Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Piscina

Devo eseguire un collaudo degli impianti elettrici a servizio di una
piscina comunale eseguiti antecedentemente al marzo 1990 e senza alcuna
documentazione disponibile.
1) nella sezione 702 della CEI 64-8 l'art.702.413.1.6 richiede un
collegamento equipotenziale supplementare che colleghi tutte le masse
estranee delle Zone 0,1 e 2 con i conduttori di protezione di tutte le
masse situate in queste Zone. La successiva nota specifica che sono da
considerarsi masse estranee anche i pavimenti non isolanti, ed il relativo
commento a fronte chiarisce che occorre in pratica una griglia metallica o
pavimenti metallici.
Il commento all'art. 23.21 relativo alla distinzione dei pavimenti tra
isolanti e non isolanti, esemplifica i pavimenti in cemento e con
piastrelle come non isolanti.
Nel caso esistano masse nelle Zone suddette come dovrei comportarmi ?
I pavimenti sono ovviamente già esistenti e sicuramente del tipo non
isolante.
Una *eventuale* rete metallica presente nel cemento come armatura potrebbe
essere adatta per essere collegata equipotenzialmente, o la parola
"griglia" definisce una qualcosa di esterno e sovrapposto al pavimento
esistente ?
Oppure in pratica occorre eliminare qualsiasi massa a distanze inferiori a
3,5 metri dalla vasca e ammettervi solo apparecchiature in classe II ?
2) passiamo al vil denaro. Per il calcolo della parcella, eseguita una
rapida stima del valore attualizzato degli impianti, come si può
procedere? 
-con la tabella C della tariffa professionale ? 
-richiedere il 20% della tariffa piena secondo la tabella A richiesta per
un impianto di quel valore come ho sentito dire (ma devo ancora
verificare) ? 
Ad esempio per un valore di 40 miloni dell'impianto riceverei circa
200.000 lire nel primo caso (...) e circa 1 milione nel secondo.
E la presenza di impianti come questo, un po' "particolari" non influisce
in qualche modo sul compenso ?
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 in qualche modo sul compenso ?
Essendo una verifica per la tariffa si applica il compenso a discrezione.
Per quanto riguarda la piscina devo riguardarmi la norma.
Per. ind. Michele Guetta

Per quanto riguarda la piscina devo riguardarmi la norma.
Beh, norma CEI 64-8 sezione 702 (Piscine) e 752 (luoghi di pubblico
spettacolo e trattenimento).


Quanto chiedereste allora ?
ok, ho telefonato all'Ordine e mi hanno mandato una circolare della
Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana (beh, io abito in
provincia di Siena) dove hanno stabilito un comportamento comune per tutte
le provincie.
In pratica per un collaudo con tutti i crismi si può chiedere la tariffa
piena moltiplicata per un coefficiente 0,35 per impianti "normali" e 0,45
per impianti "rognosetti" (tipo pubblico spettacolo, rischio d'esplosione
ecc), senza per questo rinunciare ad addebitare le spese.


le provincie.
porc! mi do 4 meno da solo. Ovviamente "province"


porc! mi do 4 meno da solo. Ovviamente "province"
ti perdoniamo, ti perdoniamo, qui si lavora, mica si scrive articoli x
il news....
--
Per repliche in email, rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)