mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione di conformità cantiere

Ho visto che difficilmente queste domande ottengono risposta... forse xchè
giustamente sarete stufi di sentirle :)
Ci provo ugualmente ;)
Ho realizzato un imp. di cantiere, chiedendo un pò in giro ho trovato un pò
di confusione sul modo in cui certificare, ovvero qualcuno mi dice che va
fatta la denuncia dell'impianto di terra, altri mi dicono che basta la
certificazione 46/90 e relativi allegati... mi sono informato un pò meglio e
pare che il mod.B sia abrogato.
Ditemi se ho fatto correttamente: io ho fatto la certificazione ed ho
allegato:
Lista materiali utilizzati con veloce descrizione della loro funzione
nell'impianto, in fondo alla lista ho scritto che certifico che si tratta di
materiale rispondente alla regola d'arte ed avente marchiatura CE.
Poi ho allegato uno schema dell'impianto che comprende ben evidenziato lo
schema dei collegamenti di terra, sul retro del foglio ho scritto i dati
della terra: valore, sez. conduttori, collegamenti eqp, modalità di
protezione contro contatti indiretti ecc..
Una copia di certificazione dei requisiti tecnico-professionali.
Una copia in cantiere, una in CCIAA, una all'ispesl ed una all'asl...
Va bene così no?
Grazie infinitamente... sicuramente me la cavo meglio a giuntar fili che a
gestire la documentazione... :)
Enrico.


La copia all'ispesl e quella all'asl ... non sono cavoli tuoi :-)
Nel senso che non sei tu che devi mandarla, ma č un obbligo del datore
di lavoro.
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:lpfe219osj0nno6na...@4ax.com...

Si lo so.... ma cosě per cortesia mi costa poco imbucare due buste in piů..
per il resto, la forma in cui ho redatto la certificazione, tutto ok?
Ciao e grazie.
P.S. Anche tu bloccato in casa dalla neve? :-D

P.S. Anche tu bloccato in casa dalla neve? :-D
Oggi deve essere il patrono dei carrozzieri, ogni due curve c'è una
macchina nel fosso.
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quante prese per un interruttore da In=16A?

Come valuto Ku e Ki per sapere quante prese bipasso 10A/16A posso mettere
sotto un unico interruttore da In=16A con cavo da 2.5mmq? Quando è il caso
di alimentare questo tipo di prese con cavo da 4mmq e interruttore con In
superiore a 16A?
Grazie in anticipo!

 superiore a 16A?
Quando per esempio voglio sfruttare a pieno la portata della presa,
proteggendo singolarmente le prese dalle sovracorrenti.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rivelazione incendi nelle condotte di aerazione

Salve a tutti.
Vi scrivo per chiederVi se sapreste segnalarmi i riferimenti normativi per
l'installazione di quanto in oggetto: disposizioni per distanze, modalita',
etc...
Spero possiate aiutarmi.
Distinti saluti.
lele

 etc...
Norma UNI 9795
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

il Tue, 26 Nov 2002 08:38:00 GMT, "Pippo"
<xxx__info.elettroengineering@@email.it__xxx> scrisse:

io uso sensori a campionamento di fumo, ma mi pare si usino anche
rilevatori di fiamma...
dove usarli... dipende... la 9795 non mi pare ne parli. Va visto
nell'insieme del sistema di sicurezza anticendi (percorsi condotte,
compartimenti, serrande tagliafuoco.. ) e fai riferimento a specifiche
norme d'ambiente (es alberghi)
Stefano
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

Grazie a tutti.
Avevo postato appunto perche' sulla Uni 9795 non avevo trovato alcun
riferimento.
L'unico per ora trovato e' la nuova regola tecnica per la realizzazione
delle strutture ospedaliere (dato che di un H si tratta).
Salve a tutti!!
Lele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta informazioni Sill illuminazione

qualcuno conosce la presente azienda?

>qualcuno conosce la presente azienda?
Non so se produca ancora con questo nome, dato che mi pare sia stata
assorbita dalla G.E... 2, 3 o più anni fa.
La sede è a Cavazzale (VI)
Produce apparecchi illuminanti e lampade.
Stefano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione





Gradirei sapere se le appendici A e B della norma 
CEI 64-2/A riguardanti gli impianti nelle centrali termiche e nei luoghi per 
ricovero o riparazione di autoveicoli sono ancora valide o sono state sostituite 
con la normativa CEI EN 60079-14 (CEI 31-33).


 


Grazie 


 


C.Rezzoagli



Le appendici sono ancora valide fino a quando non viene emmessa una nuova
appendice alla CEI 31-30 specifica per gli ambienti considerati.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Etilenpropilene ( EPR ) , gomma G5 e G7

Nell'estratto della tabella di posa CEI UNEL 35026 che ho sul manuale
di progettazione , per la portata dei cavi si distingue solamente fra
isolamento in etilenpropilene e isolamento in PVC , senza distinguere
fra EPR G5 , G7 , G8 ( che , correggetemi se sbaglio , sono diverse
mescole di EPR ).
Domanda rivolta a chi è in possesso della 35026 originale : è una
carenza del mio manuale oppure i cavi isolati in G5 , G7 o G8 hanno la
stessa portata a regime ai sensi della tabella di posa in oggetto?
Grazie.

 Grazie.
Le tabelle della CEI-UNEL 35026, ed anche della 35024/1 riportano EPR con la
seguente nota:
Mescola elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari
(temperatura massima del conduttore = 90°)
Poi dai cataloghi dei costruttori vedi la temperatura massima.
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consumi ENEL

Vorri porre un quesito agli esperti:
se l'ENEL mi fornisce una tensione
più bassa rispetto al nominale di 220 V
(ad esempio mi fornisce 180 V), a parità di utilizzo
con lavatrici, ferri da stiro, scaldabagno, stufe elettriche etc.,
è possibile avere consumi più elevati?
Grazie
Roberto

 wrote in message
01bee269$59e6e460$a0c460c3@roberto...

La grandezza fisica costante (a parità di temperatura) è la resistenza.
Per la legge di Ohm V=RxI, quindi a parità di R se V è minore avremo I
minore e cioè potenza assorbita minore (P=RxI²).
Però il tempo necessario per raggiungere le temperature desiderate (riscaldo
tramite resistenza) aumenta, pertanto l'energia consumata (E=Pxt) dovrebbe
rimanere pressochè costante se si esclude il fatto che ogni "macchina" viene
costruita per determinate condizioni di funzionamento e che, quindi,
funzionando a valori differenti, il suo rendimento non è ottimale.
 Ciao, Marco.

> è possibile avere consumi più elevati?
L'Enel è tenuto a fornirti l'energia con un valore di tolleranza in
tensione del +/- 10%.
Se hai 220V devi metterti in comunicazione con loro
per porvi rimedio.
Per mia esperienza sono celeri, a volte basta solo
cambiare la fase dalla quale sei alimentato
(utenza monofase 220V ovviamente)
(repliche in email sono gradite)
* per risposte in email, rimuovi RAM *
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ci và la Legge 10?

Ciao a tutti,
situazione: piccolo albergo edificato prima del 91 quindi solo con 373,
hanno rifatto totalmente una ala rifacento in toto gli impianti.
Questi prendono il caldo dalla centrale termica esistente ed il freddo da un
nuovo gruppo frigo.
- ci và la L10/91 per il nuovo impianto o no? gradirei qualche riferimento
Normativo in merito.
- come devo comportarmi per il CPI se non vengono mutate le strutture e le
attività? è comunque necessaria la richiesta scritta di un parere ai VVF?
Molte grazie
luca

Ma sei un Collega inscritto all'albo?
Spero di no, visto il tuo italiano!
Saluti.
A Friend

 ha scritto nel messaggio
news:3904007c983d2f52569b1381bb2eff47$1...@www.progesis.net...


A mio avviso " ci và la Legge" 10 e devi rinnovere il CPI.
Ma da dove dgt Luca? Dovresti cercare di esprimerti meglio.
Saluti.
Giorgio Seidat

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Adeguamento come comportarsi?

Sale a tutti,
mi è stato commissionato l'adeguamneto di unoi stabilimento industriale
composto da diversi corpi di fabbrica e da diversi reparti.
Parecchi di questi corpi di fabbrica, sono sprovvisti completamente di
documentazione e di certificazioni dei quadri.
Per "metterli a Norma" come devo comportarmi, mi spiego meglio, per quanto
concerne gli impianti luce, fm, etc, faccio un rilievo , verifico che tutto
sia a Norma  e nel caso di esito negativo faccio fare l'adeguamento solo
delle porzioni che necessitano e lo chiamo adeguamento alle Norme.
Nel caso di esito positivo come mi comporto, chiamo il mio elaborato solo
rilievo dell'esistente??
E per quanto concerne i quadri elettrici come mi devo comportare? faccio
solo il rilievo e la verifica, e chi si prende in carico i quadri?
Grazie Possotto.

solo il rilievo e la verifica, e chi si prende in carico i quadri?
Il datore di lavoro e chi li ha realizzati. E pure tu sei
corresponsabile se certifichi che sono a posto.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 solo il rilievo e la verifica, e chi si prende in carico i quadri?
L'incarico che il committente (datore di lavoro) ti ha affidato è quello di
verificare che l'impianto elettrico sia conforme alla legislazione e
regolamentazione vigente (D.Lgs. 626/94) di conseguenza tu sei una persona
qualificata e offri tutta la tua professionalità come consulente indicando
qual'è la situazione, un pò come il medico quando fa la diagnosi. Molte
volte i pazienti (cosi come i committenti) non vogliono sentire la verita, e
quindi di quello che hai scritto nella tua relazione se ne fregano, altri
invece, proprio perchè si fidano, fanno gli adeguamenti necessari. La
responsabilità in prima persona è esclusivamente del datore di lavoro. Anche
nel caso in cui accadesse un infortunio a causa dell'impianto che tu hai
dichiarato conforme. Solo successivamente ed in sede civile, potrà
eventualmente chiederti di rispondorne.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Officina Meccanica

Un'officina meccanica di auto e motocicli che tipo di luogo puņ essere
considerata? A mio parere per essere ottimisti luogo, M.A.R.C.I.O per essere
obiettivi e a rischio di esplosione per essere pessimisti; siete daccordo?
(in pratica un'officina meccanica di 80 m2 necessita di progetto a tecnico
abilitato?)
Sono graditi Vostri pareri in merito.
saluti Graziano

 abilitato?)
Se non rientra sotto normativa specifica non è soggetta a progettazione.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Torre faro

Dubbio improvviso: una torre faro destinata ad illuminare il piazzale di 
stoccaggio di una azienda deve osservare una distanza minima dal confine 
di proprietą?
Non trovo riferimenti legislativi o normativi. Qualcuno puņ aiutarmi?
Grazie
Franco

 Non trovo riferimenti legislativi o normativi. Qualcuno può aiutarmi?
Non mi risulta nulla.


Che io sappia, deve rispettare le leggi regionali contro l'inquinamento
luminoso.
Per il resto, se prorpio si vuole fare i pignoli, la terrei ad almeno 5
metri dal confine (equiparazione ad un albero ad alto fusto).
--
Saluti
Bruno

Franco ha scritto:

Chiedere al vicino?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pos obbligatorio

salve a tutti,
sono socio di snc con 2 operai,come mi devo comportare per la realizzazione 
di impianto elettrico tipo civile,costruzione di villini, tempo impiegato 1 
mese 2 persone,devo redarre il P.O.S? 


Il cantiere è sempre soggetto al D.Lgs. 494/96 e pertanto il POS deve
essere sempre redatto.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: OT (forse): Direttiva macchine. cancello automatico

Buongiorno a tutti
 vorrei sottoporre al vs giudizio un problema relativo ad un cancello
 automatico scorrevole.
 Trattasi di "macchina", ai sensi del DPR 459, per cui è stato predisposto
 il fascicolo tecnico, le istruzioni e la dichiarazione di conformità con
 relativa marcatura CE..
 Il cancello è costruito in conformità alla UNI 8612 ed.1989 (norma non
 armonizzata) con tutti i necessari dispositivi di sicurezza (regolatore di
 coppia sul motore tarato a 15 kg in più rispetto alla spinta necessaria
 per muovere l'impianto, costola elettromeccanica, fotocellula esterna a
 infrarossi in chiusura, rete metallica, segnalazione luminosa,  ecc.). E'
 stato inoltre posto un sensore sulla centralina collegato al numero di giri
 dell'albero, che inverte la marcia in caso di ostacolo rilevato, sia in
 apertura sia in chiusura.
 E' stato contestato ad un'azienda mia cliente il seguente difetto: quando
 il cancello si apre, la PARTE FINALE del cancello indietreggia su un
 binario. Se una mano di un adulto blocca il cancello nella sua parte
 finale, il
 cancello si ferma, in virtù dei dispositivi installati, ma un bambino ad
 es. potrebbe non avere la forza necessaria .
 Il problema non si può risolvere con una fotocellula (il raggio potrebbe
 non
 essere intercettato) ne tarando ad un valore inferiore i dispositivi (il
 cancello si arresterebbe in continuazione!) e l'unica via praticabile
 sembra sia l'installazione di una "gabbia metallica" a protezione della
 parte finale del cancello, ma non mi risulta che altre aziende abbiano mai
 ricevute richieste del genere.
 Qualcuno ha già avuto lamentele di questo tipo? La richiesta del cliente è
 sensata oppure il solito stratagemma per far slittare i pagamenti?
 Ringrazio anticipatamente i partecipanti al ng che mi vorranno rispondere,
 sia eventuali esperti "tecnici" di cancelli sia i conoscitori della
 Direttiva Macchine.
 Saluti e buon lavoro a tutti quanti
 Elena Muti
 
elen...@icqmail.com

  es. potrebbe non avere la forza necessaria .
A meno che il cancello abbia un suo ricettacolo, per cui in posizione di
"tutto aperto" qualcuno possa rimanere schiacciato tra il cancello medesimo
ed il muro, o recinzione, non si vede quale problema possa dare il contatto
accidentale con un bambino. Questo verrebbe semplicemente "spinto via" dal
cancello che si apre, ma non potrebbe caderci sotto né rimanere schiacciato.
--
Cinghiale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sicurezza e PLC

In una logica cablata il contatto aux del relè termico di una pompa ,
messo in serie al contattore determina la caduta dello stesso, allo
scatto del termico.
In una logica realizzata con PLC la serie contatto aux termico-bobina
del contattore può essere realizzata con componenti virtuali, via
software.
Trattandosi di un azionamento senza particolari rischi (pompa di
centrale termica) e considerato che un malfunzionamento del software
provoca comunque l’apertura di tutti i circuiti di comando, secondo voi
è indifferente realizzare la serie via software o via “filo”?
Saluti a tutti
Franco


La norma 44-5 vieta l'uso dei plc per la funzione di arresto di 
emergenza di categoria 0.
Per le altre funzioni di arresto, inerenti la sicurezza, preferisce che 
si utilizzino i componenti elettromeccanici, altrimenti devono essere 
prese appropriate misure.
Il relè termico è un dispositivo di sicurezza, e personalmente 
preferisco evitare di portare la protezione termica sui plc, anche 
perchè la complessità del cablaggio non cambia di molto.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Obbligo di progetto

Sono stato interpellato da un istituto tecnico per spostare
temoraneamente un laboratorio pc Mi è stato detto dal reponabile che
il progetto non è obligatorio in quanto questo lavoro verrebbe poi
smontato, quindi per loro è necessaria soltanto una dichiaraione di
conofrmità. So in oltre che altri professionisti della mia zona hanno
già presentao il loro preventivo.
E' possibile ?
Secondo quesito: le scuole a quale categorie appartengono hai fini
della dic?
Vi ringrazio anticipatamente 
Michele


puzza molto del classico "provvisorio" che diventa definitivo dopo due o tre
anni......
Visto il luogo, personalmente propenderei per fare il lavoro con relativo
progetto, magari ridotto all'essenziale, ma comunque presente.
--
Saluti
Bruno

smontato, 
Nella legge 46/90 e nel DPR 447/91 non c'è alcuna eccezione per gli
impianti temporanei. Il progetto di un professionista iscritto
all'albo è obbligatorio.
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consegna dell'impianto

In un impianto elettrico di una cantina sono stati forniti e posti in 
opera dalla stessa ditta fornitrice i serbatoi refrigerati ed il sistema 
di controllo delle temperature (che si configura come un impianto a 
bordo macchina). Un difetto costruttivo delle elettrovalvole ha 
determinato un danno al committente e rende di fatto l’impianto di 
controllo di temperatura inefficiente ed inadatto allo scopo.
Si tratta di un committente non consumatore (è una società) e pertanto 
non si applica il DLgs 24/02 ma l’art. 1667 del Codice Civile (si tratta 
di un contratto di appalto), secondo cui il committente deve denunciare 
il difetto entro sessanta giorni dalla scoperta e comunque entro due 
anni dalla consegna dell’impianto. Il difetto è stato denunciato 
tempestivamente, ma i due anni da quando decorrono? Quale è l’atto 
formale che identifica la consegna dell’impianto?
Trattandosi di impianto a bordo macchina non soggetto a legge 46/90 non 
è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità.
La guida CEI 03 afferma che, nel caso in cui sia prevista una DL, sia il 
DL a stabilire il termine dei lavori.
Nel mio caso non esiste la figura del DL né un pezzo di carta che 
formalizzi la consegna dell’impianto in gestione al committente.
Forse la consegna dell’impianto decorre dalla data del collaudo con 
esito positivo? E se le parti non hanno previsto un collaudo?
Qualcuno ha già affrontato problemi simili? Qualche collega mi dice che 
si tratta di quastioni da avvocati, ma io penso che il problema vada 
affrontato quanto meno a 4 mani, tra avvocati e tecnici.
Grazie
Franco

affrontato quanto meno a 4 mani, tra avvocati e tecnici.
per gli avvocati c'è sempre tempo.
Denunciare il difetto, chiedere la riparazione e mettere
in mora il fornitore è una cosa che puoi far tu.
Casomai, dopo si procede 
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

questano...@tin.it
 wrote:
 > se il fornitore ne ha fatto la messa in opera e in servizio è la
 > messa in servizio della macchina.
 > a ritroso il DDT di trasporto dell'apparecchio, la fattura di acquisto
 > dipende dove ti fa comodo fissare l'inizio della garanzia
Grazie Stefano per il parere. Secondo me il complesso serbatoi + 
impianto di produzione e distribuzione del freddo ricade nell'ambito 
della direttiva macchine (è un sistema integrato). Pertanto è soggetto a 
marcatura CE obbligatoria. In tal caso come messa in servizio della 
macchina si può considerare "il primo impiego sul territorio comunitario 
da parte dell'utilizzatore finale". Non sono rilevanti eventuali date di 
collaudo o di fine lavori. Se quanto sopra è corretto i due anni di 
garanzia scattano dalla data della messa in servizio come sopra 
definita. Che ne pensi?
Franco
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sondaggio costi progettazione impianto elettrico

Cari amici/colleghi,
vorrei lanciare un sondaggio circa i costi di progettazione di un impianto 
elettrico in un luogo tipico con pericolo di esplosione: un distributore di 
carburanti con due erogatori ed annesso piazzale e locale adibito a bar.
Ipotizzando che l'attività sia già esistente e che abbia bisogno di un 
adeguamento che comporta la progettazione exnovo dell'impianto elettrico, la 
classificazione delle zone etc. quale pensate sia il giusto compenso?
grazie a chi vorrà confrontarsi ...
saluti
val 

bambi ha scritto:

Metodo 1 = costo orario (delle risorse, completo dell'utile + i costi
generali della struttura) x ore presunte impiegate = compenso presunto;
Metodo 2 = (costo orario risorsa x ore presunte impiegate) + costi
generali + spese specifiche = compenso presunto;
Metodo 3 = stima dei costi di adeguamento e comparazione con tabella
professionale + vedi proposta CNPI per le attività extra progettazione
e DLL (lo scarichi dal sito 
www.cnpi.it
);
Metodo 4 = comparazione su lavori analoghi (tempi e risorse).

Metodo 1 = costo orario (delle risorse, completo dell'utile + i costi
generali della struttura) x ore presunte impiegate = compenso presunto;
Metodo 2 = (costo orario risorsa x ore presunte impiegate) + costi
generali + spese specifiche = compenso presunto;
Metodo 3 = stima dei costi di adeguamento e comparazione con tabella
professionale + vedi proposta CNPI per le attività extra progettazione
e DLL (lo scarichi dal sito 
www.cnpi.it
);
Metodo 4 = comparazione su lavori analoghi (tempi e risorse).
caro mike,
il tuo metodo è certamente molto valido ma poco si presta al caso ricorrente 
dalle mie parti di studio di un singolo professionista che non ha tempo per 
verificare quali siano i costi di gestione dello studio (o forse non ne ha 
voglia...)
io intendevo un calcolo a peso e non a misura ;-)
e comunque la tua risposta lascia il calcolo al lettore della email non 
fornendo un calcolo di tuo...


3500 euro
Ciao, Goofy

 Ciao, Goofy
sintetico e mirato.
molto simile alla mia valutazione (3000+iva)

 Ciao, Goofy

anche se ritengo piů completa la risposta di mike
certamente
Ciao, Goofy

 fornendo un calcolo di tuo...
Forse l'ho fatto apposta ??? ;-)

Mike ha scritto:

Non fa una piega!!!!!!!!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consiglio/conferma su protezione montanti

Ciao, eccomi qui con nuovo quesito, situazione:
Nuovo complesso immobiliare costituito da fabbricato A (tre appartamenti) e
Fabbricato B (tre appartamenti)
    -----------                                       --------------        
---------------
    -            -
      20metri               -                 -        ---------------
    -     A       -                                      -    B           -
Autorimesse A/B
    -----------                                       -------------
    Contatori
ho cercato di sintetizzarlo  e spero di esserci riuscito.
I contatori per gli alloggi e le parti comuni di entrambe gli edifici, sono
collocati in vano tecnico all'interno del fabbricato A.
Ed ecco i miei dubbi:
1) Sono obbligato a proteggere il montante degli appartamenti con un MTD?mi
sembra che la riposta sia No in quanto i contatori sono centralizzati ed è
presente un MTD nel centralino di appartamento, ma vale questa regoletta
anche nel caso di condutture poste interrate (nel senso che dal fabbricato A
al B abbiamo 20 metri e le linee saranno tutte in cavo FG7 entro stesso
tubo).
2) Sono indeciso se installare la protezione delle autorimesse nel quadro
alloggio o in prossimità del quadro contatori (comodo per A, ma butterei via
dei soldi per B) inoltre dovrei portare degli FG7 in tubazione ...
3) Vicino alle autorimesse c'è una scala che porta alle cantine, pertanto
pensavo di mettere un scatola di derivazione, interrompere i montanti
cantina e garage che mi arrivano da contatore o alloggio e poi sdoppiare le
linee. Posso oppure è considerato a tutti gli effetti montante e pertanto
non sezionabile.
Accetto qualsiasi consigli e/o suggerimento.
Grazie

Franco ha scritto:
Il collegamento a terra è obbligatorio se:
- è una massa;
- è una massa estranea;
- è un corpo metallico di notevoli dimensioni.
Poi ci sono collegamenti di terra funzionali, ma non è il tuo caso, o
per le cariche elettrostatiche, ma non è nemmeno questo il caso dato
che il gasolio non emette vapori infiammabili e quindi non rientra nei
luoghi con pericolo di esplosione (atex), almeno che non venga
surriscaldato oltre la sua temperatura di infiammabilità (65°C).
Nel tuo caso specifico la cisterna NON è un massa. La massa semmai è
il motore della pompa di erogazione e quella è collegata a terra.
Può essere una massa estranea se presenta una resistenza verso terra
minore di 1000 ohm, ma anche se fosse non è obbligatorio collegarla a
terra.
Può essere un corpo metallico di notevoli dimensioni e in questo caso
si deve collegarlo a terra al fine della protezione dalle scariche
atmosferiche. Anche in questo caso però, almeno che tu non sia in alta
montagna, la struttura risulta autprotetta e quindi non si collega a
terra.

 ha scritto nel messaggio
news:1164474748.3...@14g2000cws.googlegroups.com...


 hai sbagliato solamente destinatario
Sorry, non era indirizzato a te e non capisco some sia successo, boh!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione pubblica e legge 46/90

Su un noto sito (anche a pagamento), ho trovato questa cosa:
"Gli impianti elettrici di illuminazione stradale se sono serviti da una
linea dedicata (dispositivo di protezione, linea di alimentazione ed
utilizzatori) sono considerati a tutti gli effetti impianti elettrici
utilizzatori. Ai fini della legge 46/90 si possono considerare locali
ordinari."
Però la legge 46/90 si applica "...all'interno degli edifici..."  art 1,
comma 1, lett. a) ; e nel DPR 447/91 art 1 comma 3 viene precisato
"...Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici
posti all'interno". ... quindi l'affermazione di cui sopra non mi sembra
proprio corretta... o sbaglio?
Cioè è vera solo nel caso particolare di collegamento con impianti interni
ad un edificio.
Nel caso di fornitura e protezione in armadio esterno, no.
E poi, una eventuale piccola "edicola" in muratura per alloggiare un
contatore e un paio di interruttori, non mi sembra proprio il caso di
considerarla un edificio (civile o "adibito a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di
intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili
destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in
genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici" ) !!! almeno finchè non sia in grado di ospitare
all'interno almeno una persona...
mi sfugge qualcosa? (circolari, riferimenti normativi, etc...)
Grazie e buon week-end.
Oblomov

 ha scritto nel messaggio 
news:d77j0g$685$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: anno 1978

Questa domanda e rivolta ai tecnici un po avanti negli anni, qualcuno
saprebbe dirmi quali sono i diametri delle tubazioni corrugate, in commercio
nell'anno 1977.
Grazie
p.s. possibilmente anche il diametro interno.

 wrote in message
9gs73a$l8n$1...@pegasus.tiscalinet.it...

A quel tempo si parlava di diametro interno.
Non vorrei dire una cacchata ma mi pare che fossero:
11 mm
13 mm
22 mm
27 mm
32 mm
Ciao BjT

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cosa significa apparecchiatura tropicalizata?

Salve, chiedo il significato tecnico e la caratteristiche che deve avere
di un'apparecchiartura tropicalizzata.
Se possibile anche quali norme o quant'altro regolamenti tali
caratteristiche.
Grazie in anticipo
F.P.

 wrote in message
xLFE5.66$Z95....@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto su Messico

Sapete dirmi che tipo di portalampada e spina utilizzano in Messico? E quale
tensione e frequenza di rete?
Grazie per le Vs. risposte.
Demis



Tensione nominale distribuzione BT  = 127/220 V
Tensione nominale industria       BT  =  440 V
Frequenza nominale                         =  60 Hz


Tensione nominale  BT = 127/220 V
Tensione nominale  BT = 440 V (Solo industria)


 Demis
Mi risulta che le spine sono le stesse degli USA (UL); tensione 127/220V
60Hz.
Marco.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Responsabile tecnico

Buona sera a tutti.
Vorrei porre un quesito a proposito dell'argomento"Responsabile tecnico"
ai sendi della L.46/90.
Non ho ben compreso, dalla lettura della legge suddetta e da altre circolari
ministeriali emanate in merito, se un titolare di un'impresa artigiana di
impianti
elettrici, in possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività, possa al
tempo
stesso essere "Responsabile tecnico" di un'altra azienda NON installatrice,
che tramite il servizio di manutenzione interno esegua manutenzioni e
realizzi
impianti al proprio interno.
Se cortesemente qualcuno, avendo già vissuto esperienze analoghe, potesse
illuminarmi....... pagherò un caffè.
Grazie
np

 ha scritto nel messaggio
news:xzk48.7430$761.2...@twister1.libero.it...


 wrote in message
tdU48.30271$hi.7...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:g0%48.17809$761.6...@twister1.libero.it...



Saluti
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi Afumex per Uffici?

Ho ascoltato la presentazione Voltimum circa i cavi Afumex.
Effettivamente, anche verificando sulla ultima normativa riguardante le 
normative antincendio (Decreto Ministeriale Data 22/2/2006) degli edifici ad 
uffici, si dice:
""d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la 
emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona 
tecnica;"".
Ma vi sembra normale prevedere dei cavi afumex per questa applicazione? e 
poi se l'impianto e' tutto di tipo incassato, ne vedo poca necessità.... 
pero' il decreto parla chiaro .......
Avete info contrarie??
Grazie.

Giuseppe ha scritto:

I cavi incidono relativamente per il fumo in un ufficio, pensa a tutto
quello che c'è dentro, dagli arredi, alle attrezzature, alle
strutture. La norma vigente NON obbliga l'utilizzo di cavi a bassa
emissione di gas tossici ma di valutarne il rischio e di conseguenza la
necessità o meno.
Dopo di che il mercato e i costruttori fanno la loro parte...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: avviamento motore 380 v a 220v

Salve, avrei bisogno di una mano,
dovrei far avviare un motore trifase a 380v con una tensione monofase 220v.
so che ciò è possibile inserendo un condensatore, ma non mi ricordo più lo
schema qualcuno me lo sa dire o mandare grazie mille
ciao
--
*************************************************
Qualsiasi cosa la mente di un uomo può
concepire e credere, la può ottenere
E-mail: 
edmo...@libero.it
My Icq number is 19796993
*************************************************

schema qualcuno me lo sa dire o mandare grazie mille
vai qui
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html
e poi clicca sul link "condensatori per motore monofase"
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 wrote in message
dlv26.192337$hk4.7...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri BT

Salve ho cablato ed installato dei quadri in una Università. La
dichiarazione di conformità come deve essere sviluppata?
Grtazie

 dichiarazione di conformità come deve essere sviluppata?
I quadri elettrici sono dei prodotti rientranti nella direttiva BT e EMC e
quindi devono essere marcati CE e relativi adempimenti. Se oltre alla
fornitura e realizzazione dei quadri hai eseguito anche la posa in opera,
per quest'ultima devi redarre la dichiarazione di conformità ai sensi della
L. 46/90 DPR 447/91 secondo il modello previsto. Collegati a 
www.tne.it
 per
il fac-simile.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dimensionamento salvamotore

Ho un motore (un ventilatore) con potenza massima 500W, assorbimento
massimo 3A (dalle specifiche tecniche del componente). Al suo interno
ha già una sezione di controllo della velocità (ingresso pwm). In
base alle specifiche ho scelto un salvamotore con corrente di
intervento compresa tra 2,2 e 3,2 A (ad esempio il codice 243-7123 da
RS). Questo salvamotore è adeguato ? Ed essendo il salvamotore
trifase, mentre il motore monofase, come deve essere collegato ?
Matteo Vit

 ha scritto nel messaggio 
news:1146559368.9...@j73g2000cwa.googlegroups.com...

Direi che è adeguato e considerando la potenza ed il tipo di lavoro direi 
che va bene una taratura a 3A. Per il collegamento colleghi solo due fasi..
Enrico. 


concordo, mentre per il collegamento,
bisogna riportare la fase in quella mancante
in pratica:
la fase esce dal basso e rientra dall'alto in quella a fianco
per poi andare al carico, il neutro consideralo una fase,
questo perchè il salvamotore protegge anche sulla mancanza di fase
e se quindi non legge un assorbimento su una di essa ... 
va in protezione
ciao

 va in protezione
Sei sicuro di questo? Cioè che funzioni un pò tipo un differenziale?... Se è 
così ho imparato una cosa nuova ;) Però li ho sempre collegati su 2 fasi e 
non ho mai avuto problemi!... Io credo che la protezione dalla mancanza di 
una fase sia data dal fatto che quando una fase manca nelle altre due la 
corrente aumenta ed è QUESTO a far scattare la termica...
Ciao,
Enrico. 


... sul fatto che funzioni senza il "gira in giro" ... non so ...
di sicuro questo è il modo corretto e unico,
infatti è anche quello indicato dalle case costruttrici,
nonchè utilizzato da tutti i quadristi ....
una variante, ma mai sperimentatata (vedi sopra)
è quella di collegare in parallelo la fase con quella mancante
in pratica fa passare la fase su due poli ......
ciao

Ok allora mi vado a documentare, sta cosa non la sapevo, non si smette mai 
di imparare.
Grazie,
Enrico. 

Ringrazio tutti per le preziose informazioni.
Matteo
Zef ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme comprese nell'abbonamento S016 CD

Ho postato su it.binari.file l'elenco delle norme comprese nell'abbonamento S016
su CD "norme indispensabili per impianti", penso si commenti da solo.
PS: non mi pagano per questa "pubblicità" :-)))
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

>PS: non mi pagano per questa "pubblicità" :-)))
Cioè stai dicendo che non lavori per il CEI?! :(((((

Cioè stai dicendo che non lavori per il CEI?! :(((((
Esatto.
Lavoro "per me", e credo sia un bene la diffusione delle norme.
In attesa delle norme gratuite (magari ...) ho aderito volentieri all'offerta
delle norme su CD a prezzo "scontato".
Penso che le 500.00 lire annue (per tre anni) valgano la spesa.


In attesa delle norme gratuite (magari ...) ho aderito volentieri all'offerta
gratuite.... basterebbe costassero la metà di quel che costano adesso,
comunque sempre piu' di 500 lire a pagina....
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: AMBIENTE AD USO MEDICO

SALVE, VORREI AVERWE CHIARIMENTI IN MERITO AD UN LOCALE ADIBITO AD USO 
MEDICO. CREDO SI TRATTI DI UN AMBIENTE DI TIPO 0 POICHE' NON PRESENTI 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A CONTATTO DI PERSONE FISICHE. IN PAROLE 
POVERE SI TRATTA DI UN COMUNE APPARTAMENTO OCCUPATO DA UN MEDICO DI 
BASE IN COMPAGNIA DI UNA INFERMIERA.
DOMANDA???
VI E' OBBLIGO DI PROGETTO X IMPIANTO ELETTRICO O E' SUFFICIENTE LA SOLA 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ????
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 AMBIENTE DI TIPO 0  
Obbligo di progetto.
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:j47s7015sucuav5jd...@4ax.com...

Solo se la potenza contrattuale Enel è superiore a 1,5 kW.
Cordialità
Liberty Kid

GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO.
ALLA PROSSIMA CIAO.
Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Voglio cambiare ditta...!!!!

Mi chiamo Fabrizio ho 25 anni abito a Frascati (Roma) e lavoro per una
piccola ditta privata di impianti elettrici civili ed industriali. Purtoppo
essendo una piccola ditta, 12 operai ed un principale, la possibilità di far
carriera sono ridotte all'osso, nel senso che al massimo posso arrivare al
5° livello, il massimo per noi (io sono appena al 3°). Ma starei sempre con
il trapano in mano e il "boss" che mi rompe le balle.
Mi piacerebbe entrare a far parte di una ditta di impianti elettrici seria e
ben organizzata , in cui si fanno lavori come : trasmissione dati,
citofonia, antenne tv e satellitari, cancelli automatici, impianti d'
antifurto ecc. insomma lavori che io definisco "tecnici", ne ho fatti alcuni
ma solo saltuariamente, mentre a me piacerebbe imparare a farli come si
deve.
Invece nella mia ditta i lavori preferiti dal principale sono : posa in
opera di plafoniere, tubazioni, passaggio cavi ecc. tutti lavori di
manovalanza, ma di tecnico neppure la puzza.
Il fatto che data la mia età e non essendo sposato vorrei uscire al più
presto da tale situazione e cercare una ditta che mi garantisca anche il
lavoro per il futuro perchè dove sto adesso è il solo datore di lavoro a
dirigere tutto (ci porta anche il materiale al cantiere !) e se dovesse
abbandonare chiudendo baracca e burattini io mi ritoverei con il c..o per
terra.
Ah, dimenticavo di dirvi che sono diplomato come Tecnico delle Industrie
Elettriche ed Elettroniche.
Con questo passo e chiudo, ringraziando anticipatamente quanti risponderanno
al mio annuncio.
Per ulteriori informazioni : Fabrizio D'Ippolito 
339/2900062
 - 349/4692050

 ha scritto nel messaggio
news:9ipkbf$ccl$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Chi ne sa di più?

Leggo, con un giorno di ritardo, ahimč, che all'approvazione della nuova 
finanziaria č prevista l'abrogazione del D.M. 37/2008. Possibile?
Esiste gią un nuovo d.d.l. oppure a volte ritornano (L.46/90), io ormai mi 
arrendo vado in Albania...
Saluti a tutti. 

 ha scritto nel messaggio 
news:1uR6k.411$VP5...@tornado.fastwebnet.it...

da una seconda e-mail di TNE
"Gentile abbonato,
si fa seguito all'e-mail di questa mattina per informare che, grazie al 
tempestivo intervento delle associazioni degli installatori, il Governo 
sembra avere modificato la propria posizione in ordine all'abrogazione del 
DM 37/08.
Nel decreto legge, che verrą pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta 
Ufficiale, dovrebbe pertanto essere prevista l'abrogazione soltanto 
dell'articolo 13 del DM 37/08, mentre dovrebbero rimanere in vigore tutti 
gli altri articoli del decreto.
Non appena disponibili, Le invieremo ulteriori informazioni."

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cartongesso REI: bucare o non bucare?

Ciao a tutti,
ristrutturazione alberghiera: l' architetto ha deciso di realizzare la 
compartimentazione dei muri della cucina REI120 con l' apposizione di 
cartongesso (tipo questo 
http://www.protecnopd.it/protezione_antincendio-cartongesso.html#pagina11
) 
davanti alle attuali pareti in tavolato esistenti.
Nella stessa, il futuro impianto elettrico prevede alcuni quadretti prese 
interbloccate cee, il dilemma è:
quadro incassato o quadro a parete?
La distribuzione è fatta con tubo pvc flex sotto pavimento che risale dietro 
alla parete sino al buco predisposto per l' allacciamento del quadro.
Ai sensi del luogo marcio, le due soluzioni sono entrambe valide? Io sono 
dell' idea che non si possa bucare la parete REI per collocarci il quadro ad 
incasso, mentre l' architetto non vuole nulla di 'sporgente' dalle pareti.
Qual'è il vs pensiero?
G.b, 

 pareti.
Se buchi verrà meno la compartimentazione e quindi la certificazione sarà 
"invalida".
Angelo

 
-- 
Coltiva Linux, perchè Windows si pianta già da solo!

 all'architetto, ecc.
Io non sono d'accordo, io sono un professionista non un'operaio qualsiasi, 
quindi non posso semplicemente prendere ordini ed eseguirli se questi 
portano a mettere a rischio la vita delle persone.
Una parete REI è una parete REI... se la si è prevista ora non la si può 
bucare vanificandone l'efficacia.
La norma (non ricordo l'articolo) dice che qualora si debba passare ad 
esempio con delle condutture attraverso una compartimentazione REI occorre 
ripristinare la tenuta REI preesistente... un quadro elettrico non credo 
mantenga lo stesso grado REI della parete originale.
Ciò ovviamente non significa che sia un gioco da ragazzi scontrarsi con "i 
superiori"... :(
Questo ovviamente a mio parere.
Enrico.

 

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esame di abilitazione periti

C'e' qualcuno che ha sostenuto gli scritti per l'esame di abilitazione
per l'iscrizione all'albo dei periti? Come avete trovato le tracce? Il
primo scritto l'ho basato tutto sulla 626 poiche' non avevo sottomano
il testo del D.L. 242/96 (era menzionato nella traccia).
Qualcuno sa che modifiche introduceva il 242/96?
Per il secondo scritto (elettrotecnica) ci hanno detto che siamo stati
molto fortunati...
Saluti.

 wrote in message 38020491...@news.tin.it...

Ciao mi chiamo Luca e anche io sto' sostenendo gli esami di abilitazione,
volevo un tuo parere se possibile;
 nel calcolo della potenza impegnata da una villa, utilizzando le tabelle
dei libri per il calcolo dei carichi convenzionali, ho considerato in prima
analisi una potenza impegnata di sei kW ma poi, parlando con gli ispettori,
secondo loro sei kW erano troppi e quindi ho riprogettato tutto riducendo i
carichi e tirando fuori alla fine tre kW. Ho sbagliato?
Per il campo da tennis quanti kW hai considerato e quante lampade hai
inserito?
A me sono venute fuori 16 lampade da 150W a ioduri metallici montate su
quattro torri faro.
Per il viale cosa hai progettato?
Io ho considerato 6 lampioni alti 12 m insallati bilaterarmente a centri
opposti distanziati 36 m con lampade a vapori di mercurio da 150 W.
Ciao.

opposti distanziati 36 m con lampade a vapori di mercurio da 150 W.
Per motivi di tempo non sono stata cosi' precisa, per un viale di 150
x 10 m (larghezza considerata la carreggiata e un po' di marciapiede)
mi sono limitata al calcolo dei corpi illuminanti con la solita
formula di prima: 6 lampade da 250 W per un ill. di 50 lux disposte su
un lato in maniera uniforme. (E' un vialetto residenziale... secondo
me si poteva fare a meno di abbondare...)
Cosa hai fatto per l'impianto di terra? Io ho equipotenzializzato
tutto facendo partire dal locale contatori i cavi delle linee  con il
cond. di protezione e connettendoli tutti assieme (per abbassare il
val. della resistenza di terra...) su un collettore, mi hanno detto
che e' inutile...

Saluti.
Guarda, io l'ho fatto un po' di anni fa... è una boiata... cosa da
tutti promossi con il sei politico come si faceva in tempi passati....
Tanto poi ti sbarrano la professione sul campo... ::)
Auguri
[ per risposte in email, rimuovi REM ]

 wrote in message 38033277...@news.tin.it...

Riguardo al campo da tennis probabilmente hai ragione pero' io l'ho
considerato come una campo dilettantistico e non come campo agonistico e
quindi di lux al mq ne erano, se non sbaglio, richiesti solo 150.
Per la terra ho ipotizzato un impianto separato per ogni villa( il classico
dispersore  collegato al collettore generale della villa) e per i servizi ho
pensato ad una treccia di rame nudo ad intimo contatto con il terreno chiusa
ad anello.
L'errore che ho commesso forse e' stato quello di prescrivere una sezione di
16mmq; infatti sulla 64/8 sez. 4 e' consigliata una sezione minima di 35mmq.
E' comunque una sezione CONSIGLIATA e quindi spero di convincere la
commissione di aver fatto una scelta economica anche perchè il cavo di fase
più grande è proprio da 16mmq.
ciao Luca.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Canalina metallica interrata

Buongiorno,
devo effettuare dei lavori in cui da progetto è prevista la posa di cavi in
passarelle metalliche forate che dovranno andarre interrate, con
l'installazione di alcuni pozzetti 40x40 rompitratta per derivazioni.
Mi spiego meglio: si metterà il coperchio e sopra sarà fatto il getto per il
pavimento.
Questo tipo di installazione va contro qualche normativa?
Grazie
Saluti
Vito
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Beh, il fatto che si utilizzino "passerelle forate" (che immagino siano 
canali forati visto che avranno il coperchio) non garantisce di certo la 
protezione da infiltrazioni di acqua e/o terra... 

 Questo tipo di installazione va contro qualche normativa?
No, equivale ad una posa interrata, basta utilizzare cavo tipo FG7.


Si certo, ovviamente FG7.



Resto dell'idea che il canale perforato non sia idoneo 

Resto dell'idea che il canale perforato non sia idoneo 
Credo sia semplicemente uno spreco, è come se non ci fosse.
(e non ho idea di quanto possa durare la lamiera zincata posata sotto terra
..)

 Resto dell'idea che il canale perforato non sia idoneo
Di fatto è come posare direttamente il cavo nel terreno, cosa del
tutto amissibile nei modi previsti dalla CEI 11-17,
E' anche chiaro che la passerella forata non ha alcuna funzione, se
non una modesta protezione meccanica e come schermatura.


Sono daccordo con te.
Un aggiornamento:sono riuscito a far sostituire la passarella forata con
quella chiusa, in modo tale da evitare la penetrazione del getto del
calcestruzzo una volta annegata.


 
Scusa la domanda forse stupida, perche non normale cavidotto?
Mandi
                Lucio


Scelte progettuali.


 Questo tipo di installazione va contro qualche normativa?
Bhe' uno puo' fare quello che vuole, dipende poi dal cavo che viene
inserito, se e' compatibile con lo stato finale.
R.L.Deboni

 Scelte progettuali.
Resta la curiosita': quale progettualita' ?
O forse, in realta', si tratta di una scelta commerciale ?
R.L.Deboni

 R.L.Deboni
Mi sembra una scelta inutile (nessuna utilità rispetto al cavidotto) e
antieconomica (costo del materiale e tempi di posa).
Saluti
                        Lucio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: consumo energetico impianto...

Sto cercando di prevedere qual'è il consumo energetico annuo di un
impianto di climatizzazione, partendo dalla potenza nominale e
dalla tipologia di fabbricato.
Purtroppo non dispongo di dati storici, visto che non esiste
ancora l'impianto.
Qualcuno ha mai provato a fare valutazioni di questo tipo?
Sapete dove posso trovare dati relativi ai consumi energetici annui di
strutture tipo uffici / ospedali / scuole / terziario in generale?
Grazie mille, Stefano
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 wrote in message
qavv0tctpevun4cl2...@4ax.com...


Secondo me prima verifica per quanti mesi all'anno verrà usato
l'impianto e se il cliente vuole la pompa di calore. Sapendo i m3 da
trattare e il tipo di espansione (diretta - acqua)  si può fare una
stima. Tieni presente che si possono anche utilizzare, nei grandi
impianti, i cogeneratori a gas i quali hanno potenze elettriche di 2-3
kW (con potenza resa pari a 50 kW!) e funzioanno a gas metano.
Per la documentazione c'è una pubblicazione ENEL che parla delle pompe
di calore  molto esauriente.
Saluti
Stefano, STR ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ENEL e tarature MT

Dovendo stabilire i valori di taratura delle protezioni MT (50/51) per un
trafo da 1000 kVA 15/0,4 kV, se non ho sbagliato i calcoli avrei:
I>> min 620 A
I> min 390 A (con Im=10 Ir)
ENEL ha dato come valori max
I>> 600A
I> 40 (!) A
Come fare per la selettività delle protezioni?
Grazie Giovanni

 ha scritto nel messaggio
news:sCHV6.5203$Ea.1...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:YkMV6.233$yk2....@nreader1.kpnqwest.net...


 ha scritto nel messaggio
news:fpNV6.249$yk2....@nreader1.kpnqwest.net...
