Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pompa sommersa autorimessa

Un saluto a tutti.
Essendo la prima volta che partecipo al newsgroup mi presento: sono un
progettista di impianti elettrici, ingegnere libero professionista.
Vorrei proporre il seguente quesito:
in un'autorimessa interrata, avente capacità di parcamento superiore a nove
autoveicoli e quindi soggetta alla norma CEI 64-2/A (non si sa fino a quando
....), è stata installata un pompa sommersa
in un pozzetto al di sotto del livello del pavimento, quindi in zona C3Z1 a
causa della possibile presenza di vapori di benzina.
Ritenete necessario che la pompa debba essere in esecuzione antideflagrante
(Ex-d) oppure è possibile derogare in virtù, eventualmente, del fatto che la
pompa dovrebbe (speriamo ...) essere sempre sommersa dall'acqua e il suo
funzionamento avverrebbe solo in casi eccezionali?
Ringrazio in anticipo chi vorrà esprimere un parere sull'argomento.
Gian Luca



Io direi di considerare soprattutto una cosa:

dov'e posizionata la pompa... è da considerarsi una zona

simile ad una fossa per autofficina.... la dimensione del

pozzetto è tale che il volume di vapore potrebbe innescare

processi esplosivi....

penso che la maggior parte di queste considerazioni siano dovute

al progettista, se vogliamo applicare la norma a puntino possiamo

pure realizzare un impianto ad-pe e cioè del tipo:

FOSSE PER RIPARAZIONI


-zona tipo  C3Z1


-impianti tipo AD-PE


PRESCRIZIONI


- Tubi in acciaio Zn a parete interna liscia con raccordi di fissaggio
e bloccaggio per scatole tipo Ex d (a prova d'esplosione)


-Diametri interni di costipazione:


- 1 cavo  53%


- 2 cavi 31%


- 3 o più cavi 40%


- all'ingresso di zone AD-PE (da zone esterne) pressacavi come prescritto
CEI 31-1


-cavi a doppio isolamento con guaina antiabrasione con tensione
nom. minima 450/750V (meglio se G7 0.6/1kV)


-giunzioni e derivazioni e eseguiti esclusivamente entro scatole
e/o cassette di tipo Ex d


-giunti di bloccaggio posizionati ogni 45cm


-Misuratore di continuità in grado di intervenire per correnti
di dispersione superiore a 0.5A


-non è ammesso il conduttore PEN ( terra e neutro devono
essere separati)


-utilizzo di scaricatori o di impianto contro le sovratensioni (impianto
parafulmine se necessario)


NOTE


-Aerazione ad estrazione artificiale ( se esistente classifica la
zona come "artificialmente non AD")


ma in coscenza mi limiterei ad un IP65 solo per il fatto che ci troviamo
in presenza di

acqua. Questa però è una mia opinione e gradirei conoscere
qualche altro pensiero da

parte dei colleghi.

Saluti Scattolin Enrico


funzionamento avverrebbe solo in casi eccezionali?
secondo me, dato che la pompa è sommersa, non serve una costruzione
Ex.

Ex.
sě, ma chi garantisce che rimanga sempre sommersa ?
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


nessuno, ma penso che
se non è sommersa la sonda di livello non dovrebbe comandare la sua
accensione e quindi dovrebbe essere disalimentata, 
cioè se penso alla probabilità che sia in funzione la pompa, che non
sia sommersa (manca l'acqua) e ci siano vapori di benzina...
mi sento tranquillo
secondo te sbaglio?
----------------------------------------------------------------------
Per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

 Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)
non per fare polemiche ma se per caso ipoteticamente parlando nel pozzetto
invece di raccogliersi acqua vada a finire della benzina o altro materiale
liquido infiammabile cosa accade? (della serie vedo tutto nero)


non dovrebbe.
1. la vecchia 64-2/A prevedeva che non ci fossero falle nei serbatoi
altrimenti era inapplicabile.
2. ci sono i pozzetti disoleatori per la raccolta delle acque
3. un po' di rischio devi accettarl


sě, ma chi garantisce che rimanga sempre sommersa ?
Nessuno.
Ma se non e' sommersa, il galleggiante non avvia la pompa e non c'e'
pericolo.
Se il galleggiante avvia la pompa allora vuol dire che la pompa stessa
e' completamente sommersa dall'acqua e non puo' esserci pericolo di
innesco.
Qapla!