mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: campi sportivi: illuminazione e omologazione FIGC

come da sub,
	conoscete i livelli di illuminamento prescritti dalla FIGC e
le eventuali procedure di omologazione (se esistono).
	In alternativa, dove posso reperire queste informazioni?
Grazie, Stefano
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite

Il campo deve essere omologato per riprese televisive?
Se la risposta è si, fai riferimento alle norme UNI 9316 "Impianti
sportivi - Illuminazione per le riprese televisive a colori - prescrizioni".
Descrivono dettagliatamente i livelli di illuminamento e gli altri requisiti
(uniformità, sfarfallamento, temperatura di colore, abbagliamento, ecc. ).
Saluti
Ing. Guida Vincenzo
psd...@freemail.it
 ha scritto nel messaggio ...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ecad Plus for Windows

Buon giorno.....
Non so se questo è il NG più adatto per richiedere questa info e mi scuso se
questo messaggio non corrisponde ai temi trattati!
La mia domanda è questa.... in giro per la rete, è possibile trovare Cad
elettrici gratuiti, che girano sotto Windows, su piattaforma Autocad o
"indipendenti"?
E ancora.... nessuno possiede la versione demo o originale di Ecad plus for
Windows versione 1.94 o 1.94e?
Spero qualcuno mi possa rispondere.... nel frattempo Vi ringrazio
anticipatamente!
Buona giornata.

 wrote in message
90g1dp$4ns$1...@fe2.cs.interbusiness.it...


Io uso lo SPAC della SDproget, il modulo minispac è gratuito

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alimentazione insegna luminosa stradale??

Ciao a tutti,
devo effettuare il collegamento di un insegna luminosa a pannelli applicata
su di una curva stradale, mi hanno proposto di effettuare il collegamento
utilizzando una linea di alimentazione (circa 50m) collegata a monte dal
punto di alimentazione ed a valle ad un autotrasformatore 50V-230V.
Io pensavo invece di effettuare l'alimentazione semplicemente tramite un
cavo fg7 posato all'interno di una tubazione metallica staffata al guard
rail e protetta a monte da un interrutoore MTD.
Gradirei pareri in merito e normative di riferimento.
Grazie

Puoi spiegare meglio la storia dell'autotrasformatore?

secondo me ti conviene arrivare con  la linea a bassa tensione visto che
devi passare vicino al gard rail
e comunque non penso che ti possa appoggiare allo stesso
perche se in caso di incidente la prima cosa che salta è il gard rail e
rischieresti di far arrostire i passeggieri con il tuo cavo fg7
questo a mio parere

Gianni78 <gian...@Libero.it> ha scritto:

Non ti è possibile effettuare uno scavo sulla banchina e posare una 
tubazione interrata ?
Potresti anche fare la tubazione metallica tipo "mannesmann", con la 
relativa messa a terra su ognigiunta del tubo.
E poi naturalmente applicando un differenziale a monte della linea , che 
potrebbe darti delle rogne poi con il cartello (scatti intempestivi).
Altra ipotesi sarebbe quella di installare un trasformatore da 220 a 50 V 
in corrispondenza della partenza della tua linea di alimentazione, fare 
una distribuzione sul guard rail a 50 V , facendo attenzione a 
dimensionare bene i cavi per non avere una forte c.d.t., e poi installare 
un secondo trasformatore innalzatore da 50 a 220 ( facilmente reperibili 
in commercio anche in custodie stagne) ed andare  ad alimentare il tuo 
cartello.
Valuta un po' quale soluzione è la migliore
Ciao
Inviato da 
www.mynewsgate.net

...

Non ti č possibile effettuare uno scavo sulla banchina e posare una 
tubazione interrata ?
Potresti anche fare la tubazione metallica tipo "mannesmann", con la 
relativa messa a terra su ognigiunta del tubo.
E poi naturalmente applicando un differenziale a monte della linea , che 
potrebbe darti delle rogne poi con il cartello (scatti intempestivi).
Altra ipotesi sarebbe quella di installare un trasformatore da 220 a 50 V 
in corrispondenza della partenza della tua linea di alimentazione, fare 
una distribuzione sul guard rail a 50 V , facendo attenzione a 
dimensionare bene i cavi per non avere una forte c.d.t., e poi installare 
un secondo trasformatore innalzatore da 50 a 220 ( facilmente reperibili 
in commercio anche in custodie stagne) ed andare ad alimentare il tuo 
cartello.
Valuta un po' quale soluzione č la migliore
Ciao

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: apparecchi elettro medicali





Ciao a tuuti,


durante la fase di classificazione di alcuni ambienti di un 
centro medico poliambulatorio,


mi è sorto un dubbio che spero quaòcuno possa 
fugare:


Gli apparecchi per ECOGRAFIA e DOPPLER, sono da considerarsi 
apparecchi elettromedicali con parti applicate


anche se le sonde che risultano in cottanto con il paziente 
non sono elettificate?


Ringraziando anticipatamente, auguro a tutti buon 
lavoro.


 


A risentirci p.i. Demetrio Nucara



 ha scritto nel messaggio 
  
news:000801c0272a$5b1fe320$6ee0fea9@dnucara
...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi armonizzati HAR

Scusate la mia ignoranza sul significato
dell sigla HAR, c'è qualcuno che possa
spiegarmi il significato della sigla?
grazie e ciao a tutti.
p.i.Scattolin Enrico

p.i.Scattolin Enrico
E' l' abbreviazione della parola " harmonisee " ed è il marchio
riconosciuto come marchio nazionale di conformità alle norme armonizzate
relative ai cavi nei  paesi dell' UE.
In pratica i cavi prodotti in Italia contrassegnati con questo marchio sono
costruiti secondo dette norme e  non sono richieste ulteriori prove di
collaudo se introdotti in quei paesi. Idem vale per i cavi provenienti da
quei paesi in Italia.
 
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll

 wrote in message
37CA54ED...@perind.org...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: amperometro a ferro mobile

Con questo amperometro si misurano solo correnti alternate,giusto?La lettura
dipende dalla
frequenza,giusto?Grazie,Gianmaria.

 wrote in message
7f8681$d...@racine.provincia.ravenna.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cert.buona esecuzione

volevo porvi questa domanda,in un lavoro per esempio un adeguamento di un
condominio commissionato dall'amministratore non soggetto a proggetto chi
deve certificare la buona esecuzuine dei lavori?

Luigi wrote:

L'installatore! Egli infatti e' tenuto a rilasciare una 
dichiarazione di conformita' alla regola d'arte dell'impianto.
Nulla toglie che possiate chiedere ulteriori verifiche, 
specialmente a terze persone.
-- 
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

siccome sto preparando la documentazione per partecipare alle gare di
appalto (qual'ora ne vincessi una ) dei cert di buona esecuzione
l'amministratore mi ha detto che lui non puo firmarli (quelli non seggetti
a progetto) perche non e abilitato ,quelli soggetti a progetto li dovra
firmare il progettista,correggetemi se sbaglio. è cosi? cosa ne pensi?
oppure devo chiamare un perito ?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

luigi wrote:

Cosa intendi per certificato di buona esecuzione? Mica e' 
una amministrazione pubblica? Tu che ruolo hai nella faccenda?
I casi sono due:
1. Ho e' una amministrazione pubblica, quindi, oltre alla 
dichiarazione di conformita', serve il certificato di 
regolare esecuzione per il saldo dei pagamenti e lo sblocco 
delle ritenute, oppure,
2. L'installatore a fine lavori rilascia la dichiarazione di 
conformita' alla regola d'arte.
Altre forme di certificati, documenti, verifiche, sono tutti 
accordi privati che intercorreranno tra l'appaltatore e 
l'esecutore e non hanno alcun senso per le discussioni su 
questo NG.


per partecipare alle gare di appalto pubbliche fino a 300 milioni se non si
è iscritti alla SOA bisogna dimostrare che nell'ultimo quinquennio di aver
realizzato lavori pari all'importo della gara per esempio 100 milioni
presentando il cert di buona esecuzione dei lavori


 presentando il cert di buona esecuzione dei lavori
Infatti, quindi devi raccogliere tutti i certificati dei lavori da te
eseguiti, se non hai fatto lavori per le pubbliche amministrazioni
ovviamente non puoi avere i certificati.
Il certificato di regolare esecuzione viene redatto dal Direttore dei Lavori
per conto della pubblica amministrazione, con esso, il D.LL. certifica che
l'opera è stata esguita a regola d'arte, in conformità al progetto e che la
contabilità è corretta. Tale certificato sostituisce, nelle opere pubbliche,
il collaudo, che sarebbe oneroso per opere modeste.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 oppure devo chiamare un perito ?
Credo che ci sia un pò di confusione e si confonde il certificato di
regolare esecuzione che viene redatto dal D.LL. nell'ambito di un appalto
pubblico, alla semplice dichiarazione di conformità dell'installatore ai
fini della L. 46/90.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatore

Ciao a tutti,
volevo chiedervi come vengono applicate le tariffe dell'enel? Nel senso, se 
utilizzo 0.3 KW di potenza in un ora, quanto pago (sto in un appartamento)? 
Poi dico, sul phon c'è scritto 1200 W di potenza, ma questa potenza in 
quanto viene consumata, ogni secondo? 1.2 KW al secondo? Se lo tengo acceso 
per un'ora, dovrei pagare 72 KW, ossia, ho consumato 72 KW in un ora?
Ultima domanda: quanta potenza concede l'enel alle abitazioni comuni?
Grazie
Artemis 

 Ultima domanda: quanta potenza concede l'enel alle abitazioni comuni?
Dipende dal contratto: si puo' partire da 1kW e fino a 30 kW ed oltre. 
Non ci sono limiti commerciali. Ci sono limiti tecnici o finanziari tuoi.
Saresti OT, maggiori informazioni le hai leggendo i messaggi (non sono 
troppi) su:
free.it.discussioni.enel
Pekilan

 72 kW e' una potenza, non potra' mai essere un consumo.
Si infatti, tutt'al più posso misurare quanti joule ho consumato in un ora, 
perché:
1200 kW equivalgono a 1200 j/sec, quindi se moltiplico per 3600, i secondi 
si elidono ed ottengo 4320 kJ di energia...
Ma per tradurlo in kWh è un dilemma...
Ciao
Artemis 

 Lo stesso vale per la j di 1200 joule
Le unità di misura intitolate a un nome proprio (in genere allo scopritore)
restano maiuscole,
Nel nostro caso Watt e Joule andranno quindi indicati con [W] e [J], invece
i metri o la candela andranno indicati, rispettivamente, con [m] e [cd].
I prefissi moltiplicativi vengono indicati in maiuscolo o minuscolo a
seconda del loro valore.
m = milli- = 10^(-3) ; M = mega = 10^6
Questa convenzione è utile e pertanto è auspicabile *conoscerla*  e
applicarla.
Paola

 Ma per tradurlo in kWh č un dilemma...
Vedi sopra, ma ora vedo che hai capito ;-)
1kWh (denominato anche scatto dall'ENEL ... ) = 3'600 kJ.
Quindi 4320/3600 = 1,2 kWh
Pekilan

Nel nostro caso Watt e Joule andranno quindi indicati con [W] e [J] 
Avevo cancellato il messaggio visto che non c'entra con i temi del ng
ma a questo punto ribadisco: trecento watt o 300 W, senza le parentesi
quadre.
Ciao.
Goofy

"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio
news:f8alm053umem65ht3...@4ax.com...

Mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa.
Il nome per esteso dell'unità di misura si scrive minuscolo, invece il
simbolo è maiuscolo se derivato da un nome proprio.
Unità di misura della potenza intitolata a James Watt si chiama watt e si
indica con W.
Unità di misura della forza initolata a Isaac Newton si chiama newton e si
indica con N.
Ho usato le quadre per far capire che quello ivi racchiuso è il simbolo e
non il mio modo di citare la doppia-vu  (visto che su scrivesti "anche la w
di watt ora").
Riporto dal çengel:
"Inoltre, il nome intero di una unità di misura può essere reso al plurale,
tranne se di derivazione da un nome proprio, ma non il suo simbolo: per
esempio la lunghezza di un oggetto può essere indicata con 5 m o 5 metri.
Infine, i simboli delle unità di misura non vanno fatti seguire dal punto:
per esempio, il simbolo corretto del metro è m (e non m.)"
Paola

simbolo è maiuscolo se derivato da un nome proprio.
Bene.
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: geometri e D.L. impianti elettrici

A vs. giudizio può un geometra iscritto all'albo essere D.L. di un
adeguamento impianti elettrici di un residence per un importo dei lavori
totale di Lire 500.000.000 circa?
Il progetto è a firma di un ing. elettrotecnico.
grazie

il Fri, 9 Jun 2000 12:20:49 +0200, "@le" <a....@tiXn.it> scrisse:

di fronte alla legge ed al comune *si* , essendo la D.L. obbligatoria
solo per le opere edilizie .
E' probabile che il geometra abbia un solo incarico di D.L. generale
e di fatto quindi non esista una vera D.L. elettrica...
del resto x' un committente dovrebbe spender soldi x una dd.l. 
opzionale ?
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.

 totale di Lire 500.000.000 circa?
Di fatto lo può fare. Poi che sia in grado o meno è altra cosa, ma in quel
caso chi ci rimette è il committente; quindi se va bene a lui...........

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PESTO: tiriamo le somme

Non capisco come si possa ancora perdere del tempo a dar retta a questo
"personaggio".
Oltre che dimostrare profonda ignoranza (non solo tecnica, ma anche nel
linguaggio), costui si permette di sputare nel piatto in cui mangia (o
meglio) in cui VORREBBE mangiare, offendendo apertamente la categoria dei
progettisti dandoci dei " ...pidocchiosi .... e pulciosi...." e via dicendo.
Caro Pesto, nessuno di noi è nato genio e tutti abbiamo fatto la gavetta,
forse con un po' più di umiltà e meno arroganza.
Medita.
Auguri.
--
il marantz
ilma...@yahoo.it

 wrote in message
8d4u0k$vhl$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Canalina da cablaggio vano contatori

Ciao a tutti,
durante l'adegumento di un condominio, il progettista mi ha imposto di
sostituire le canaline di cablaggio esistenti presenti all'interno del vano
contatori, in quanto secondo lui, è obbligatorio il gardo di protezione min
IP40 e queste, con cordina posata al suo interno non lo garantiscono.
A me sinceramente la cosa suona piuttosto strana e non ho trovato nessun
riferimento in merito, inoltre come faccio a far uscire la cordina in
corrispondenza dei contatori e degli interruttori utilizzando la canalina
tradizionale???
Grazie!!!

Il grado IP40 è necessario se il vano contatori è classificato come
luogo a maggior rischio in caso d'incendio. Comunque il progettista
può richiedere delle misure cautelative superiori, non dimentichiamo
che le norme CEI indicano solo i requisiti minimi, in relazione alla
singolarità dei casi. Di fatto la responsabilità è sua, anche nei
confronti del committente se fa eseguire dei lavori in più che non
trovano giustificazione.

 ha scritto nel messaggio
news:_J8Ze.18094$Jr.2...@twister2.libero.it...

se hai usato canalina cablaggio (quella asolata che si usa
nei quadri sono parecchi a contestarla)
usa semplicemente una canalina chiusa con una fessura o meglio
un foro in corrispondenza delle uscite cavi verso scatole o quadri
la normativa vedo di trovartela
un ottimo esempio lo trovi nelle classificazioni della protezione
IP presente esempio nel catalogo BOX della Gewiss
chiara  semplice e comprensibile
comunque l'IP40 prevede (tra le altre cose) che non possano
insinuarsi nelle fessure presenti oggetti di max X mm
ciao paperino

 nei quadri sono parecchi a contestarla)
infatti, la cordina unipolare tradizionale visibile in condizioni normali e' 
da considerarsi " NUDA (senza isolante)!!" 64-8 non ricordo dove
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: A norma di legge è possibile inserire una presa antenna TV nella stessa....

A chiunque possa rispondermi ringrazio anticipatamente:
A norma di legge è possibile inserire una presa antenna TV nella stessa
scatola a muro di una presa di corrente 10-16A ? Ho sentito dire, ma non ho
trovato nulla in merito, che non è consentito a norma di legge per la
certificazione dell'impianto una presa antenna TV nella stessa scatola in
cui viene messo il frutto per l'alimentazione di rete.
Grazie..
e-mail a
daniele....@libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:K34g4.7818$D3.7...@news.infostrada.it...


 Correggetemi se sbaglio.
Non sbagli e condivido, quindi si può fare ma è molto complesso.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

 wrote in message
85s1qi$i9u$2...@nslave2.tin.it...


Mauro.
direi di no, comunque una volta ho visto una realizzazione che mi pare
sia "a regola d'arte":
Scatola da incasso 503 (rettangolare da 3 frutti) con arrivo dall'alto
di 2 corrugati diametro 20mm, uno sul frutto destro e l'altro sul frutto
sinistro.
Dal primo corrugato arrivava il coassiale TV che si allacciava sul
frutto presa tv terminale, dal secondo la linea per la presa forza
motrice (fase, neutro, terra da 2,5 mmq) che si allacciava su una presa
bipolare 10A.
La scatola era divisa in due parti da un setto in plastica, fornito dal
costruttore.
Il telaietto portafrutti era in plastica (come tutti adesso).
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


Ciao anch'io so che non si fa, però mi sembra che molto dipende dal fatto
che il cavo d'antenna e i fili elettrici arrivano
dallo stesso tubo o se sono separati: se arrivano dallo stesso tubo
sicuramente non si fa per due motivi, il primo è che
tra la bassissima tensione e la 220 V ci devono essere dei separatori, il
secondo che anche se il cavo d'antenna
è schermato un pò di interferenza c'è da parte della rete.
Se i tubi sono diversi, uno per l'antenna e uno per l'elettricità che
giungono in una scatola comune, non mi sembra che
esistano problemi.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto antifurto locali atex

Carissimi,
come da oggetto devo installare un impianto antifurto in locili soggetti a 
normativa atex(una capannone adibito ad uso industriale  per la lavorazione 
del legno),trattandosi di impianto a bassissima tensione è sufficiente un 
grado di protezione IP65,ad una altezza non inferiore di 5 metri,  o devo 
installare tubazioni ATEX,tra l'altro costosissime?
Grazie,Peppe 


Intanto devi sapere come è stato classificato l'ambiente. Se tutto
l'ambiente è stato classificato ATEX zona 22, prendete a calci nel
mulo il classificatore... Se invece, come credo, le zone (21 e 22)
sono limitate in prossimità delle sorgenti di emissione, ovvero dove
ci sono i singoli impianti di captazione/aspirazione, il resto è del
locale è ordinario ai fini atex.
Se invece il classificatore non viene mandato a casa ed effettivamente
hai una zona 22 estesa a tutto lo stabilimento (assurdo perché
vorrebbe dire che gli operai lavorano con l'autorespiratore e quindi
non rispettano i requisiti richiesti dalla 626/94), puoi usare un
sistema a sicurezza intrinseca tramite barriere a diodi zener.
Non esistono le tubazioni atex, esistevano i sistemi di protezione AD-
PE ai tempi della 64-2.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazioni

Buongiorno a tutti.
E' la prima volta che mi accingo a scrivere  a questo newsgroup che ritengo
veramente interessante per gli argomenti trattati e per la qualita' delle
risposte che spesso vengono date a vari quesiti.
Presento subito il problema: per hobby e per abbattere i costi di gestione,
ho deciso di autocostruire un impianto luci per una compagnia teatrale
dilettantistica.
Tale sistema e' composto da una centralina e da piu' unita' di potenza
operanti a 220 V.
Premesso di aver fatto i lavori secondo il buon senso e secondo quanto
imparato all'universita' (sono ingegnere), ora mi chiedo quale iter
burocratico e quale documentazione seguire per poter certificare il prodotto
in modo da poterlo utilizzare nei locali di pubblico spettacolo.
Quali sono le normative che regolano la produzione di tali apparecchiature ?
(centralina + dimmer di potenza)
Occorre seguire delle regole differenti nel caso in cui tale impianto
diventi parte integrante della struttura di un piccolo teatro ?
A chi ci si deve rivolgere per ottenere tali certificazioni ?
Anticipatamente ringrazio.
Marco Signorini

 A chi ci si deve rivolgere per ottenere tali certificazioni ?
Ai fini della Direttiva BT e EMC non è obbligatoria alcuna certificazione è
sufficiente la marcatura CE del prodotto, che significa la piena assunzione
di responsabilità dal parte del costruttore.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 > Buongiorno a tutti.
...
...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: classificazione ambienti secondo CEI 31-30

Ciao a tutti.
Dovendo eseguire un impianto elettrico all'interno di un deposito di
vernici infiammabili non occorre applicare la norma CEI 31-30 se i
contenitori sono chiusi ermeticamente e quindi il locale viene
classificato come m.a.r.c.i.o.
Se però abbiamo una classe del compartimento >30, sono presenti
contenitori non ben chiusi (anche se poi la vernice sarà da buttare)
ed esistono aperture sui quattro lati per una superficie pari al 6%
del totale che generano una ventilazione naturale, è vostra opinione
che si vengano a creare le condizioni per un impianto di tipo
antideflagrante?
Andrea Baldini.

 ha scritto nel messaggio
news:aedde742.02091...@posting.google.com...

Difficile ipotizzarlo anche a spanne, i fattori da considerare sono troppi
(quantitativi; tipo sostanza; ecc). Purtroppo l'unico modo per saperlo e
applicare la CEI 31-30.
-----------------------
Michele Guetta - perito industriale

applicare la CEI 31-30.
Sono daccordo con il sempre attento Guetta.
I parametri che contribuiscono alla classificazione dei locali secondo
la 31-30 sono troppi.
In casi come il tuo puo' essere piu' proficuo ed economico convincere
il cliente a cambiare le sue abitudini lavorative, che non installare
un impianto Ex.
Ma se si tratta di un deposito, perche' ci sono dei barattoli aperti?
Fanno delle miscelazioni per testare i colori?
Qapla!
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	GruppoSole Ricerche Solari Italia: 
http://grupposole.astrofili.org
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml

 applicare la CEI 31-30.
Come ve la cavate con la CEI 31-30?
Secondo me chiede troppi dati che non sono ricavabili a meno di non far
pagare una classificazione 10.000 Euro.
Esempio la velocità dell'aria all'interno di un ambiente chiuso chi è mai
andato a misurarla?
E la differenza di temperatura interna-esterna?
Boh
C'era la 64-2 che non sarà stata tanto precisa ma almeno dava delle
risposte, ora abbiamo la 31-30 che crea solo problemi!!!

...

Per prima cosa ringrazio quanti hanno risposto al mio quesito.
E' la prima volta che partecipo ad un gruppo e sono rimasto
piacevolmente impressionato dalla immediatezza delle risposte.
Tornando alla classificazione, ritengo che il problema di fondo sia
effettivamente la eccessiva difficoltà che si riscontra nell'applicare
la famigerata 31-30.
Volete sapere da dove viene l'incarico?
Una base militare americana deve rifare un'impianto elettrico da due
soldi all'interno di questo deposito, il responsabile si è spaventato
dopo aver letto la norma ed ha emesso un capitolato dove in pratica
dice:
fate l'impianto come meglio credete applicando la norma che ritene più
giusta, verificando l'adeguatezza della ventilazione, eventualmente
proponendo l'installazione di una ventilazione forzata.
Valore dell'impianto elettrico più o meno 2000€, notula per il
progetto ???
Grazie di nuovo e alla prossima.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: responsabile tecnico

Un responsabile tecnico per ufficio tecnico interno, se desidera iniziare una attività propria puo' far valere anche fuori il titolo che ha ricoperto per  anni?
Grazie ed un saluto a tutti
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it


Certo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi da usare

Salve a tutti, sono operante nel capo del pubblico spettaccolo, solitamente
uso cavi del tipo FROR o HO7RN-F, che quest'ultimo penso sia il migliore,
nel maggior dei casi l'uso di questi casi si trova all'interno di
manifestazioni e fiere, secondo voi l'uso del cavo FG7(0)R è ammessibile in
questi luoghi??? Secondo la classificazione dei cavi la risposta è no, ma
per mia curiosità ho provato a posarlo comunque, me l'hanno accettato, com'è
possibile????

 ha scritto nel messaggio
news:9p6msv$p4g$1...@newsreader.mailgate.org...

Mi pare molto strano che il cavo FG7 non sia idoneo, è del tipo non
propagante l'incendio e quindi idoneo in ambienti a maggior rischio in caso
d'incendio. Forse ti riferisci alla modalità di posa, infatti questo tipo di
cavo è idoneo solo per la posa fissa, al contrario del FROR che è idoneo
anche per posa mobile.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:9p6msv$p4g$1...@newsreader.mailgate.org...

Il requisito dell' autoestinguenza e la bassa emissione di fumi è
fondamentale nei luoghi chiusi, teatri e discoteche (cei 64/10)
All' aperto per un miracolo normativo gli impianti da spettacolo sono
assimilati ai cantieri. Il requisito è la flessibilità alle basse
temperature e quindi H07rnf è ok. Da poco c' è un cavo buono dappertutto. si
usa già molto nel cinema. Non so la sua sigla tecnica ma ha nome commerciale
EUROSMOKE.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nuova CEI 11-25

Slave a tutti,
ho visto oggi sul bollettino del CEI che è uscita la seconda edizione
della Norma CEI 11-25, e volevo sapere se vale la pena di comprarla e se ha 
novità sostanziali rispetto alla precedente edizione.
Grazie.
Franco

 wrote in message
uc3m5a...@localhost.localdomain...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rivelazione incendi

In una struttura di tipo ospedaliera è richiesto l'impianto di rivelazione e 
segnalazione incendi.
Nel D.M.I. del 18 settembre 2002 al punto 8.2 paragrafo 5 è scritto: "i 
rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e 
in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di 
ripetizione di allarme installati lungo i corridoi".
Il mio dubbio è sul confine che esiste tra sorvegliato e non sorvegliato;
- un deposito o un archivio sono sicuramente locali non sorvegliati;
- un ambulatorio medico dove è prevista la presenza di persone solo nelle 
ore diurne, è sorvegliato o no?
- e una palestra dove si svolge attività solo per 10-12 ore al giorno è da 
ritenere sorvegliata o no?
Ringrazio tutti anticipatamente
MAX 

Secondo me un locale che non sia costantemente occupato da personale addetto 
non può essere definito sorvegliato. ;-) 

il Wed, 30 Aug 2006 19:14:28 +0200, "MisterM" <x...@virgilio.itxxx>
scrisse:

penso che sia necessario installare un ripetitore di allarme,
per tutti i locali non sorvegliati.
Se il DM cita i rilevatori delle camere tra quelli da
ripetere, direi che eccetto quelii nei locali soggetti a transito
costante (i corridoi quindi) tutti gli altri debbano esserlo.
E nei controsoffitti dei corridoi potrebbe bastare il led.
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

 MAX
Secondo me le leggi e le norme vanno si seguite ma non sempre
pedissequamente alla lettera. Bisogna sempre pensare in modo più semplice
e andare oltre e affidarsi alla propria esperienza. Questo, penso, è
proprio il tuo caso. Altrimenti chiunque che sappia leggere e scrivere può
fare questo mestiere: basta fare quello che dicono le norme!
Secondo me "Sorvegliato" vuol dire "tenere sotto sempre controllo" e non
"tenere sotto controllo per un limitato periodo di tempo al giorno".
Tieni counque presente che nel deposito o archivio c'è sempre un addetto,
Ma che comunque da solo non riesce a tenere sotto controllo l'intero
locale (o locali se la struttura e grande). Per cui personalmente non mi
fido a trascurarlo visto il suo notevole carico d'incendio
Dunque direi, sempre a favore della sicurezza, di installarli. Anche
perchè sicuramente non sono molti e l'incidenza del costo materiale+messa
in opera non è granch'è : vale la pena di rischiare di essere richiamato
un domani per qualche rivelatore in meno. Magari proprio in occasione di
qualche guaio (... scongiuri facendo)?
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina Mt Bt

Sapreste dirmi se esistono dove vengono prodotte (soprattutto da chi) e se
se ne trovino usate di cabine MT BT montate all'interno si container e
quindi in un certo qual modo "mobili" ?
Grazie dell'aiuto.
--
Per.Ind.Lorenzo Ronchietto.

 ha scritto nel messaggio
news:aCol7.1176$kA5....@news.infostrada.it...



Tempo fa ne avevo viste della Schneider, ma non erano "mobili", era complete
di tutto per posa fissa.
Saluti.
--
Per. Ind. Mauro Bottizzo


Posa fissa ma alestimento su container? Se e cosě mi interessa ugualmente
grazie dell'informazione.


Ti converrebbe sentire i vari promotori tecnici (ex rappresentati), della
tua zona. Anche ABB per MT e' forte. Comunque nello specifico, io avevo
visto una cabina prefabbricata; fai fare un basamento, la scaricano dal
camion, allacci MT e BT ed e' pronta.
Perche' la vuoi nel container?


 ha scritto nel messaggio
news:aCol7.1176$kA5....@news.infostrada.it...


 Perche' la vuoi nel container?
Si tratta di installarla in una zona dove e relativamente difficile trovare
personale adatto a costruirla ed e troppo oneroso portarselo dietro perciò
la cosa più comoda da fare (se e possibile) e diminuire allo stretto
necessario il lavoro da fare in loco. Perciò sarebbe stato l'ideale avere il
tutto montato in container. Però credo che a causa di altre esigenze dovò
scartare l'ipotesi e costurirne una tradizionale. Non so al momento gran che
sulle specifiche che mi verranno fornite + in la. A proposito dato che
sull'argomento non ho un gran che di esperienza mi potete segnalare i dati
che mi servono necessariamente e gli accorgimenti da prendere in fase di
progettazione e di calcolo in linea di massima? quando poi avrò maggiori
dettagli (e maggiori dubbi) vi potrò chiedere più nello specifico. grazie.
--
Per.Ind.Lorenzo Ronchietto.
--
Per.Ind.Lorenzo Ronchietto.

 già fatto.
vedi post sopra.
Ciao.
--
Per.Ind.Lorenzo Ronchietto.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: MECANIQUE DE PRECISION

Des décennies des  savoir  faire  et le  faire  savoir.
En France,  l'industrie  du  Décolletage   vit et fait  vivre. près de  1
000
entreprises, la plupart des PME  Au services des secteurs  industriels de:
l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatial,  le médical, le bâtiment,
l'électronique,  l'électroménager,  machines agricoles,  l'armement,
l'industrie électrique et nucléaire...
Madame, Monsieur,
Dans un souci de la compétitivité, souvent exprimé par nos clients, un
nouveau SERVICE INDUSTRIEL, est à votre disposition, pour faire face aux
exigences nouvelles.
En effet, dans le but d'obtenir des prix compétitifs tout en assurant un
travail de précision et de qualité, nous négociations le devis dans vos
intérêts, le suivi des différentes opérations de fabrication, montage
éventuel, contrôle final, livraison...
Pour la réalisation sur tous métaux ferreux et non ferreux et toute matière
plastique, nous disposons de plusieurs parcs machines de Décolletage et
d'usinage C.N. de petite, moyenne et grande série, fraisage, atelier de
métrologie, traitement de surface et thermique, polissage, chromage,
soudures spéciales...
Vous pouvez nous transmettre un plan des pièces à fabriquer dont vous avez
besoin,
nous vous transmettrons un devis gratuit. Si vous le souhaitez, nous pouvons
nous déplacer pour évaluer vos besoins.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Des décennies des  savoir  faire  et le  faire  savoir.
En France,  l'industrie  du  Décolletage   vit et fait  vivre. près de  1
000
entreprises, la plupart des P.M.E. Au services des secteurs  industriels de:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: interruttore automatico generale MT

Premetto che progetto raramente cabine di trasformazione MT/BT, ma
capitatami l'occasione non mi sono tirato in dietro e ho previsto la mia
bella cella di arrivo con tanto di sezionatori e lame di messa a terra
interbloccate e porta fusibili di protezione.
Alla richiesta del preventivo da parte di un rappresentante mi sento dire
che il sezionatore porta fusibili non è più a Norma!!!
La cosa a me personalmente non risulta può al limite esserci un indirizzo di
ENEL.
Potete chiarirmi le idee.
Grazie a Tutti



Devi fare riferimento alla nuova DK5600 del Marzo 2004

 ha scritto nel messaggio
news:J%12d.259117$OR2.11...@news3.tin.it...

La confusione in giro è tanta e chi non approfondisce le cose, ma si
accontenta del sentito dire, ne subisce le conseguenze.
Non è vero che la cella a fusibile è fuori norma. L'informazione corretta è
che l'ENEL in base alla sua normativa interna DK5600 III edz. in vigore da
marzo 2004, che disciplina gli allacciamenti in MT per tutto il territorio
nazionale, stabilisce, tra le altre cose, che nel caso di utilizzo di un
solo trasformatore con potenza massima di 400 kVA, non è più ammesso un
dispositivo generale con protezione a fusibili come era previsto nella
versione precedente. Quindi per le piccole cabine non è più ammessa la
famosa cella rovesciata a fusibili o con arrivo e partenza a fusibili ma
devo per forza utilizzare una cella con arrivo e partenza con interruttore.
Non basta, deve essere dotata anche di protezione 51N del tipo indiretto
(quindi con TA).
L'Enel può rifiutarsi di allacciare una cabina elettrica che non rispetti le
caratteristiche previste dalla DK 5600.
Quando sarà definito ed entrerà in vigore il regolamento d'attuazione
dell'Autority per l'energia, la DK5600 sarà estesa anche agli impianti
esistenti, "obbligando" gli utenti ad adeguarsi entro tot. Chi non si
adeguerà non potrà richiedere i danni in caso di disservizio o black-out e
anzi può essere ritenuto responsabile di eventuali disservizi o black out
provocati dalla propria cabina non conforme e gli verranno addebitati tutti
i danni provenienti dalle altre aziende e utenti coinvolti.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:2pf2d.5751$2T6.1...@twister1.libero.it...


o piů posso continuare ad usare il mio bel sezionatore a fusibili?
 
No, in quel caso non si poteva neppure prima
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legge 46/90 art 6

Volevo porre un quesito sull'applicazione dell'articolo 6
per quel che riguarda la progettazione degli impianti civili 
di un' abitazione ristrutturata.
la redazione e la presentazione del progetto è obbligatoria
indipendentemente dal tipo di impianto e potenza o è regolato
dall'articolo 15 per cui serve solo per utenze superiori a 6 kw.
Chiedo questo perchè nel caso di impianto di riscaldamento il 
progetto è necessario indipendentemente dal tipo di impianto.
La redazione del progetto deve essere fatta da professionisti iscritti
all'albo oppure anche da semplici diplomati periti elettrotecnici 
ma non iscritti all'albo.
Grazie in anticipo per le risposte.
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

indipendentemente dal tipo di impianto e potenza o è regolato
 
Obbligo di progetto se la superficie coperta > 400m² o se ci sono
ambienti speciali
Goofy - 
g....@ciaoweb.it
 - leva la ics per rispondere

Se non ricordo male il progetto in base alle norme cei è sempre obbligatorio
(ed è ovvio perchè prima si pensa a come fare una cosa e poi si fa)
Sopra certi limiti dimensionali il progetto deve essere redatto da un
professionista iscritto all'ordine nell'ambito delle specifiche competenze.
Se poi quando non scattano questi limiti l'elettricista se ne freghi, come
del resto se ne frega nella maggior parte dei casi di fare le verifiche di
primo impianto prima del rilascio della dichiarazione di conformità è un
altro discorso

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione neutro !?!

salve a tutti.
- sistema TN-S.
sottoquadro di reparto Ib circa 800A mulini di macinazione; a 230V solo
ausiliari (pochi) e un po' di luce (circa 20A);
la linea di alimentazione ha sezione pari a 2x3x185 + ?;
che fare per il neutro? posso usare una sezione inferiore al "canonico
mezzo" ossia <185, ad esempio 95?
penso proprio di sě.
ma con la protezione a monte (4x800) che faccio? non ricordo se il neutro
nei TN si puň solo sezionare o va anche protetto.
qualcuno mi puň aiutare?
--
il marantz
ilma...@yahoo.it

 wrote in message
891e33$7lh$1...@lacerta.tiscalinet.it...

se la sez. di fase e' 2x185 io metterei come neutro un 1x185 (la meta),
supponendo un carico trifase equilibrato, anche perche c'e' sempre il
rischio della  terza armonica in agguato sul neutro (ma non so nel tuo caso
se vale, dipende dal tipo di azionamenti che goverano questi mulini).
L'interruttore 4x800 lo metterei anch'io, con i rele' di protezione solo
sulle 3 fasi.
bye

 la linea di alimentazione ha sezione pari a 2x3x185 + ?;
ma la sezione di ogni fase e' 2x185?
se e' cosi' mi sembra pochino per 800 ampere, non ci avevo fatto caso....o
ho letto male la formazione?

 ho letto male la formazione?
Scusa, ma perché pochino? Sono poco piů di 2 A/mmq. Se consideri che negli
impianti di casa si usano 2,5mmq per portare 10A, e a volte anche 16...
Oppure mi sfugge qualcosa?
--
Cinghiale


Giusto, sono 2,16 A/mmq.
2 corde da 1x185 (unip. e in EPR) sono sufficienti effettivamente nel caso
di posa di linea singola su passerella perforata (a prescindere dalla caduta
di tensione, da considerare a parte).
Gia' in una passerella non perforata o addirittura in tubi o cunicoli il
coeff. di correzione della portata crolla (considerazioni fatte con
l'ausilio dei soliti software di calcolo cavi) e la sezione sale (per non
andare a vedere poi se ci sono altri circuiti vicini, che ci complichiamo la
vita)
Paragonare le densita di corrente delle grandi con le piccole sezioni puo'
aiutare ma sempre tenedndo presente che le densita non crescono linearmente
con le sezioni
Infatti mentre le sezioni vano col quadrato de raggio, la portata termica va
con la superficie del cavo e quindi del solo raggio.
Questo significa che la densità di corrente di un cavo da 16 (sempre in
teoria) che ha 4 volte la sez. di un cavo da 4, potrebbe portare a rigore
solo la meta' della densita di corrente.
in ogni caso, masturbazioni eoriche a parte, io mi appoggio sempre a qualche
buon SW di calcolo (e ad un ragionevole margine di sicurezza....non mi piace
far lavorare i cavi al limite termico, e' che sono troppo bono de core...)
bye
kay

 far lavorare i cavi al limite termico, e' che sono troppo bono de core...)
Bè, quando si hanno responsabilità in ambito sia civile che penale (in
quanto progettisti), essere boni de core diventa un dovere prima di tutto
nei confronti di se stessi. :-))
--
Cinghiale


vero, si potrebbe usare la blindo o piu cavi in parallelo....e' sopratutto
una questione di costi....a Bologna a questo punto si dice: "e chi paga
qui?"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento motore

Prego di comunicare sistema di collegamento per un motore
3 x 380 a due velocità.
Grazie, ciao,


Dipende dal motore, cioè da come è avvolto e collegato internamente.
La certezza la puoi avere solo controllando la targa del motore e lo schema
di connessioni normalmente incollato all'interno del coperchio della
morsettiera.
Un classico, ma non unico tipo, è il collegamento "triangolo/doppia stella"
a sei morsetti.
1a velocità: si alimentano i tre morsetti di linea lasciando aperti gli
altri (collegamento a triangolo).
2a velocità: si alimentano i tre morsetti di linea chiudendo in corto
circuito gli altri (collegamento a doppia stella).
Controlla il motore.
Saluti.         Nicola

Se il motore è privo di targa puoi provare con un semplice ohmetro :
se c'è continuità tra tutti i 6 morsetti va bene la descrizione che gia ti è
stata data (aggiungo soltanto che di solito la stella va fatta sui 3
morsetti della bassa velocità alimentando la alta sugli altri 3)
In alternativa, se si tratta di un motore a 6 morsetti, ed hai continuità
solamente fra 3 morsetti per volta : devi alimentare normalmente senza fare
la stella (i 3 morsetti da una parte saranno l'alta e gli altri 3 la bassa)
Ciao
Francesco

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione Pubblica piste ciclo pedonali

Ciao a tutti i colleghi,
sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi nel risolvere il seguente problema:
Una strada destinata esclusivamente a "ciclo pedonale", quindi senza la
presenza di
veicoli a motore, rientra comunque negli obblighi dettati dalla norma CEI
64-7 ( distanza dei corpi  illuminanti da terra non inferiore a 5 metri;
pali diilluminazione distanziati di 1,4 metri dal bordo della carregiata,
ecc..), e dalla Norma UNI 10439 per quanto riguarda i parametri di calcolo
illuminotecnico.
Grazie anticipatamente, e buon lavoro
Nucara per. ind. Demetrio
denu...@tin.it

Norma UNI 10439 per quanto riguarda i parametri di calcolo illuminotecnico.
Norma UNI 10439:  Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico
motorizzato.
Ergo...
I requisiti illuminotecnici per il traffico pedonale, centri storici, strade
commerciali ecc.
li puoi trovare sulle pubblicazioni dell’AIDI (Associazione Italiana di
Illuminotecnica) o in libri specialistici.
sim

Confermo che la UNI 10439 si riferisce al traffico motorizzato e pertanto
non si applica alle piste ciclabili.... almeno che tale pista non corra
parallela ad una statale e quindi...! ;-)
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it




diversi...
ma penso proprio di no...
non per nulla le strade sono classificate in funzione dello
scorrimento, e una pista ciclabile č a bassissimo scorrimento.
Che poi usando i valori della UNI,  vada anche bene, su questo sono
d'accordo.

STR ha scritto:

sicuramente hai ragione...ma c'č qualche norma in proposito???


 Non credo cmq se in zone di verde pubblico è bene abbondare, il perchè è
semplice si evitano zone d'ombra favorevoli alla microcriminalità. Questa è
stata la tendenza delle ultme richieste delle gare bandite dai comuni.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta informazione su vecchio post.

Per cortesia
sono alla ricerca di un post che non riesco più a trovare.
Dove potrei trovare l'elenco completo dei post inviati su questo NG?
Grazie per la Vs. risposta.
P. Sonnet

 P. Sonnet
per cercare vecchi post nei newsgroup faccio cosi':
1-apro google
2- clicco su "gruppi" (ti si apre un motore di ricerca solo per i newsgroup)
3- digito la parola chiave che piu' si avvicina a quello che cerco, seguito
(in questo caso da "normative elettrotecnica")
ad esempio se digito: Saccon normative elettrotecnica, oppure Angelo
normative elettrotecnica, esce tutto cio' che hanno detto
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: regolatori di luce

cerco dei regolatori di luce elettronici conn potenza 2 kw
220v  c'e qualcuno che mi puo aiutare??
--
si...@conmet.it


Vai su 
WWW.relco.it
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabine al mare e trafo in resina VS olio

in un ambiente fortemente inquinato (aria di mare)
quale dei due tipi di trafo č idoneo?
i soliti venditori mi dicono che quello in resina
č piů sensibile all'inquinamento...
a parte l'ovvia corrosione, conoscete qualche punto critico 
di un impianto installato vicino al mare?

 wrote in message
gd3msska21hvv5ab3...@4ax.com...


 di un impianto installato vicino al mare?
Effettivamente anche a me una volta, un progettista di trasformatori (in
olio) mi disse che quelli in resina sono molto piu' sensibili (di quelli in
olio) all'atmosfera umido/corrosiva, al punto che un trafo in resina
lasciato  inattivo per lungo tempo (ad. es. quelli di scorta di cabina)
potrebbe - sosteneva egli - addirittura fessurarsi (in teoria) al momento
della messa in servizio, a causa delle alterazioni chimico-fisico del pacco
resina avvenute nel tempo in tali atmosfere.
In ogni caso negli impianti in zone con alto tasso salino nell'atmosfera mi
preoccuperebbero, per le parti in alta tensione, le distanze di isolamento
in aria e i percorsi di fuga degli isolatori (a rischio di depositi salini
conduttori).
Controllerei per scrupolo
presso il fornitore che le parti interessate all'alta tensione dei vari
componenti non avessero particolari prescrizioni in termini di tasso
d'umidità/salino accettabile o prescrizioni per ambienti particolari. E'
forse una preoccupazione eccessiva, ma una telefonata vale sempre la pena.
A parte queste osservazioni, forse vicino al mare sara' giusto difficile la
manutenzione
d'estate, causa tanga e bikini
Saluti
Kay
...(bei tempi quando le "cabine al mare" erano
altre ...)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Barre di rame

Qualcuno sa dirmi se esistono tabelle normalizzate per il calcolo della
portata amperometrica di barre di rame elettrolitico poste in parallelo?
Il dubbio nasce dal verificare la portata di barre omnibus in parallelo
all'interno di un quadro Power Center.
Un ringraziamento a chiunque sappia darmi la informazione richiesta.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Tabelle normalizzate valide per ogni quadro non ci sono, questo dipende dal
fatto che ogni quadro ha una capacità di smaltire il calore diversa, è la
stessa cosa del calcolo della portata dei cavi, devi tener conto del tipo di
posa, della formazione, del contributo di altri cavi ecc. ecc. ecc.
Ogni quadrista poi ha le sue tabelle che derivano dalle prove/calcoli fatti
con diverse configurazioni per i suoi quadri.


GRAZIE PER LA RISPOSTA


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: riunione albiqual

vorrei sapere se qualcuno è stato alla riunione dell'albiqual sugli impianti
elettrici nelle autorimesse e nelle centrali termice cei 31-30 e cei 31-33.
ad esempio a milano si è svolta lunedi scorso 11 febbraio.
vorrei sapere se possibile cosa hanno detto riguardo alla realizzazione
degli impianti in questione.
grazie in anticipo a chiunque mi risponda.
alan da milano

vorrei sapere se qualcuno è stato alla riunione dell'albiqual sugli impianti
elettrici nelle autorimesse e nelle centrali termiche, cei 31-30 e cei
31-33.
a milano si è svolta lunedi scorso 11 febbraio.
vorrei sapere, se possibile, cosa hanno detto riguardo alla realizzazione
