mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prese TV

Salve a tutti,
      vorrei sapere se è vero, come dice il mio elettricista,
      che oggi non si può mettere più la presa TV insieme alla
      presa elettrica nello stesso pozzetto.
Questo elettricista ha messo vicino ad ogni televisore due pozzetti
ospitanti uno le prese di corrente (16A) e l'altro la presa TV.
Mi ha detto che con la nuova legge non possono più stare insieme.
E' vero? A quale legge (o norma) si riferisce?
Se la legge dice questo in che modo posso evitare di mettere due
pozzetti (quindi due placchette) una accanto all'altra vicino al
televisore?
Dal punto di vista estetico non è il massimo avere queste doppie
placchette una vicino all'altra.
         Grazie per le vostre risposte e cordiali saluti!
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Si e vero,la presa tv o anche quella sat deve alloggiare in un cassetta
comunemente chiamata portafrutti o 503 ben distinta da quella della corrente
elettrica,infatti la separazione deriva dal fatto che le tensini sono
diverse una è in bassa tensine corrente continua (cavo coassiale della tv) e
l'altra e definita bassa ma e in corrente alternata a 220 Volt.
Quasta separazione vale anche per tutti gli impianti a bassa tensione
chiamati Pelv o Selv tipo impianto citofonico.

televisore?
E' possibile utilizzare un'unica cassetta ed una sola placca purche'
la presa antenna e la presa corrente siano separate da un apposito
setto divisorio. I cavi antenna e TV devono arrivare alla cassetta in
due tubazioni separate (salvo qualche eccezione)
 
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

          Grazie per le vostre risposte e cordiali saluti!
1- e' possibile dalle norme con un setto separatore, ma e' impossibile o
quasi la realizzazione, non ci stanno i cavi tv senza piegarli fuori norma!
e se il cavo tv o i cavi di energia invadono la parte opposta l'impianto non
e' conforme
2- non hai piu' spazio per aggiungere altre prese 230v
3- una volta si usavano solo prese tv per scatola tonda quindi l'impianto tv
era completamente separato e di conseguenza piu' sicuro.....
4- sembra il lavoro fatto dal tramviere per arrotondare lo stipendio
5- ma caspita!! stai facendo l'impianto nuovo non un aggiunta di prese tv,
fallo bene no? mettila sta scatola indipendente per la presa tv.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione uscita gruppo elettrogeno

Ho appena acquistato un gruppo elettrogeno benzina da 4,5kVA, il mio 
problema è che l'uscita del gruppo è protetta da un magnetotermico 
curva C da 20A. Siccome non ricordo praticamente nulla dell'argomento 
macchine elettriche e non ho idea di quale corrente di spunto possa 
raggiungere (non ho i dati di targa dell'alternatore), ma volevo 
mettere una protezione che salvi l'alternatore in caso di corto 
circuito o sovraccarico.
Pensavo ad un curva B da 20 (ma l'intervento magnetico è da 3 a 5 volte 
In, quindi non credo vada bene) o un salvamotore.
Mib

il Thu, 05 Apr 2007 21:13:23 +0200, Mib <m...@mib.mib> scrisse:

interviene la termica in ogni caso, la Icc di un GE è 2-3 volte
la In... Se vuoi mettere un curva B, male non gli fà
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 "sette"
Grazie.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Volume Vz

Per quale ragione il volume Vz (e anche il numero di ricambi di aria 
al secondo) calcolato con il software ATEX differisce da quello 
riportato nella guida CEI 31-35, a parità di dati di base?

Intendi dire che hai fatto i calcoli a mano e confrontati con il sfw
Atex? Può dipendere anche dai coefficenti di sicurezza imposti sia
generali che specifici.

 generali che specifici.
Guardando l'esempio GD5.4 mi sono reso conto che la velocità di 
dispersione della sostanza in diluizione è pari alla velocità dell'aria  
moltiplicata per il rapporto tra le masse molari. 
Anche così però non riesco a raggiungere il numero di ricambi d'aria 
voluti. L'esempio della norma mi da Vz=62,68 m3, ATEX 14,47 m3. La 
sostanza è il metano.

 ha scritto:

Ho capito dov'era l'errore. Stavo guardando la guida CEI 31-35 prima 
edizione anzichè la seconda.
Grazie comunque a tutti.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quali "SE"?

Con riferimento all' articolo apparso su TNE  n°10 di ottobre 2002
intitolato
"Le grandi cucine a gas" :
In tale articolo in fig. 1 e 2 si considerano SE anche le giunzioni
filettate delle valvole a stelo precisando poi nell'articolo (alla fine
della seconda colonna di pagina 5) che tali giunzioni sono state considerate
a scopo cautelativo, in quanto a tale proposito la norma non è chiara (tanto
per cambiare).
Alla pagina seguente invece si analizza l'impianto elettrico e in
particolare si parla di elettrovalvole invitando a verificare se l'
estensione della zona pericolosa generata dalle giunzioni filettate
necessarie al montaggio dell'elettrovalvola stessa siano o meno
trascurabili. In questo caso pero' non si fa accenno alla "cautelatività" di
tale considerazione ma se ne parla come se tali giunzioni debbano essere
sicuramente considerate SE.
Poiché parliamo di Norme Voi come la interpretate?
Cordiali Saluti.
RM

 ha scritto nel messaggio
news:bmfega$iae$1...@lacerta.tiscalinet.it...

IMHO come per le centrali termiche, dove le SE saranno ritenute trascurabili
se si rispettano i requisiti di ventilazione previsti e gli impianti siano
stati realizzati in conformità alla norme UNI-CIG, anche per le cucine si
arriverà alle stesse conclusioni.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

--
D'accordo. Resta il problema di stabilire se il foro ha dimensioni non
superiori a 0,25mm², come specificato nel progetto di norma sulle
centrali termiche (che poi e' una guida e on una norma)
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:bmfega$iae$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 17/13-1

Visto che non ho lo strumento per le verifiche dei quadri BT, in
rispetto alla normativa CEI 17/13-1, posso effettuare tale verifiche
con uno strumento preso in prestito? Se si devo dichiare nella
relazione che lo strumento è in prestito da una determinata azienda?.
Grazie della risposta

il 8 Jul 2003 12:38:00 -0700, 
luvrano...@libero.it
 (Francesco)
scrisse:

Non c'è motivo per cui tu non possa farlo.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PERITO QUANTO MI COSTI?

A quanto ammonta il compenso orario di un perito industriale (non iscritto
all'albo professionale) che opera con contratto di collabborazione
coordinata e continuativa presso uno studio di ingegneria?
Certamente non le 87.000 prospettate dalla tariffa professionale, in quanto
quelle sono riferite ad una prestazione di un professionista che ha delle
spese proprie (studio, telefono, ecc.. ecc..)
Grazie  a tutti.

RENATO ha scritto nel messaggio ...

Tutto è relativo alle capacità del soggetto....
Dal tirocinio (gratuito) alla persona esperta (in grado di mandare avanti la
"baracca") il ventaglio di possibilità è mooolto vario :o)

>spese proprie (studio, telefono, ecc.. ecc..)
87000 ??!!
hanno aumentato i compensi a vacazione?
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 hanno aumentato i compensi a vacazione?
Decreto 3 settembre 1997, n. 482.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 2 domande?

Salve a tutti,
volevo porvi due domande:
 1) in un capannone con alimentazionen 400V+N, sistema di alimentazione TT,
quando è ammesso proteggere delle linee terminali con interruttore MTD con
differenziale 300mA??
2) sto realizzando l'impianto elettrico all'interno di una villa (superficio
300mq) con una centrale termica superiore a 35Kw, quindoi sotto obbligo di
progetto, la cui alimentazione è derivata dal quadro elettrico generaòle
abitazione, sono obbligato a far progettare pertano tutta la casa, se sì
dove posso trovare un riferimento Normativo?.
Grazie e buon fine settimana
gianni

 dove posso trovare un riferimento Normativo?.
Il DPR 447/91 art. 4 comma 1 lettera c) prevede l'obbligo di progetto, per
tutta l'unita immobiliare (tutto quello che è a valle del punto di
fornitura), per gli impianti elettrici soggetti a normativa specifica
(maggior rischio in caso d'incendio e/o pericolo di esplosione).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadri: dichiarazione CE o 46/90?

di norma al termine dei lavori elettrici che non rientrano nella
manutenzione ordinaria bisogna rilasciare la dichiarazione di
conformità dell'impianto alla regola dell'arte. Altrettanto vero che
ogni volta che si installa un nuovo quadro elettrico o se ne modifica
uno di esistente, bisogna rilasciare la dichiarazione di conformità
del quadro e relativa targhetta CE da apporvi sullo stesso. Tuttavia
mi è sorto questo dubbio: se i lavori elettrici riguardano solo ed
esclusivamente la posa o la modifica di un quadro è sufficiente
rilasciare solo la dichiarazione del quadro, oppure bisogna comunque
rilasciare anche la dichiarazione di conformità dell'impianto? Nessuno
di voi si è mai imbattuto in simile caso? Altro dubbio: la
dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere rilasciata in
blocco oppure si possono rilasciare anche n dichiarazioni di
conformità parziali che nell'insieme coprano tutto l'impianto (nel
caso in cui il lavori procedano a "rate")?
grazie.

 caso in cui il lavori procedano a "rate")?
La DDC è una dichiarazione che QUANTO ESEGUITO è stato fatto nel rispetto 
della regola dell'arte. Il che indica che l'eseguito è compatibile con la 
parte restante e non ne pregiudica i requisiti di sicurezza (semmai li 
può migliorare). Nel caso di lavori "a rate", è essenziale che vengano 
distinte le responsabilità tra nuovo e vecchio impianto, tra ciò che è 
stato adeguato (e dichiarato) e ciò che non lo è, e eventuali requisiti 
affinché la parte vecchia possa essere alimentata da quella nuova.    
Saluti
-- 
Sebastiano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamento a nodo equipotenziale

Buongiorno,
la massa di un elettromedicale è collegata al nodo equipotenziale del
locale tramite il PE che va al morsetto di terra della spina. Questo
può bastare o bisogna predisporre un collegamento esclusivo fisso tra
massa e nodo equipotenziale che non passi per la presa elettrica?


dipende dall'elettromedicale, dalla sua classificazione, ecc. ecc.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quotazione marcatura ce

Salve, dovrei marcare ce secondo la 89/336 un dispositivo elettronico.
Qualcuno sa un laboratorio accreditato Sinal quanto prende per la
certificazione?
grazie
mario

Salve, qualcuno può darmi un'ordine di grandezza per il prezzo di una
certificazione (marcatura ce) in un laboratorio accreditato per la
direttiva 89/336 - Compatibilità elettromagnetica? Magari anche una
dritta per la certificazione FCC.
grazie

 certificazione?
Non è una cosa quantificabile un tanto al kilo, dipende dal tipo di
apparecchiatura e a quale norme deve essere conforme. Pertanto ti consiglio
di contattare direttamente un laboratorio.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale



Occhio, un laboratorio Sinal non rilascia certificazioni: esegue
prove.
Bisogna vedere se:
a) ti interessa solo la definizione delle prove occorrenti e
l'effettuazione delle stesse;
b) desideri affidarti ad un Organismo Competente (OC) (in pratica un
laboratorio autorizzato a livello europeo).
Dunque,
a) ti rivolgi ad un laboratorio non OC: sinal o non sinal direi che
non interessa esplicitamente ai fini della Direttiva EMC;
(se te lo chiedono ispettori ISO 9000... mandali a cagare, nel 90% dei
casi non sanno niente in tema di direttive di prodotto);
Se le prove hanno avuto esito positivo
(eventualmente dopo qualche piccolo intervento correttivo, tipo
l'inserzione di un filtro), semplificando brutalmente,
tu puoi "autocertificarti", ossia attestare, sotto tua
responsabilita', che il tuo dispositivo e' conforme alle norme
applicabili.
b) si segue questa strada quando si desideri un laboratorio
"autorevole" (ma ci sono anche fra gli OC i professionisti seri e
competenti, i mediocri, i cani), per sentirsi piu' garantiti o perche'
richiesto in certi capitolati.
Senza complicare il discorso, diciamo che un Organismo Competente ha
la facolta' e l'autorita' per avallare metodi di prova non
completamente conformi a quelli stabiliti dalle norme; in altre parole
possono semplificare od omettere determinate prove, spesso molto
severe.
---
John Black

 casi non sanno niente in tema di direttive di prodotto);
Confermo in pieno quanto egregiamente descritto da "Giovanni nero", mi
permetto di aggiungere solo che è il 99 % dei casi di consulenti ISO 9000
che non capiscono una mazza di direttive di prodotto.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: neutro a terra

In un impianto da poco ralizzato sistema di distribuzione TT  mi trovo 
una tensione tra neutro e terra di circa 3 V, del tutto normale 
sfortunatamente  cliente ha dei malfunzionamenti con delle 
apparecchiature elettroniche , pensavo quindi  di collegare il neutro a 
terra ,  è corretto farlo esiste qualche norma che lo vieti,  nella 64/8 
non ho trovato nulla a riguardo.

 ha scritto nel
messaggio news:cjemqs$d89$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Roby ha scritto:

Naturalmente a monte dei differenziali prima del contatore consegna enel.

 ha scritto nel
messaggio news:cjg4jm$66p$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:ZrZ6d.20414$75.9...@news3.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta info ng

Dove si puo consultare il manifesto di
it.industria.elettrotecnica.normative?
Esiste un elenco delle faq?
Saluti da  Fabrizio

Saluti da  Fabrizio
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motori passo-passo

Salve a tutti,
spero di non essere OT
sapreste indicarmi un sito magari commerciale
che tratta l'argomento dei motori passo-passo?
con angoli di passo specifici
di potenza modesta (qualche KW)
grazie a chiunque risponda
Giuseppe

 wrote in message
news:lNW58.8737$om6.2...@news1.tin.it...

Prova su 
www.RonchiniMassimo.com
Stiamo per aprire un sito interamente dedicato all'argomento
Ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domandona!

in un motore trifase,la corrente che percorso segue?entra negli avvolgimenti
e ritorna al generatore?
con quale fase?oppure viene sfruttata in un altro modo?
scusate per l'incompetenza!sono molto acerbo in materia.
grazie!

 ha scritto:

Più che altro direi che si tratta di una domandina: in un motore trifase 
le correnti (sono tre!) delle singole fasi sono uguali in valore efficace 
ma sfasate elettricamente di 120°, e pertanto la loro somma vettoriale è 
nulla (prova a sommare tre vettori uguali e sfasati di 120°). Non c'è 
nessuna corrente che ritorna al generatore: se anche ci fosse un 
conduttore di neutro, non trasporterebbe un bel nulla.
Mi sa che devi studiare un bel po'.
Auguri e Saluti
-- 
Sebastiano

 ha scritto nel messaggio
news:laNWd.65571$QG6.1...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esame di stato per abilitazione alla libera professione

Salve a tutti, sono nuovo di questo ng.
Sono diplomato perito industriale con specializzazione in elettronica
industriale e quest'anno dovrň
sostenere l'esame per ottenere l'abilitazione all'esercizio della libera
professione.
Vorrei sapere se qualcuno puň darmi indicazione come e su cosa prepararmi
(testi, siti, consigli, ecc.)
dato che non mi occupo piů da tempo di elettronica "pura", ma di
progettazione di quadri e impianti
di automazione industriale.
Grazie a tutti.
Rossi M.

Qui sei OT.
Vai sul NG:
it.lavoro.professioni
usa il tag [PERITI-
INDUSTRIALI]
e troverai qualcuno che ti dara' le informazioni che cerchi.
per. ind. D. LAMPA
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scatole cucina

Ciao a tutti,
vado subito al dunque, devo sostituire la cucina della mia abitazione, fra 
le altre cose verranno sostituite le piastrelle e visto che attualmente vi è 
un unica presa a muro utile, da cui partono i cavi di alimentazione per 
forno e frigo ho pensato di cogliere l'occasione per aggiungere qualche 503.
La scatola attuale è servita da corugato del 20, intendevo posizionare altre 
scatole dietro agli elettrodomestici paterndo dalla suddetta sempre con tubo 
del 20 e cavo del 2,5.
Purtroppo alla scelta della nuova cucina ho avuto i primi dubbi: ho spiegato 
al venditore la mia intenzione, aggiungendo che avrei aspettato il disegno 
per un corretto posizionamento delle scatole, ma la sua risposta è stata di 
posizionare le scatole "ad occhio" riferito alla posizione degli 
elettrodomestici e sotto i 15 cm da pavimento in maniera da essere 
raggiungibili dallo zoccolo.
Ho evidenziato il fatto che mi pareva non corretto un posizionamento sotto i 
17,5 cm da centro scatola al pavimento, ottenendo una risposta del tipo 
"fanno tutti così, soprattutto perche dietro alla lavastoviglie non c'è lo 
spazio per la spina quindi o sotto o di fianco".
Dopo una risposta del genere ho preferito evitare ulteriori parole, e sono 
quì a chiedere lumi, aggingo che partendo da destra la lavastoviglie risulta 
il primo modulo, a sinistra c'è il lavandino con i relativi attacchi idrici, 
a questo punto vi chiedo dove è meglio mettere la scatola? mentre per quanto 
riguarda forno frigo e piano cottura faccio bene a posizionarli dietro ad un 
altezza decente?
grazie per l'attenzione Mauro 

 attacchi idrici, a questo punto vi chiedo dove � meglio mettere la 


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tralicci enel 380kv

Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare disegni con dimensioni d'ingombro
dei tralicci per linee AT 380kV omologati ENEL
grazie

 grazie
Io ho +/- lo stesso tuo problema, a me servirebbe un documento enel dove
si denotano tutti i tralicci omologati. Esiste uno "statuto ansaldo
Enel" dove sicuramente ci saranno tutte queste informazioni...il
problema è trovarlo.A me interessa in particolare sapere la tipologia di
traliccio che si adotta (sempre a 380kV) in zona A usando una doppia
terna trinata...se hai informazioni a riguardo fammelo sapere..Ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: REQUISITI

Salve a tutti,
gradirei un informazione e cioè a che cosa si riferiscono questi requisiti?
-Art. 28 del DPR 34/2000
-Art 2 della 46/90
-Ottemperanza alle Norme di cui all'articolo 17 della L68/1999
 Grazie anticipatamente
Franco


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domanda

Avrei l'occasione di fare l'impianto elettrico nel negozio di mio
cugino.All'iti ho imparato a fare cio' che
servirebbe in questo caso,e ora sono studente.Lo posso fare?Ma il
certificato di conformita' chi lo
scrive?Non posso far nulla,giusto?Grazie,Gianmaria.

Giansam ha scritto nel messaggio

Giuliano scritto:
l'ultima che hai detto, :-))
Purtroppo non sei un installatore regolarmente abilitatato dalla Camera di
Commercio. Ecc. Ecc. Ecc.
Ciao, cosa studi?
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti in edifici scolastici

Salve a tutti,
Sono un neolaureato in ingegneria elettrica.
Sto cercando di farmi una cultura piů approfondita in ambito di
progettazione elettrica. Volevo farvi una domanda:
Quali accorgimenti particolari vanno presi nella progettazione dell'impianto
elettrico di un edificio scolastico?
E quali accorgimenti invece sono da prendersi per impianti in luoghi
pubblici (es: ristoranti o cinema)?
Grazie a tutti per la vostra attenzione.
Ciao

progettazione elettrica.  
Puoi provare a vedere qualcuna delle "guide blu"
http://www.tne.it/html/prodotti/libri/libri2.asp?idtipo=2&idarea=1&idclasse=2
oppure la abb 
http://bol.it.abb.com
 organizza dei buoni corsi di
formazione su vari argomenti con costi molto limitati.
Goofy

 pubblici (es: ristoranti o cinema)?
Norma CEI 64-8

 Sto cercando di farmi una cultura più approfondita in ambito di


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info capocantiere elettrico

Qualcuno sa in poche parole i compiti del capocantiere elettrico e che
responsabilita' ha? Non riesco a trovare nessun manuale tecnico che spiega
questo.
Dovro' fare un colloquio per eventualmente coprire questo incarico visto che
mi conoscono come persona di fiducia ma ho detto a loro che e' anni che sono
fuori da questo campo, ma sembra che a loro serva piu' coordinare i lavori
delle varie imprese esterne.
So di fare bene in questo, ma la mia parte tecnica ora e' limitata. Non so
se seguire questa strada, qualche consiglio? manu

 ha scritto nel messaggio 
news:jqBsj.12680$FR.7...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gru e linee aeree

Ciao a tutti i "naviganti". Qualcuno di voi mi saprebbe dire dove posso
recuperare informazioni circa il posizionamento di gru e bracci meccanici
nelle vicinanze di linee elettriche aeree? Mi sembra che una domanda del
genere sia già stata posta al ng, ma non riesco più a recuperarla. Grazie e
ciao.

 wrote in message
SFC57.97413$q77.8...@news2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:SFC57.97413$q77.8...@news2.tin.it...

Art. 11 D.P.R. 7/01/1956
Non possono essere effettuati lavori in prossimità di linee aeree a distanza
minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi ....
La gru e i bracci meccanici vanno considerati alla stregua di ponteggi, per
cui devono stare a più di cinque metri nella posizione peggiore (braccio
perpendicolare alla linea) considerando anche le dimensioni massime dei
carichi sollevati (sbarre, ferri, ecc.)
Saluti

Scusate ho lasciato sulla tastiera il numero del DPR:
DPR 7/01/1956 n. 164
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sostituzione impianto citofonico

impianto citofonico esistente malfunzionante..
verrà sostituito pari pari con uno nuovo con sistema 2fili
contatore superiore ai 6KW
c'è l'obbligo di progetto redatto da un professionista?
se si quanto potrebbe costare il progetto (a spanne) ?
25 citofoni una sola pulsantiera ai piedi della scala, ovviamente tubazione 
esistente
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:48fe3603$0$41659$4faf...@reader4.news.tin.it...

ho fatto una domanda troppo difficile? :-(
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Conduttore di terra e impianti di grosse dimensioni

salve a tutti
Su una grande superficie, sono presenti tre edifici tra di loro distanti 100
metri.
Dalla cabina MT/BT a valle del quadro generale BT partono le tre linee di
alimentazione per i sottoquadri nei tre edifici
La prima linea sarà realizzata con tre corde per fase da 240, la seconda con una
corda per fase da 120, la terza necessita di una sezione pari a 50 mmq
Ovviamente il neutro sarà dimensionato correttamente..
L'impianto di dispersione è stato realizzato utilizzando i ferri del cemento
armato di OGNI EDIFICIO e verrà posata una treccia di rame nuda sez. 70 mmq che,
in partenza dalla cabina collegherà tutti gli edifici, realizzando un unico
grande impianto di dispersione.
ogni sottoquadro avrà il suo nodo di terra collegato all'impianto di
dispersione, con treccia in arrivo da 70 mmq
Fino a qui mi sembra corretto.....
La domanda è la seguente: i cavi che alimentano i sottoquadri dovranno avere il
PEN?
Oppure mi pasta portare i conduttori di fase e neutro, entrare nel sottoquadro e
utilizzare il nodo di terra presente per distribuire il PEN agli utilizzatori?
Cambia qualche cosa in presenza di luoghi MARCI ?
Faccio presente che il progetto prevede il PEN in ogni conduttura.
grazie e buon lavoro
-- 
Giuliano  Beduglio

 Faccio presente che il progetto prevede il PEN in ogni conduttura.
E' una scelta progettuale.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Mi cospargo il capo di cenere per la svista madornale...
La distribuzione è in TT, intendevo PE cioè il conduttore di terra, il
giallo/verde della linea per intenderci, non il PEN.
Vale quanto mi hai già gentilmente suggerito?
grazie,
saluti


 Vale quanto mi hai già gentilmente suggerito?
Si, di fatto ti comporti come l'Enel quando distribuisce l'energia in BT.
Ovviamente la linea di alimentazione di ogni stabilimento dovrà essere
protetta da differenziale con il coordinamento previsto per i sistemi TT
Rt=50V/Id.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

Dove posso trovare l'elenco delle societą/enti abilitati alla verifica degli
impianti di terra? (oltre ad ASL e ARPA).
Grazie.


http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/144/8.htm
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Professionista serio.

Salve.
Vi giro una e-mail che ho ricevuto in privato da Raffaele Bernardo
[
ingbe...@tin.it
].
Non capisco perchè mi si risponde in privato su un argomento discusso sul
NG.
------inizio messaggio ricevuto----
Un Professionista serio è colui che non si sottrae alle regole che governano
il libero mercato assumendosi responsabilità e rischi alla stregua di una
impresa, a differenza di tanti alltri professionisti, che secondo la tua
personalissima definizione di "professionista serio" non hanno nemmeno il
buon gusto di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, come ad
esempio quella miriade di professionisti che si cautelano dietro un facile
guadagno da docenti di scuola superiore fornendo il più delle volte scarsa
qualità sia nella prestazione di docenti sia in quella strettamente
professionale, senza contare i super sconti che praticano per le loro
prestazioni "professionali". Per questi e mille altri motivi non vedo nulla
di male nel fatto che un professionista si faccia della pubblicità!
Non mi tocca tanto il tuo pensiero ma quanto la superficialità con la quale
elargisci giudizi.
 ----fine messaggio---
Il motivo per cui ai professionisti (NON ALLE IMPRESE) non è consentita la
pubblicità bisogna chiederlo a chi ha fondato gli albi professionali.
Fatto sta che il divieto c'è. Se sei un professionista puoi chiedere
conferma al tuo Ordine o Collegio.
Come tu giustamente dici, confermando il mio pensiero, un professionista
serio rispetta le regole. Se le rispetti anche tu, mi fa piacere.
Per il resto, credimi sulla parola, mi trovi completamente d'accordo. Prova
ne sia che un mio collega letteralmente mi sfugge, sapendo di avere in serbo
per lui un "encomio pubblico e solenne" per le parcelle da fame che sforna.
Tanto lui lavora a scuola, mentre i suoi allievi (?) studiano.
Se tu sei preoccupato per la facilità con cui io elargisco giudizi (quando
poi i giudizi coincidono), io sono preoccupato per un'altra cosa: è
possibile che la gente risponda ai messaggi senza nemmeno leggerli?
saluti
roma...@sviluppo.com


roma...@sviluppo.com
Bene ed io rimanedo OT ti devo riprendere perche' e' contro la netiquette
postare mail private.
Non che in quella esposta ci fosse niente di compremettente, pero' Bernando
non l'ha scritta per vederla pubblicata sul NG, altrimenti l'avrebbe fatto.
saluti
Simone
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normativa su linee bassissima tensione 12V

salve a tutti,
devo alimentare una serie di trasformatori di sicurezza
con secondario a bassissima tensione (12V),
le linee che partono dal secondario alimentano
dei fari subacquei con protezione IP68
lo schema semplificato è un cavo un  faro
quindi dal trafo partono tante linee quanti i fari
ora,
il trafo sul primario, ha un magnetotermico,
sul secondario, devo proteggere le linee con fusibili?
sono obbligato da una norma (quale?) oppure
è sufficiente il magnetotermico sul primario?
norma a parte, cosa consigliereste?
grazie a chiunque risponda
Zef

 norma a parte, cosa consigliereste?
Penso che sia difficile usare solamente un dispositivo sul primario, anche
perché, questo deve sopportare la corrente di inserzione del trasformatore.
Dovendo proteggere da sovraccarico anche il trasformatore, installando un
dispositivo anche sul secondario il coordinamento risulta molto più
semplice.


 >
grazie ambro,
pensavo infatti di inserire nel quadro due fusibili sul secondario,
come dicevo dal trafo partono tante linee quante sono le lampade
considerando che mediamente uso un 750/1000 VA
e le linee che partono sono 5/6, è sufficiente un solo fusibile?
le correnti in gioco diventano importanti ed io non so a priori
quante saranno le linee da alimentare (fari da 100/300W),
una primaria casa vende quadri cablati con un solo
fusibile posto sul primario (in vetro tipo elettronica)
eppure stando e quel che dicono ... è a norma!
ri-grazie per le preziose info
Zef


Puň anche darsi che l'apparecchiatura sia " a norma". Per giudicare č
necessario conocserne le caratteristiche e possibilemente vederla. Inoltre
bisogna anche considerare eventuali prescrizioni, fornite dal costruttore,
per la sua installazione. Una cosa č costruire un'apparecchiatura per un
impianto, un'altra e realizzare un impianto completo.
Ambro


...esatto! ... le linee hanno sezioni importanti,
le distanze non sono eccessive ma l'amperaggio
necessario richiede sezioni adeguate,
una domanda stupida e poi chiudo:
è possibile utilizzare un "normale" magnetotermico?
........ rispettando le normative of-course!
ri-grazie per la disponibilità
Zef

...

Secondo me ti conviene proteggere sia il primario che il secondario,
inoltre per ogni faro o gruppi di fari ti conviene mettere un
fusibile, in modo tale da proteggere ogni singola linea in maniera
opportuna e avere un servizio più flessibile.

 ........ rispettando le normative of-course!
Certo, la scelta tra i due č principalmente un problema economico. Ma,
scusami, cosa intendi per "normale"?
Ambro


grazie a tutti per le risposte
nel ramo della bassissima tensione
non ho mai trovato molto (norme, schemi, tips, ...)
ma ho visto molte .... "interpretazioni"
una saluto
Zef
PS: per normale magnetoremico intendo proprio
il classico tipo da quadro di distribuzione,
inserito a valle di un trafo a 12V è una novità .. per me!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo senza guaina

un saluto al NG.
1- è possibile posare a vista senza alcuna protezione in zona accessibile un 
cavo senza guaina (tipo N07V-K per esempio)?
2- dove posso trovare i riferimenti normativi precisi?
grazie in anticipo.
alan da milano 

 2- dove posso trovare i riferimenti normativi precisi?
CEI 64-8 cap. 520 e relative norme di prodotto dei cavi.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info: Generatori elettrici e quadro controllo per centrale minihydro

Devo riammodernare una minicentrale idroelettrica (100kw), è prevista la
sostituzione del generatore elettrico e del quadro di
comando/controllo/interfacciamento ENEL.
Qualcuno sa indicarmi:
- testi di riferimento;
- quadro normativo;
- vendor list per generatori.

Ceppo ha scritto nel messaggio ...

grazie e saluti

 ha scritto nel messaggio
news:9u8z9.9880$Zn2.2...@twister1.libero.it...

Una volta c'era RIVA HYDROHART che realizzava ingegneria per IDRICHE, ora
pare sia stata in qualche modo comprata da ABB qualcosa....!
Le norme sono quelle di realizzazione impianti elettrici 64-8....!
L'unico accorgimento è quello di chiedere all'UTIF l'autorizzazione nel caso
venga messa mano ai contatori, in quanto se li cambi a tue spese devi
chiedere la ricertificazione da un'ente autorizzato....!!
P.S. in realtà ancor prima di spiombarli dovresti inviare informativa, con
le letture, poi dipende dagli accordi locali...............!
@Alex.


wrote:
se ti interessa il generatore da 150/200kVA.. cioe' un alternatore 3f
puoi rivolgerti ad ABB, Ansaldo Robicon, Jeumont Schneider...
Loro potranno fornirti anche il quadro o i consigli...
ciao
pietro


Dai un'occhiata al nostro sito:
www.elettromultiservice.com
eventualmente possiamo farti una quotazione per la fornitura in opera di
quanto ti serve o per il revamping del gruppo generatore.
Per quanto riguarda la turbina ed i relativi ausiliari di macchina possiamo
metterti in contatto con chi gestisce questo discorso, oppure farlo fare noi
come subappalto.
fammi sapere..
p.i. Baldini Fausto

 > Qualcuno sa indicarmi:
Anzitutto,se la centralina non deve funzionare in isola (indipendente=
mente dalla rete ENEL),userai un generatore ASINCRONO i cui
giri saranno leggermente superiori a 3000-1500-1000-750 ecc.
a seconda che il generatore avrà 2-4-6-8 ecc poli.
Se la turbina non avrà questi giri bisogna inserire un moltiplicatore
di giri meccanico tra turbina e generatore.
Poi installerai dei CONDENSATORI per rifasare il tutto ed avere
un cos fi in anticipo di 0,9.(Almeno 40 Kvar)
La potenza apparente KVA del GEN.sarà circa il 20 % superiore
a quella della turbina (100 KW)
Per il collegamento con ENEL ora GRTN (gestore della rete)
occorre il pannello cosiddetto polivante che contiene le
protezioni di Max-min tensione e Max-min frequenza/
Protezione magnetotermica su interruttore di macchina.
Vedi tabelle di unificazione ENEL DV 1601 e DV 601
Automatismo a mancanza di tensione (in caso di guasto mette in blocco tutto
ed il gruppo si arresta.)alimentato a 24 V c.c.
Chiusura della valvola idraulica di macchina a contrappeso
o con riserva di energia potenziale.(bombola compressa)
 Fatti fare un preventivo da ditte specializzate della tua regione
e poi presentalo tu stesso. Ciao  Adriano

 ha scritto nel messaggio
news:J_vG9.22152$qF1.1...@news2.tin.it...


Cerca qui:
http://www.irem.it/ita/index.htm

 ha scritto nel messaggio
news:1JEG9.18166$fa.6...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: un sacco di norme su emule

in formato pdf si trova tutto su eMule
-- 
guilippo


come le trovi ? io non ho trovato quasi niente

ed2k://|file|prEN1050.ted.(1993).pdf|889191|9835A56ECD6A00BB40420921AFD3518D
|/
ed2k://|file|prEN12417.ing.(2001).pdf|1626998|54F0B5406F873706D7914222EE595A
B3|/
ed2k://|file|prEN12417.ted.(2001).pdf|1766053|BF4E3D65D8203980A7431D408E9C21
37|/
ed2k://|file|prEN12717.ted.(2000).pdf|1514640|0787641E9F09D8D17355FED4CD3436
48|/
ed2k://|file|prEN13128.ted.(2000).pdf|1805470|AE203CE47D9973323D071638125CD2
F4|/
ed2k://|file|prEN14070.ted.(2000).Sicherheit.von.Werkzeugmaschinen.pdf|20095
50|D06221EC250591710A5DA53CDE3F64B8|/
ed2k://|file|prEN14070.ted.(2000).pdf|1604814|6DAC6967CCF96C3B70BC31CC749387
CA|/
ed2k://|file|prEN292-2.ing.(1995).pdf|2452952|AB5FC5BB1E53A7EB89E7F32F8A3D40
DE|/
ed2k://|file|prEN292-2.ted.(2000).pdf|3032583|8B15FBA915EC509B9F273FEB064729
3B|/
ed2k://|file|prEN954-2.ing.(1999).pdf|2009852|636B740A9ED2787BD677FC8C384FCD
E0|/
ed2k://|file|prEN954-2.ted.(2000).pdf|2308247|54A54AA5F38466A5FF54E6CDE88209
54|/

ed2k://|file|EN1070.ted.(1998).pdf|2312288|C51F721F9BA7F5D334B30315C117B566|
/
ed2k://|file|EN292.parte.1.ita.(1991).pdf|1298109|351DACF281498538228F51D5F2
B5CCF7|/
ed2k://|file|EN292.parte.2.ita.(1992).pdf|2070708|60A4256E599C8514C223C196FF
4DDBD7|/
ed2k://|file|EN414.fra.(2000).pdf|1218875|E8C17BED85636C24D9CF6A726D2DB4E5|/
ed2k://|file|EN418.fra.(1992).pdf|342667|F185C82157BB61A6CFBA01D339D7859B|/
ed2k://|file|EN60204-1.ita.(1997).pdf|6663534|10F04C1C25D64187BC87CF676FB0D1
FA|/
ed2k://|file|EN954-1.ted.(1996).pdf|1321658|C4C20108B07949804D4900EA6F77570C
|/

Scusa ma il sito emule esiste ancora? e se sě come si fa ad entrare nelle
pagine che tu hai scritto?


Non bisogna andare in un sito!
Si tratta dei nostri PC.    La nostra comunità condivide parte dei nostri
dischi fissi.
Io 
p.es
. 26 GB.   Vuoi leggere i miei dati senza scopo di lucro?
Non é mai stato illegale fare scambio di libri.
Scarica il SW, installalo.
Carica i link che ho mandato e buona lettura.


ho inserito il link..
ma non parte nulla...
la cosa piu' semplice è scambiarcele via mail..
io cerco norme del comitato 81 e 31..
offro..
4-3
11-1
11-17
11-20
11-25
11-32
11-35
11-37
11-51
14-4
14-7
14-8
14-9
14-12
14-14
14-16
14-18
Norme del comitato 17
Norme del comitato 38
23-3
64-8 ed4
64-52
64-2
64-14
mandatemi una norma e vi invio quella che vi serve.
iva...@sitoverde.com
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Chiamata accesso portatori di handicap

Che voi sappiate, c'è qualche legge che obbliga l'installazione di pulsanti
di chiamata per l'accesso di portatori di handicap all'interno di negozi o
locali commerciali adibiti ad esposizione?
Un "solerte" funzionario del comune lo ha richiesto ad un installatore,
altrimenti non rilascia l'agibilità!!!
Quello che mi lascia perplesso è che continua ad accanirsi sul pulsante di
chiamata, e vincola alla sua installazione il rilascio del certificato di
agibilità, e non si rende conto che le barriere architettoniche presenti
sono insormontabili anche per la più agile carrozzella...
Vi risulta qualcosa?
Saluti,
Cosimo Zaccaro

 Vi risulta qualcosa?
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 > Vi risulta qualcosa?
Grazie a tutti
Cosimo Zaccaro

 aprire la porta...
Allora confermo che a Sannicandro (Ba) c'è questa disposizione comunale per
i nuovi negozi. All'esterno dei negozi, ad altezza 90cm, deve essere
installato un campanello (tipo quello fuori porta delle abitazioni), che
deve essere azionato dal disabile per farsi aiutare ad entrare.
Per opportuna conoscenza.
Saluti
Cosimo Zaccaro


A me sembra fumato,
fagli una lettera dove in base alla solita leggina gli chiedi chiarimenti
e fatti specificare in base a quale norma emanata da chi devi attuare
quanto dice

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Seam

Qualcuno di voi conosce la SEA-M?
Questa societa' che opera nel campo dell'automazione industriale mi ha
proposto un corso con finalita'occupazionali del costo di 7.000.000 .
Qualcuno di voi puo' confermarmi la serieta' dell'azieda o se ha mai seguito
un loro corso?Tutto cio' che dicono e' vero o e' una bufala?
Rispondete Grazie.


distrattamente scrisse:

Personalmente, guardo sempre con molto sospetto i corsi 
*con finalità occupazionale* a pagamento.
Sopratutto se molto cari e rivolti a giovani disoccupati
magari diplomati.
Cioè capisco se uno ti offre un master post-laurea
(sarebbereo anche pochi i $$$), ma il panorama
formativo offre prodotti gratuiti a persone come te,
vuoi finanziati dalla regione, vuoi dalla CEE.
Senza dubbio, sono necessarie precise garanzie e *referenze*
da parte dell'organizzatore. 
Al limite, prima farsi assumere, poi pagare per il corso...
(PS ho lavorato 5anni nella formazione adulti)
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SW per impianto protezione scariche atmosferiche

C'č qualcuno fra i presenti che ha utilizzato il Software Zeus di Tutto 
Normel? Vale la pena di acquistarlo? Rispetto ad altri Software gratuiti 
come ad esempio quello della Carpaneto che differenza c'č?

 Il software č abbastanza buono, molto semplice da utilizzare e veloce 


 Mi hanno parlato molto bene anche del Blitz della Dehn.
io con il Blitz NON mi trovo bene: è praticamente impossibile 
schematizzare i volumi delle strutture per il calcolo dell'area di 
raccolta,
ma soprattutto
non è nemmeno pienamente conforme alle norme !( es: considera componenti 
che non vanno considerate, dalla Dehn mi hanno risposto che era voluto 
per bilanciare un altro coefficiente che loro hanno deciso di ridurre 
perchè troppo restrittivo... assurdo, non si possono aggiustare le norme 
a proprio piacimento senza nemmeno avvertire l'utente !)
Per il metodo semplificato CEI 81-1 mi sono fatto un foglio di excel e 
l'area di raccolta la calcolo graficamente con autocad ...
per il resto sono in attesa dello Zeus Plus, appena ordinato a 60 euro 
(per abbonati VIP)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: HELP ------ Ripartire un impianto Elettrico

Qualcuno mi può spigare il Concetto di " Ripartizione di un impianto Elettrico
in una abiatzione " il Suo funzionamento e se ci sono dei vantaggi
grazie    Francesco
-- 
Posted from  [213.26.132.207] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Ciao, la ripartizione di un impianto elettrico è in sostanza la suddivisione
in piu linee dell'impianto stesso al fine di avere sotto controllo la
maggior parte degli utilizzatori in maniera separata. Se per esempi a causa
di un guasto sulla lavatrice e quindi sulla line F.E.M. "forza
elettromotrice" potremo comunque avere a disposizione la linea prese da 10
Amp. e la linea luce, pensa ad un guasto di sera almeno ai la luce! quindi
nel tuo quadro generale avrai piu interruttori per sezionare il tuo
appartamento......

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesito

devo installare un contaore su un centralino 3kW, pensavo un taxxo 403 ma ho
visto che ha due morsetti da collegare e non è specificato cosa collegarci
(fase, neutro ecc...); in che punto del centralino va collegato? C'è un
generale, una linea luce e 3 linea forza. Grazie.

------------------
se la domanda fosse posta meglio.........
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Etica professionale

Saluti a tutti,
come avevo già annunciato qualche tempo fa,
è stata organizzata a Biella una serata per gli installatori dal tema: Etica
professionale, sicurezza degli impianti.
Erano presenti i rappresentanti dei Periti elettrotecnici, Periti
termotecnici ed un avvocato.
La serata voleva essere la prima di molte altre.
Si è parlato di responsabilità degli installatori, della sicurezza che gli
impianti devono avere.
Il supporto dell'avvocato è servito a chiarire bene in quanti modi possiamo
essere responsabili di una nostra opera, sia impianto che progetto.
A breve dovrebbe essere disponibile una relazione di questo incontro, chi ne
è interessato potrà richiedermela.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it


Sarebbe interessante che tu la pubblicassi nella NG, così senza disturbare,
ognuno può scaricarsela.
Fabio R.

 ognuno puň scaricarsela.
La relazione (breve) sulla serata/incontro tenuta a Biella č quasi pronta,
anche per i giornali locali.
A giorni la posterň.
A chi interessa, sul sito:
http://www.italiaoggi.it/io/sezpdf/CNA/anim.htm
si possono scaricare alcuni numeri del giornale con interessanti articoli,
che si riallacciano all'argomento.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Studi professionali ?

Salve a tutti,
Sono un laureato in ing elettrica, vorrei andare in uno studio professionale
a fare pratica relatuivamente agli impianti elettrici.
Il mio problema è che non riesco a trovare un elenco di tali studi a cui poi
presentare domanda; ho provato sulle pagine gialle, ho chiesto all'ordine
degli ingegnieri della mia provincia (Torino), ma nulla.
Qualcuno può darmi un consiglio ?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: azionamenti in consolle

salve sono un installatore e vorrei sapere se qualcuno puņ aiutarmi.
il mio problema č sapere se, all'interno di una consolle di controllo
operatore di una macchina abbinata ad un altra, posso inserire degli
azionamenti, con relativa alimentazione di potenza (motore da 1/2 cavallo),
derivata dal quadro principale della suddetta macchina principale.

 ha scritto nel messaggio
news:95celi$hh0$1...@news.panservice.it...

Tutto si puo fare assumendosene la responsabilitą. Se la macchina č marcata
CE e se l'intervento non rientra in una manutenzione ordinaria o
straordinaria e modifica l'utilizzo previsto dal costruttore, allora bisogna
seguire tutta la procedura prevista dalla direttiva macchine: analisi
rischi, fascicolo tecnico, documentazione, dichiarazione CE.
Per quanto riguarda l'intervento la norma di riferimento č la CEI EN
60204-1. Se sono rispettate le prescrizione relative al sezionamento ed alla
protezione dai contatti indiretti credo che non ci siano problemi.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi con carico variabile

la UNEL35024/1 (portate cavi...) dice che i fattori di riduzione
delle portate dei cavi possono essere modificati nel caso di cavi con
carico intermittente o variabile (non è il caso di conduttori
debolmente caricati!).
dunque, fatte le mie brave considerazione, arrivo a stabilire
nella media quanto sono caricati i conduttori.
ma come si alterano a questo punto i coefficenti?
(nel mio caso stabilisco che mediamente i conduttori
sono caricati al 50% della In del dispositivo di protezione)
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 wrote in message
tuaeusou8mv4j33it...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatti ausiliari su circuito di potenza.

Parliamo di un semplice avviamento marcia-arresto per una pompa in Centrale
termica comandata dal posto di lavoro.
Secondo voi la norma ammette la possibilità di utilizzare il quarto contatto
di potenza libero del contattore per fare l'autoritenuta con una tensione
diversa (24V) e proveniente da un circuito ausiliario separato o conviene
utilizzare contatti separati?
Il dubbio nasce dal fatto che ai morsetti del contattore arrivano due
tensioni diverse e quando seziono la pompa aprendo il relè termico non
seziono il 24V.
Saluti, RM.



secondo me è possibilisissimo, anzi nasce per questo,
il quarto contatto non è di potenza
ma al servizio dei circuiti ausiliari
infatti, volendo ...
puoi trovare un contattore con il 4° contatto
sia in versione NO che in versione NC,
ergo .....
detto questo .... non firmo niente!!!
ciao, Zef

 ha scritto nel messaggio
news:47kko05q2ta1v9nfo...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:nanid.15732$Ni.5...@twister1.libero.it...

Secondo me, lo puoi utilizzare senza nessun problema.
Forse ti stai confondendo, con le tubazioni elettriche ,.... dovrebbe
essererci una legge che dice di non passare nella stesso tubo le linie con
tensioni diverse.
Saluti Alex

Sono stati fatti apposta, chi fà automazione come noi li usa normalmente sia
con tensioni di 24 che 110V
Inoltre negli avviamente stella-triangolo il loro uso è indispensabile per
evitare dei corti
ciao Biri


cosa intendi per ... "la parte finale"?
quella del "non firmo niente"?
era solo una battuta ..... :-)
visto che siamo su elettrotecnica normative .....
sai ...tra dichiarazioni, norme, leggi e leggine
è un vero marasma
ciao e buon lavoro
Zef

seziono il 24V.
Non so se il relé termico è idoneo al sezionamento, indipendentemente
dal circuito a 24V: dovresti verificare sul catalogo del produttore.
Una soluzione sarebbe quella di installare a monte del circuito un
interruttore automatico - sezionatore e da questo alimentare il relé
termico ed il trasformatore 230/24V.
Ciao, Goofy