Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [xpost] Obblighi Gestore manutenzione impianti elettrici

Gentili partecipanti,
ho visto che molti commenti sulle norme CEI indicano una serie di 
responsabilità da parte del Gestore/Datore di lavoro/ecc. relative alla 
manutenzione degli impianti elettrici. Vorrei proporre questo argomento al 
nostro Amministratore Delegato (che è un avvocato) per far approvare un 
programma di manutenzione/verifica annuale su tali impianti. Ma conoscendolo 
mi chiederebbe subito in base a quali norme è obbligato. Sono pertanto a 
chiederVi aiuto per stillare un breve elenco riassuntivo di leggi e norme 
tecniche che prevedano tale obbligo o anche qualche articolo di rivista o 
altro (commenti, interpretazioni, sentenze) reperibile in rete che parla di 
questi adempimenti. Chissà che motivandolo, riesca ad ottenere il risultato 
sperato.
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi.
Filippo 

Dovrebbe bastare questo:
=======
OBBLIGHI GENERALI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'
L'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici nei
luoghi di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza delle persone, è
sancito fin dal 1955 dal DPR 547/55 dagli articoli:
art. 267
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono
essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i
pericoli derivanti da contatti acci¬dentali con gli elementi sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali
anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
art. 374
Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi
i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato
di stabilità, di con¬servazione e di efficienza in relazione alle
condizioni di uso e alle necessita della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, gli apparecchi, le macchine, le attrezzature, gli
strumenti, gli utensili, compresi gli apprestamenti di difesa, devono
possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in
buono stato di conservazione e di efficienza.
L'obbligo della manutenzione ai fini della sicurezza sul lavoro è
stato ribadito dal più recente D.Lgs. 626/94 dagli articoli:
art. 3
Misure generali di tutela
1.	Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavorato¬ri sono.
- omissis -
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con par¬ticolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fab¬bricanti
- omissis
art. 32
Obblighi del datore di lavoro
1.	Il datore di lavoro provvede affinché:
- omissis -
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pre giudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
- omissis -
d) gli impianti e i disposivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'elimina¬zione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
L'obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende
indirettamente anche dall'art. 2087 del Codice Civile:
art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
Nei luoghi di lavoro la mancanza della manutenzione, resa evidente
dalla stato di decadimento dell'impianto elettrico, è penalmente
sanzionata, in base agli artt. 267 e 374 del DPR 547/55 suindicato,
anche se non provoca alcun infortunio (reato di pericolo).
art. 389
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. I datori
di lavoro e i dirigenti sono puniti:
-	omissis -
b)	con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli artt. - omissis - 374 -omissis -
L'innosservanza dell'art. 32 del D.Lgs. 626/94 è punita con le
sanzioni previste dall'art. 89 per il datore di lavoro e dall'art.
90 per i preposti.
art. 89
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
-	omissis -
2.	Il datore di lavoro è punito:
a)	con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. - omissis -
32 - omissis -
art. 90
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. -
omissis - 32 - omissis -
Se la mancanza di manutenzione provoca un infortunio, si configura la
responsabilità per colpa, per non avere cioè agito con diligenza,
prudenza e perizia. Ovviamento questo vale ovunque e non soltanto sui
luoghi di lavoro.
Se dalla mancanza di manutenzione consegue un danno, senza lesioni alle
persone, il responsabile dell'impianto è comunque tenuto a risarcire
chi ha subito il danno, in base all'art. 2043 C.C. (risarcimento per
fatto illecito) essendo un fatto colposo comunque un illecito.
OBBLIGHI SPECIFICI
L'obbligo della manutenzione discende, oltre che dalle disposizioni
indicate precedentemente, anche da una serie di disposizioni
legislative specifiche concernenti attività ed edifici particolari.
Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
DPR 577/82 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi"
art. 15
Adempimenti di enti e privati
- omissis -
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il
certificato di preven¬zione incendi è altresì tenuto a curare il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
- omissis -
DPR 37/98 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, ottavo comma, della
legge 15 marzo 1997, n. 59"
art. 5
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1.	Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure
di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di
controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali
che sono indicate dal Comando - omissis -
Attività turistico alberghiere
DM 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive
turistico - alberghiere"
art. 14
Gestione della sicurezza
-	omissis -
-	siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano
eseguite tem¬pestivamente le manutenzioni o sostituzioni necessarie e
siano condotte periodica¬mente prove degli stessi con cadenze non
superiori a sei mesi;
-	siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici,
in conformità a
quanto previsto dalle vigenti norme,~
-	omissis -
Edifici di interesse storico - artistico destinati a biblioteche ed
archivi
DM 30-6-95 n. 418 "Regolamento concernente norme di sicurezza
antincendio per edifici di interesse storico - artistico destinati a
bilbioteche ed archivi"
art. 9
Gestione della sicurezza
-	omissis -
3.	Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire
affinché:
-	omissis -
b)	siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti
presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti -
omissis - devono essere con¬servati in apposito fascicolo. In
particolare per gli imvianti elettrici deve essere
previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità
stabilita dalle spe¬cifiche norme CEI, al loro controllo e
manutenzione ed a segnalare al responsabi¬le dell'attività
eventuali carenze e/o malfunzionamenti, per gli opportuni
provvedi¬menti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere
annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In
ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche
periodiche con cadenza non superiore a tre anni:
-	omissis -
Edifici di interesse storico - artistico destinati a musei, gallerie,
esposizioni e mostre
DM 20 maggio 1992, n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei,
gallerie, esposizioni e mostre."
all. 10
Gestione della sicurezza
-	omissis -
3.	Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire
affinché.
-	omissis -
b)	siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti
nell'edificio.
In particolare, per gli imnianti elettrici, deve essere previsto che un
addetto quali¬ficato provveda, con la periodicità stabilita dalle
specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro
modifica o integrazione dovrà essere annota¬ta nel registro dei
controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti
impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza
non superio¬re a tre anni, - omissis -
Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento
DM 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo"
art. 18.1
Generalità
Il	responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve
provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le
condizioni di sicurezza, ed in particolare:
- omissis -
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli imnianti elettrici,
in conformità
a quanto previsto dalle normative vigenti;
- omissis -
Impianti sportivi
DM 18marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi"
art. 19
Gestione della sicurezza
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del
mantenimento delle condizioni di sicurezza
- omissis -
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere
predisposto un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
- omissis - e delle condizioni di esercizio - omissis -
Edifici scolastici
DM 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica'
art. 12
Norme di esercizio
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un
registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici,
dell'illuminazione di sicurezza - omissis -
==========

 ha scritto nel messaggio
news:4396f7df$0$16217$4faf...@reader3.news.tin.it...

E' relativamente recente e sta funzionando il DPR 462/01 che obbliga tutti i
datori di lavoro (anche con un solo dipendente) a far verificare l'impianto
di terra ad ASL, ARPA oppure Organismo abilitato ogni 5 anni per ambienti
ordinari oppure 2 per ambienti speciali (locali medici, locali con pericolo
esplosione, ecc)

 esplosione, ecc)
Il DPR 462/01 si occupa delle verifiche obbligatorie e principalmente
dell'impianto di terra e relativo coordinamento. Il Datore di Lavoro ha
l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i propri impianti (vedi
post precedente) e per questo deve fare delle verifiche periodiche
(piano di manutenzione), da non confondere appunto con quelle
obbligatorie di cui al DPR 462/01.

 obbligatorie di cui al DPR 462/01.
Gentile Mike, ringrazio per la risposta, che condivido (occorre nella
maggioranza dei casi, un PIANO DI MANUTENZIONE e un REGISTRO DELLE
VERIFICHE).
Sono anche a chiederLe se conosce della documentazione riepilogativa (ad.
esempio sotto forma di tabelle) o un software che riepiloghi tutte le
manutenzioni a impianti elettrici, riporti le scadenze,  le operazioni da
eseguire (come riportato nelle norme CEI)?
Grazie infinite
Filippo

La materia è troppo vasta e specifica non ci può essere una
standardizzazione, non esiste nulla nemmeno a livello normativo.
Esistono in commercio dei programmi che si occupano di questo aspetto
ma sono puramente dei database generici con indicazioni generiche. Chi
si occupa seriamente di ingegneria della manutenzione crea di volta in
volta un piano specifico, tra cui quello elettrico, "calato" nella
realtà impiantistica che si intende affrontare. Per fare questo
bisogna avere molta competenza ed esperienza nel campo.

> Esistono in commercio dei programmi che si occupano di questo aspetto
ma sono puramente dei database generici con indicazioni generiche. Chi
si occupa seriamente di ingegneria della manutenzione crea di volta in
volta un piano specifico, tra cui quello elettrico, "calato" nella
realtà impiantistica che si intende affrontare. Per fare questo
bisogna avere molta competenza ed esperienza nel campo.
***************************
Concordo. Quello che mi serviva era solo una specie di indice con le 
principali scadenze e operazioni da svolgere per apparecchiatura o impianto 
da allegare alla richiesta di offerta di preventivo, pertanto qualsiasi 
indicazione va bene (es. i nomi dei sw).
Grazie ancora
Filippo