi intervenire anche sull'impianto esistente, altrimenti è meglio
rinunciare all'incarico.
Attenzione pertanto la "regola d'arte" non è limitata solo al mio intervento
specifico, ma se vincolata anche all'impianto elettrico esistente, questo
deve essere conforme, altrimenti non posso dichiarare il mio intervento
conforme alla 46/90 e L. 186/68.
Quindi verifica bene il tuo intervento e sopratutto la parte dell'impianto
esistente che ti riguarda al fine di rendere il tuo lavoro a "regola
d'arte".
Spero di essermi spiegato bene.
IMHO molti installatori non comprendono che sia la D.C. e i relativi
allegati obbligatori o facoltativi sono lo strumento per dimostrare la
"regola d'arte" del loro intervento e quindi più sono dettagliati meglio è.
Il più delle volte sono dei miseri moduli genericamente compilati, con
indicato per esempio di essere intervenuti sull'impianto elettrico senza
specificare dove. Queste sono "condanne a morte", nel senso che, in caso di
infortunio,  un qualsiasi giudice (ricordatevi che in tribunale contano solo
le carte) non può far altro che condannare l'installatore anche se
materialmente non ha eseguito il lavoro....."ma io ho solo cambiato il
salvavita" ........
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
eCsh7.44004$TS4.1...@news2.tin.it...


 rifare tutto il resto e certificare di conseguenza?
Si, aggiungi perņ fin d'ora anche l'impianto di terra ed equipotenziale. Con
la D.C. consegna anche una relazione integrativa dove specifiche che il
restante impianto elettrico, al quale peraltro non ti sei giustamente
connesso, non č stato adeguato nei tempi e modi previsti.
Saluti.
--
Per. Ind. Mauro Bottizzo

Parole sante.................
Giuliano

 wrote in message
Ibsh7.11458$i81.4...@news.infostrada.it...

Genova 02/09/2001
La dichiarazione di Conformità in base alla Legge 46/90 è un documento che
attesta che il lavoro eseguito è stato fatto a regolad'arte quindi si assume
la responsabilità su ciò che è stato fatto e non su quello che esiste
secondo questa interpretazione Lei potrebbe fare sicuramente la dichirazione
di conformità sul lavoro da Lei eseguito, resta il fatto che Avendo visto
che l'impianto su cui si deve eseguire il Lavoro non è a normativa non potrà
fare finta di non avere visto nulla in quanto si diventerebbe direttamente
responsabili.
Le consiglio di eseguire il lavoro che gli è stato chiesto rilascinado la
dichiarazione di conformità su quello che effettivamente lei farà
possibilmente allegando delle fotografie dove attestano il lavoro eseguito
inoltre faccia un allegato alla dichiarazione di conformitò su cui si
scriverà che l'impianto su cui è stato eseguito il lavoro è fuori normativa
e che se il cliente non volesse fare gli eventuali adeguamenti la
responsabilità su eventuali danni a cose e persone saranno imputati al
cliente stesso.
cordiali saluti
Lorenzo Tucci By Puntogas S.n.c.
Centro servizi Beretta di Genova
E-Mail 
pu...@tin.it