mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: redazione di POS

qualcuno conosce un programma da acquistare per redigere il Piano Operativo
Sicurezza da parte di una ditta installatrice di impianti elettrici?
grazie in anticipo.
alan da milano

 ha scritto nel messaggio
news:bVzE8.65169$5k4.1...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Propietà schemi elettrici

Gli schemi elettrici allegati alle apparecchiature elettriche rimangono
propietà del costruttore o diventano di propietà di chi compra
l'apparecchiatura?
Può il propietario dell'apparecchiatura rivendere tale schema o utilizzarne
delle parti eliminando i riferimenti della ditta che lo ha progettato?
Esistono delle leggi al riguardo?

S <A...@h.IT> ha scritto nel messaggio
lHeK5.35067$3K3.9...@news.infostrada.it...

Informati alla SIAE
Cmq , la proprietà intellettuale dello schema è dell'autore,
quindi non puoi utilizzarlo (credo)
BM

il Fri, 27 Oct 2000 12:38:41 GMT, "S" <A...@h.IT> scrisse distrattamente:

Quelle sul diritto d'autore. Ma non so se per valere debba essere
stata indicata sui disegni in questione la formula di rito "proprietà
riservata etc etc".
Prova a sentire su it.diritto.
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

La proprietà dei disegni è una proprietà intellettuale e quindi è del
progettista che li ha ideati, o della sua azienda. Non importa se non ha
scritto che è vietata la duplicazione e/o il commercio, al contrario è
necessaria la specifica autorizzazione per l'impiego in altre sedi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabina MT/bt e 46/90

La realizzazione di una cabina MT/bt in un edificio ricade nell'ambito di
applicazione della 46/90?
Se sě, come bisogna comportarsi nei confronti degli impianti elettrici
esterni all'edificio comunque collegati con la cabina (quindi con impianto
all'interno dell'edificio)? Parlo per esempio della linea di collegamento
al fornitore, se realizzata dal committente della cabina.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 al fornitore, se realizzata dal committente della cabina.
Cioč?
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

> Cioč?
Esplicito meglio la seconda parte della domanda, in quanto la prima mi
sembra chiara. Se la realizzazione di una cabina MT/bt all'interno di un
edificio ricade nell'ambito di applicazione della 46/90, la realizzazione
della linea che collega la rete MT - non ENEL ma proprietaria, esterna
all'edificio della cabina e ad una certa distanza da esso - con la cabina,
ricade anch'essa nell'ambito di applicazione della 46/90, secondo il
Regolamento d'attuazione?
Spero di esser stato piů chiaro.


Si, DPR 447/91 art. 4 comma b)
Ricade nell'ambito di applicazione della 46/90 tutto ciň che č 
alimentato dalla cabina, sia in alta che in bassa tensione.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti di Condizionamento.

Qualcuno di voi saprebbe dirmi se un Perito Elettrotecnico può progettare un
impianto di condizionamento o di riscaldamento, ai sensi della Legge 10/91?
Ve lo chiedo perchè il direttore di una casa di cura vuole darmi
quest'incarico, ma io ancora non gli ho dato una risposta certa.
Per. Ind. Antonio PIRRI.
pir...@tin.it

la legge citata, vedi regolamento DPR 412/93 e s.m.i., rimanda per le
competenze, alla L. 46/90 che in modo chiarissimo chiarisce limiti e
competenze delle differenti figure professionali pero' veda sopra in questo
stesso newsgroup. Il problema sara' anche del committente che ha affidato un
incarico a figure professionali non idonee, almeno formalmente,
all'incarico.
ing.vitali

 quest'incarico, ma io ancora non gli ho dato una risposta certa.
Ti conviene sentire in merito il Collegio della tua Provincia.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 81-1

Volendo applicare la 81-1 appendice G per la valutazione su di un ponteggio
come descritto nella V1 G.1: La procedura semplificata è sempre applicabile
alle strutture metalliche all'aperto (es. tralicci, ponteggi ecc.), che tipo
di struttura dovrei scegliere?
Inoltre sempre la V1 al art. G3.2 dice la tab. G.2 non si applica alle
strutture metalliche all'aperto.
Quindi ???????????????????
Ciao Max

Quindi applichi la CEI 81-4

 Quindi applichi la CEI 81-4

 alle strutture (testuali parole) "es. ponteggi" xchč devo andare a



Si applica l'art. G.3.5 (V1)
Attenzione a queste strutture non si applica neppure l'art. G.4,
ovvero non si considerano le linee elettriche entranti nella struttura.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: mirura Rt con sistema VA

devo misurare il valore della resistenza di terra di una cabina Mt-Bt a 
servizio di un complesso quartiere fieristico, 5-6 padiglioni ed asfalto 
dappertutto.
domanda: dove pianto i picchetti?
� possibile staccare fisicamente il PE isolando la cabina dal resto 
dell'impianto e quindi avere una diagonale di circa 5x5 massimo 25 mt?
grazie, RM-

 grazie, RM-
Chedi all'Enel se l'impianto è collegato ad una terra globale, in tal
caso non servono le misure.

 wrote:

Gli elementi per poterti aiutare sono veramente pochini ma...
- esistono tralicci nelle vicinanze?
- esistono strade ferrate nelle vicinanze?
- esistono condutture idriche comunali?
- la cabina fa parte di un sistema di cabine private? (ricezione +
trasformazione + ...altre)
- comunque ricorda che se non riesci a misurare con una adeguata
distanza tra i picchetti ma se comunque riesci con la misura ottenuta
a soddisfare i requisiti minimi prefissi allora (a maggior ragione )
con la misura reale tale condizione sarà più che verificata...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programma calcoli linee elettriche

 
Ciao a tutti e buon lavoro..
Volevo chiedere chi mi poteva aiutare su quale programma per dimensionare le
linee elettriche, potevo usare...??
Una volta usavo il DOC, ora il Doc Win 3 ma non mi piace, esistono altri
programmi..??
Grazie aspetto notizie
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Grazie aspetto notizie
fra i programmi gratis... io mi trovo bene con quello della scheneider
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

GRAZIE MILLE




Ti consiglio il JDC della Pirelli. Gratis sul sito, previa registrazione 
(sempre free). Facile ed intuitivo ti crea anche una "mini relazione" per 
ogni tratta.
CiaO, FoX 

 tranne il "sette"
Ho provato a cercarlo sul sito della schneider electric ma non ci sono
riuscito. Ne ho avuto una copia qualche anno fa (200 credo): era la
versione 3.0 di On-Off Rete.
Hai qualche link a cui fare riferimento?
Saluti  

 CiaO, FoX
Il Tsystem della BTicino? 


Scusa, ma non ho capito che domanda è ... 

 ha scritto nel messaggio 
news:447e8e01$0$992$5fc...@news.tiscali.it...

Volevo un parere sul software Tsystem! 


A me piace molto, ma qui sono l'unico
Ciao, Goofy


Ah, ok. Non mi piace, comunque è semplice da usare, se uno ha tempo di 
starci un po' sopra all'inizio per capire bene tutti i comandi.
Poi, è gratis, quindi non avere remore a provarlo e nel caso cestinarlo...
CiaO, FoX 


 


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: professionisti pubblici dipendenti

Qual’è il quadro normativo che regola l’attività libero-professionale di 
un dipendente comunale?
Un tecnico dipendente a tempo pieno dell’ufficio tecnico comunale può 
stare sul mercato anche come professionista progettista di impianti?
Ovviamente non mi riferisco a progetti che nascono all’interno 
all’ufficio tecnico ma a progetti esterni per privati o enti pubblici.
Può essere legittimata la posizione di questo tecnico da un benestare 
dell’
amm.ne
 comunale?
Grazie per i pareri
Franco

 ha scritto nel messaggio 
news:45179681...@tin.it...

Io ti so dire quanto segue sono due esempi con cui ho avuto a che fare:
1°  Professore di scuole superiori che esercita come libero professionista 
previa autorizzazione scritta rilasciata dal suo datore di lavoro (dirigente 
scolastico) e lavora senza alcun impedimento di sorta.
2° Impiegato ASL che si occupa di siocurezza dei lavoratori che lavora come 
libero professionista esternamente all'ASL previa autorizzazione e 
soprattutto con il divieto di operare nel territorio di competenza dell ASL 
stessa.
Poi aggiungo che puoi informarti presso il tuo Collegio/Ordine professionale 
il quale epr lo meno potranno segnalarti il nominativo di un collega (se 
esiste) nelle stesse tue condizioni (o simili).
Ciao.
Lo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: caduta tensione a 12V

Salve a tutti,
è giusto considerare come c.d.t. max un valore al 4%,
considerando di alimentare fari ad immersione da 12V?
aumentando tale valore si può ridurre le sezioni impiegate
visto che i fari sono distanti dal trafo al max 10/15 mt,
che valore di c.d.t. massimo consigliate?
grazie a chiunque risponda
Giuseppe

che valore di c.d.t. massimo consigliate?
Il 4% non mi sembra che sia imposto ma solo consigliato.
E' importante nel caso di alimentazione di contattori.
Nel caso di illuminazione a 12V si puo' aumentare tranquillamente la
caduta di tensione. L'unico inconveniente, oltre al consumo, e' che le
lampade, a incandescenza, emettono meno luce.
Un 10% mi sembra accettabile.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere


grazie per la risposta,
era quello che volevo sapere
Giuseppe

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Devo farmi l'impianto elettrico di casa

Salve a tutti,
sono laureato in ingegneria e ho gią sostenuto da anni l'esame di stato anni
fa quindi potrei iscrivermi all'albo in qualsiasi momento.
Ho acquistato una casa (di circa 180mq) da ristrutturare e su cui sarą da
rifare l'impianto elettrico. Vorrei capire cosa posso fare io dal punto di
vista dell'installazione/verifica/certificazione dell'impianto, poichč non
dovrebbe ssere necessario progetto viste le dimensioni e caratteristiche
dell'immobile.
Ciao e grazie

dell'immobile.
Devi farlo fare a un elettricista (legge 46/90 e il dpr 447/91)
Ciao, Goofy

 dell'immobile.
La Laurea in ingegneria, come in altre materie tecniche, ti permette di
acquisire da subito tutti i requisiti tecnici previsti dalla L. 46/90
per poter aprire una attività come installatore o come responsabile
tecnico presso un'azienda installatrice.
Per cui, se vuoi farti l'impianto elettrico di casa tua fai pure, ma
non puoi rilasciarti alcuna dichiarazione di conformità se non hai
aperto una partita IVA come installatore.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dove trovare Norme CEI su sistemi di trasmissione digitali?

Qualcuno saprebbe dirmi dove riuscirei a trovare (ovviamente per un
acquisto) le norme CEI riguardanti gli impianti per la certificazione di
reti telematiche?
Grazie in anticipo a chiunque vorrà e potrà rispondermi.
Nicola.
ATTENZIONE: rispondetemi sul NG oppure la mia e-mail corretta è
ny...@hotmail.com
 . Grazie.

 wrote in message 7fqo9r$7t9$1...@nslave1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti

Quanto costa la messa a norma dell'impianto elettrico?
Chi mi può dare le migliori informazioni tecniche riquardanti la L.46/90?
Per queste risposte ed altre informazioni contattaci al:
www.diemmedi.it

 ha scritto nel messaggio
news:D1Y96.3948$Ai2....@twister2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:KR_96.90008$eB2.6...@news.infostrada.it...


 wrote in message
sZla6.1546$dD2....@twister2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: interruttori per scuola

gli interruttori da installare in una scuola media devono avere Pot. Interr.
min. da 4,5 o 6 kA?
Ovvero devo considerare la scuola come ambiente civile o come ambiente
industriale?
ringrazio in anticipo chiunque risponda.
alan da milano

 wrote in message
23P89.83455$n04.2...@twister2.libero.it...

La scelta del potere di interruzione di un dispositivo deve essere fatta in
funzione della corrente di corto circuito determinata nel punto di
installazione del componente stesso, e nulla centra che sia in ambito civile
od industriale.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:23P89.83455$n04.2...@twister2.libero.it...

Il potere di interruzione degli interruttori è in funzione della corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione. Se si è alimentati in BT
questo dato lo dovrebbe fornire l'ente distributore (utopia); se è presente
un limitatore è sufficente che il p.d.i. del mio interruttoire sia uguale o
maggiore a quello del fornitore, altrimenti bisogna fare delle ipotesi.
La norma di riferimento per gli interruttori è la CEI EN 60898 (civile,
terziario e piccola industria) se sono alimentato in BT, mentre devo
considerare la CEI EN 60947-2 (industria) se ho una cabina di
trasformazione.
----------------------------------------------------------------------------
------
Michele Guetta - perito industriale

 trasformazione.
Non sono completamente d'accordo con quest'ultima affermazione, ovvero non č
importante che il sistema di alimentazione sia in BT o sia servito da una
cabina di trasformazione, ma applico la prima se agli interruttori hanno
accesso persone non addestrate, diversamente posso applicare la seconda,
naturalmente, essendo piů severa, posso sempre applicare la prima, entro il
limiti della Norma stessa, in qualsiasi ambiente. Stesso criterio che si
utilizza per decidere se realizzare un quadro secondo la CEI 17-13/1 o la
17-13/3.
Ambro

ringrazio per le cortesi e utilissime risposte.
alan da milano

 ha scritto nel messaggio
news:23P89.83455$n04.2...@twister2.libero.it...

Ma che domanda è
Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: passerelle

In una passerella a filo posso installare un conduttore N07VK come
conduttore di protezione.

si 

 si
Grazie e buona Pasqua.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Certificazione CE circuiti 24V

Buonasera,
avrei bisogno di un consiglio riguardo la certificazione CE di 
(semplici) circuiti elettronici, ma non sono riuscito da settimane a 
trovare documentazione esaustiva né su Internet né chiedendo a vari 
fornitori/aziende (che a quanto pare si preoccupano molto poco della 
questione).
Per la mia attività (sviluppatore software per sistemi su macchine 
industriali - settore metallurgico), occasionalmente avrei bisogno di 
fornire piccole schede elettroniche, appositamente progettate, che 
possono assolvere ai seguenti due scopi:
- Convertitore di segnali 24V=5V/12V
- Piccoli Illuminatori a led con apposito circuito di alimentazione in 
corrente costante.
Entrambi funzionano con tensione di alimentazione estesa 20V-32V (24V 
nominale), dunque ampiamente al di sotto dei limiti della direttiva 
"Bassa Tensione" (anche se l'illuminatore potrebbe essere soggetto a 
qualche altra direttiva ma non saprei).
Entrambi questi prodotti vengono venduti per essere montati su 
macchine/impianti di automazione, montandoli o nel quadro elettrico o 
sulla macchina stessa. Entrambi sono oggetti realizzati ad-hoc, non in 
serie, e dunque in numero molto limitato.
Naturalemente, per essere venduti, devono disporre del marchio di 
conformità "CE".
I miei dubbi sono:
1. La certificazione è necessaria anche se la produzione non è in serie, 
come in questo caso?
2. Nel caso di circuiti a 24V, cosa bisogna verificare perché la 
conformità sia ristettata?
3. Posso farlo io senza dover pagare una società esterna (visto che 
dovrei pagarla praticamente per ogni pezzo)?
4. Posso eventualmente scaricare la cosa sul cliente (quello che 
realizza la macchina/impianto)?
5. Nel caso dell'illuminatore contenente led, è necessario 
(/sufficiente) esporre un'etichetta che avverta di non guardare 
direttamente i led?
6. C'è qualche struttura pubblica che può darmi supporto gratuito su 
questo tipo di attività?
Grazie per l'aiuto,
Simone.

questo tipo di attività?
Gratis non credo, ma un punto di partenza è la Camera di Commercio.
Esempi googleggianti:
http://www.rm.camcom.it/pagina362_compatibilit-elettromagnetica-emc.html
http://www.rm.camcom.it/pagina361_sicurezza-materiale-elettrico-di-bassa-tensione.html
o l'associazione di categoria (API, Assindustriali, artigiani ) a cui
appartieni
----
Stefano.R., Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: induttanza cavi

qualcuno conosce un metodo di calcolo della
reattanza dei cavi che consenta di tenere conto
del numero e corrente (vettoriale) dei cavi contigui?
grazie 1000
STR - 
zy5...@freemail.it
 dopo aver rimosso le *zeta* e aver ruotato di 180 gradi
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.





Quando si ha un sistema monofase è lecito parlare 
di reattanza.


Quando si ha a che fare con un sistema polifasico 
non lo è più. Infatti la caduta di tensione (oltre quella ohmica e/capacitiva) è 
dovuta sia all'autoinduzione che alla mutua induzione. Nel caso particolare di 
un sistema trifase alimentato da una terna simmetrica di tensione ed equilibrata 
di correnti si considera una induttanza equivalente, detta induttanza di 
servizio, che tiene conto sia dell'autoinduttanza che della mutua induttanza. 
Nel caso di conduttori disposti ai vertici di un triangolo 
l'=(0,4606log(2D/d)+k)10^-3(H/Km).


Dove D=lato del triangolo


d= diametro del conduttore


k= 0,05 per conduttore liscio


k=0,05-0,064 per conduttore cordato


Distinti saluti, Carmelo Russo


Visita il sito 
http://elettrica.cjb.net


 


 







Al seguente indirizzo potrai scaricare un file ad 
hoc: 
http://www.studenti.it/paginauniversitaria/Downloads/pr-linee.pdf


(visit the site: 

elettrica.cjb.net
)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CIAO A TUTTI

C'è qualcuno che ha
- un tipico di una lettera di offerta per progettazione (da manuale)
- un programmino (o semplicemente un foglio excel) per calcolare la tariffa
per i periti industriali.
Grazie a tutti RENATO

per i periti industriali.
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1994, n. 250 (in Gazz. Uff., 27
aprile, n. 96).
trovi quello che cerchi
ciao
sandro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: richiesta appunti norma cei impianti elettrici luoghi esplosione

si cercano appunti su norme cei 64-2 luoghi a maggior rischio incendio ed
esplosione giuseppe 
mh...@tin.it

 esplosione giuseppe 
mh...@tin.it
Giuliano ha scritto:
cosa intendi per appunti, cosa vuoi sapere?
Ciao
-- 
***********************************************************
 Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella
 e-mail 
esa...@iol.it
 
 attivato antispam: togli xx e metti bb
nell'indirizzo                                                            
 Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti 
 Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più  
 
|
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PLC Siemens o Telemecanique ?

Salve a tutti,
quali delle due marche di PLC mi consigliate ?
(...sono un po' disorientato).
Mille grazie
iceman


wrote:

dipende da quanti I/O hai.
qui in giro va x la maggiora l'Omron.
ciao
pietro

 ha scritto nel messaggio
news:WSss9.11920$TD1.5...@news2.tin.it...

Scegliere un PLC č come scegliere la moglie!
Scherzi a parte non si puň consigliare in due righe, dipende da decine di
fattori. Io preferisco di gran lunga Siemens.
Saluti
P.Z.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problema con continuità del PE

La situazione č questa?
1) Abbiamouno stabilimento in cui per PE e' stata utilizzata una canalina
metallica che attraversa tutto lo stabilimento.
Non molto bell  ma normativamente fattibile.
2)Siamo andati a misurare la continuitą del PE collegando un polo dello
strumento alla Canalina e l'altro alla terra di una presa.
3) Con grande sorpresa misuriamo 100V
Premetto che eravamo andati in questo stabilimento per misurare solo la
terra, poi saputo cosa utilizzavano per PE abbiamo giusto fatto alcune
verifiche su 3 prese e su una abbiamo ottenuto il suddetto valore; essendo
sabato ed essendo arrivata l'ora di chiusura non abbiamo potuto approndire.
Il Sistema in esame č un TN.
Considerazioni ?
Grazie a tutti per i commenti.

Considerazioni ?
Aspetto chiarimenti.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 magnetici)?
Si credo che ci siano un po' di cavi, inoltre hanno un po' di problemi di
armoniche.
Io penso ad un problema nelle connessioni tra i vari tratti di canalina per
cui si ha ancora continuità pero' si ha l'introduzione di una resistenza di
contatto che mi causa i 100V.
--
Ciao
Ivan

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatori

sapete dirmi cosa è la "prestazione" di un trasformatore ?
grazie

 grazie
Con il termine prestazione, si indica la potenza nominale del trasformatore,
che in genere è un trasformatore di corrente (TA) o un trasformatore di
tensione (TV).
Come è noto, tutti gli strumenti hanno un autoconsumo, quindi se leggiamo la
misura della corrente che attraversa un conduttore (tramite un TA),
nell'amperometro su cui andremo a leggere, ci saranno delle xdite, le xdite
x autoconsumo dello strumento, (esigue potenze!).
Naturalmente queste xdite le deve fornire qlc e chi se nn il nostro bel
TA???
(x essere pignoli, le xdite se le piange la linea, ma sempre dal TA
passano!).
Cmq, immagina di dover misurare su una linea a 4 fili (3F+N), le correnti
che transitano nei 4 fili tramite TA.
Allora avrai bisogno di 3 TA e 4 amperometri.
Ci siamo?
Di norma, ogni derivazione amperometrica assorbe 5 VA (e quelle voltmetriche
10 VA); quindi il tuo sistema di lettura, avrà bisogno di
5 x 4 = 20 VA
Naturalmente questi 20 VA saranno forniti dai 3 TA che dovranno avere una
prestazione >=
20/3=6,66 VA cadauno            ===>(valore commerciale 10VA)
Capito?
Sxo di aver dissolto i tuoi dubbi
Scintill@'82
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatti diretti e indiretti e differenziale

Leggo spesso che i differenziali PROTEGGONO dai contatti indiretti mentre
AIUTANO nei contatti diretti! Non capisco bene il senso di questo aiutano,
per quello che posso capire aiutano nel senso non impediscono di toccare
direttamente, ma staccano una volta avvenuto il contatto diretto, mentre nel
caso dei contatti indiretti staccano prima dell'eventuale tocco della massa.
Qualcuno mi puň togliere questo dubbio?
Grazie in anticipo!

Igor Toy ha scritto:

La protezione addizionale contro i contatti diretti č valida solamente 
per gli interruttori differanziali con corrente nominale uguale o 
inferiore a 0,03 A. Secondo le curve di sicurezza questo valore di 
corrente non č in grado, per la moggior parte delle persone, di causare 
danni irreversibili.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:vcO6a.155810$ZE.45...@twister2.libero.it...

I differenziali con soglia d'intervento inferiore o uguale a 30 mA
costituiscono una protezione addizionale contro i contatti diretti perchč
non possono sostituire la protezione contro i contatti diretti fondamentale
(isolamento, involucri, barriere). Se cosě non fosse i differenziali
potrebbero, per esempio, sostituire l'isolamento, il che palesemente non puň
essere.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ponteggi

Ciao a tutti, sono stato contattato da un impresa, per la compilazione del
mod. B relativo all'impianto di terra di un ponteggio, utilizzato per il
rifacimento della facciata di uno stabile.
Questo ponteggio è stato montato su strada.
Chi mi può dire come debbo comportarmi, quali lavori vanno fatti, se
l'illuminazione di sicurezza rientra in tutto questo e se debbo rilasciare
anche la dichiarazione di conformità.
Ciao a tutti e grazie da Fabio

...

non ha senso il modB per il ponteggio ma eventualmente per l'impianto
elettrico del cantiere che magari è costituito da un solo ponteggio, quindi
ok modB per denuncia imopianto di terra ( eventualmente se impianto di terra
non effettuato ma collegato utenza esistente si denuncia quello sperando che
esista), obbligo dichiarazione di conformità impianto elettrico a servizio
cantiere se realizzaqto.
Oppure forse più probabile le hanno chiesta la redazione del modA relativo
all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche del ponteggio messo a
terra per tale motivo, in tal casdo se non già realizzato viste norme cei
81-1, 81-4 praticamente mai necessario in tal caso alleghi al modA la
relazione di verifica da cui si evince la autoprotezione del ponteggio
ing.vitali

Ciao, non riesco a capire perchè deve essere presentato il mod. B. Tuttavia
si tratta di un ponteggio dove verranno effettuati dei lavori temporanei ed
il condominio "dovrebbe" avere già il suo impianto di terra e delle prese di
servizio idonee per lavori di manutenzione dello stabile. Quindi pensavo
bastasse la DdC relativa al solo impianto realizzato: cavi, quadri ed
eventuale illuminazione ponteggio.
Cordiali saluti,           Giuseppe Russi.

...

il modB occorre comunque in presenza di lavoratori subordinati( 547\55) al
limite sarà l'impianto di terra condominiale ed è a carico del datore di
lavoro cioè impresario edile
ingvitali
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misura resistenza di terra

Per la misura della resistenza di terra, in aree urbane è spesso impossibile
utilizzare il metodo Volt Amperometrico per l'impossibilità di collocare
correttamente i puntali di prova.
Alcuni strumenti multifunzione permettono la misura direttamente da una presa
a spina (sistema TT) misurando la resistenza dell'intero circuito di guasto,
ovvero tra la fase ed il conduttore di protezione.
Vorrei avere un vostro parere sulla validità di questo sistema.
Alcuni strumenti permettono di eseguire la misura dell'impedenza dell'anello
di guasto, ma se non sbaglio questo ha significato solo per i sistemi TN.
Cosa può servire questa misura in un sistema TT?
Grazie
--
Giuliano  Beduglio

"Giuliano" <chie...@se.vuoi> ha scritto nel messaggio
news:b1tbip$2geq$1...@newsreader1.mclink.it...

Ma toglimi una curiosità, per le misure di terra in un sistema TT, applichi
il metodo Volt-amperometrico ???
Oddio, non è vietato, ma sai che sbattimento !!! :-)).
L'utilizzo del loop-tester è molto pratico e sopratutto a favore della
sicurezza. Ovviamente se con questo metodo non risulti coordinato ripeti la
misura con il sistema voltamperometrico.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 misura con il sistema voltamperometrico.
Infatti .....
Grazie, saluti
Giuliano Beduglio


Nel sistema TT potresti utilizzarlo per determinare la Icc presunta e 
scegliere cosě il pdi degli interruttori.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale spec. Elettrotecnica
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Condotti sbarre

Salve a tutti mi trovo a dover risolvere il seguente dubbio:
Per un locale a maggior rischio in caso d'incendio di tipo C  la 64/8 non
richiede nessun tipo di prescrizione per il grado di protezione. Nel mio
caso la blindo sbarra è da 400A con diverse spine sezionabili a fusibili
installate sul condotto.
Mi chiedevo , visto che quando si entra in scatole per le connessioni
occorre mantenere il grado di IP44, per la spina a fusibili da 250A non à
richiesto nulla ? Non può essere un eventuale punto d'innesco di eventuali
scintille?
Potete aiutatmi
Grazie in anticipo
Marco

 richiesto nulla ?
Se il progettista ha richiesto per particolari motivi l' IP44 per le
scatole, e le condizioni di installazione delle spine è identica a quelle
delle scatole dovrebbe essere necessario utilizzare lo stesso grado.
Comunque solo il progettista che ha individuato le varie caratteristiche
ambientali può rispondere con precisione alla domanda.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scuse, scuse, scuse

Dopo aver postato al gruppo mi sono accorto di che la mia e-mail era
infettata dal virus "Happy 99".
Si presenta come un allegato che, se scaricato e aperto, mostra immagini
in movimento di fuochi d'artificio.
Siete pertanto consigliati di non aprire e non scaricare il file
allegato alla seconda e-mail con oggetto "re segnalazione".
Notate se il virus è presente anche in questa e-mail.

Agnusdei Gianfranco ha scritto:

Giuliano ha scritto:
non ho ricevuto niente di allegato, neppure con il
precedente messaggio.
Se vuoi liberarti dal virus, cerco nei vecchi messaggi del
gruppo it.hobby.acquari. Qualcuno spiegava come si fa. Ti
interessa? oppura hai già risolto?
ciao, Giuliano
-- 
***********************************************************
 Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella
 e-mail 
esa...@iol.it
 
 attivato antispam: togli xx e metti bb
nell'indirizzo                                                            
 Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti 
 Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più  
 
|

 [...]
HAPPY 99
Quando il prg viene eseguito si apre una finestra intitolata "Happy New Year
1999 !!" nella quale appaiono dei fuochi d'artificio.
Il prg crea 2 file in c:\windows\system: SKA.EXE e SKA.DLL
Inoltre modifica il file WSOCK32.DLL e copia l'originale come WSOCK32.SKA.
(Con la funzione TROVA in gestione risorse cercate i due file SKA per
controllare se il virus č stato eseguito)
Queste sono le istruzioni per rimuovere dal sistema il virus HAPPY99 !!!
Fatene buon uso e diffondetele !!!
1. from the Start menu select shutdown-restart in MS-DOS mode
2. type CD\windows\system when DOS prompt (C:\) appears
3. type RENAME WSOCK32.DLL WSOCK32.BAK
4. type RENAME WSOCK32.SKA WSOCK32.DLL
5. type DEL SKA.EXE
6. type DEL SKA.DLL
7. delete the file usually named HAPPY99.EXE
Ciao
Alessandro
--
"Per noi, viandanti, eternamente in cerca della via piů solitaria,
       il giorno non inizia dove finisce un altro giorno;
   e nessuna aurora ci trova dove il tramonto ci ha lasciato.
            Mentre la terra dorme, noi navighiamo."
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Libera professione o dipendente? (grazie ing. Maram)

 si incontra in uno studio non mi spaventa affatto, anzi.
Prova a confluire in uno studio associato già esistente di colleghi
(preferibilmente più anziani e disponibili). Il passaggio potrebbe
essere
più semplice e meno doloroso, ma con la decisione iniziale di servire
entrambi i "padroni" tenendoti il tuo primo lavoro.
Spero di esserti stato di valido aiuto.
Ciao.
Aldo.
Gent.le Ing. Maram (e a tutti i partecipanti),
il passaggio di cui mi ha parlato è proprio quello che vorrei fare io.
Ossia entrare in uno studio associato, maantenendo "inizialmente"
l'attuale mio lavoro.
Quello che mi sto chiedendo, e lo chiedo a tutti, è se uno studio possa
prendere in considerazione, in una fase iniziale, collaborazioni "dopo
l'orario di ufficio". Io lo farei, umilmente, nell'ottica di inserirmi
nel lavoro dello studio, capire come si lavora, imparare a lavorare su
più campi e perfezionarmi sempre di più.
Poi ci sono altre due cose che mi chiedo:
1) ha senso che mi faccia una partita iva? Uno studio potrebbe avere
convenienza ad avermi con una mia partita iva?
2) come ho già detto, riguardo alla lacuna relativa all'Autocad sto
cercando di provvedere (l'università di Trieste in questo è stata molto
carente). Può essere un handicap oppure la mia formazione tecnica e la
mia buona dimestichezza a navigare fra leggi e normative può sopperire
nella fase iniziale?
Mi piacerebbe sentire anche altri contributi ed altre esperienze, magari
simili a quella che vorrei fare io.
Se poi ci fosse qualcuno di Trieste o dintorni sarebbe ancora meglio...
Saluti a tutti, grazie ancora all'ing. Maram, e anche se l'argomento può
essere OT credo rientri nello spirito del NG.
Ing. Davide Giulivo
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

nella fase iniziale?
Autocad e' un programma da manovali, non da progettisti. Nello studio
associato con ogni probabilita' ti farebbero fare inizialmente il
manovale.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 manovale.
Quale sarebbe allora un tuo consiglio?
Come concilieresti il voler entrare in uno studio con il mantenere
economicamente la famiglia?
Tu, per esempio, sei stato fin dall'inizio libero professionista?
Io credo che iniziare a collaborare in modo graduale, dopo l'orario di
lavoro, per imparare come si lavora in uno studio e contemporaneamente
mettere a disposizione la mia formazione non sia da buttare....
Secondo te, e secondo voi, come verrei "utilizzato" da uno studio?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: apriporta per 2

Salve
vi espongo il mio problema:
2 condomini hanno l'ingresso in comune, però la pulsantiera è posta
direttamente sul portone dll'atrio, pertanto si rende necessari un secondo
posto esterno, il problema è questo, quale sarebbe la soluzione migliore per
far funzionare l'apriporta adottare un relè bipolare in prossimità
dell'apriporta ?

giovanni ha scritto:

Prova a spiegarti meglio, non ho afferrato il concetto
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cablaggio all' interno quadri distribuzione

Ciao a tutti (forse sono un po OT).
All' interno dei quadri elettrici di distribuzione, e' possibile adottare
sezioni ridotte dei cavi per alimentare o uscire dagli interruttori
magnetotermici
oppure e' sempre necessario usare le direttive delle norme CEI ?
Grazie in anticipo
skyflyer
-- 
Posted from 
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
001101c09b8e$f45ef8e0$a6911497@default...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: UNI 9490

Salve chi pu� dirmi se la UNI 9490 � stata abrogata o meno?
grazie 

 grazie
Sostituita da UNI EN 12845, con richiami alla UNI 10779

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: strumentazione biomedicale

qualcuno potrebbe indicarmi le linee essenziali della normativa CEI relativa
alla strumentazione biomendicale???
Penso che sia la 62-5 ma non riesco a trovarla.
 Grazie anticipatamente
Luigi

 wrote in message
QeT_5.121096$hk4.4...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:tyT_5.121173$hk4.4...@news.infostrada.it...

Grazie per le informazioni
Luigi

 wrote in message
tyT_5.121173$hk4.4...@news.infostrada.it...

Tutte le norme del Comitato Tecnico 62 del CEI riguardano apparecchiature
elettromedicali, la 62.5 in maniera generica, le altre ("particolari")
alcune singole tipologie o problematiche.
Il riferimento alla UNI 793 (mi pare 793 e non 795) non è l'unico del blocco
normativo UNI ( mi viene in mente Uni 285 per le autoclavi per
sterilizzazione, ma ce n'è altre per le apparecchiature dve si ritiene
prevalente il richio meccanico su quello elettrico).
Direttive Europee: Impiantabili attivi 90/385, dispositivi medici 93/42,
diagnostici in vitro 90/79.
Siti interessanti: 
www.aiic.it
 ; 
www.nms.it
 ; 
www.unicei.it
 .
Se serve qualcosa di più specifico prova a contattarmi direttamente.
Ciao e auguri
Paolo
Paolo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: locali ad uso medico

Ho un quesito da porre
In un centro medico formato da piu' ambulatori
sono stati installati nodi equipotenziali all'interno di ogni singolo
ambulatorio.
i vari nodi equipotenziali vanno collegati singolarmente al Collettore
Principale di terra o posso realizzare una dorsale unica sulla quale
derivare i vari nodi equipotenziali
Grazie a chiunque possa risolavermi tale dubbio

 wrote in message Rlgh6.30413$eQ5.6...@twister2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Alimentazione da UPS Centro CED

Sapete se ci sono delle norme di riferimento circa i circuiti di
alimentazione da UPS di tali zone o altre norme relative ai sistemi
rilevazione incendi, ricambi aria, etc. etc..... insomma qualcosa da cui
prendere esempio per un centro eleborazione dati sia dalla parte
distribuzione elettrica che da quella strutturale/impianti speciali.
Mi confermate che a valle UPS e' consigliabile realizzare una distribuzione
di tipo IT?
GRazie.


Occhio inoltre alle coorenti vaganti sull'impianto di terra ed a eventuali
loop.
Controlla accuratamente quanto viene dichiarato dal costruttore come
corrente di dispersione causata dai filtri di rete
In un ced la somma puo' arrivare allegramente anche ad 1A
-- 
Saluti
Bruno

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesito urgente.

Sono in possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico. Si
potrebbe dire: Bene tu hai studiato hai superato l'esame di maturitą, ora
puoi iniziare ad installare antifurti ed antenne satellitari.
Niente, serve un anno alle dipendenze di un'azienda del settore. essendo
titolare di un'azienda nella costruzione di componenti elettrici. non potri
mai chiuderla, farmi assumere  per un anno e poi licenziarmi. Che fesso
potrebbe assumermi sapendo che poi gli farei concorrenza.
Vi chiedo un' aiuto da Voi che siete sul campo. Non Vi e' la possibilita' di
seguire un corso per poter avere l'abilitazione.
Cerco soluzioni.
Grazie.

 potrebbe dire: Bene tu hai studiato hai superato l'esame di maturità, ora


Se fai impianti elettronici in negozi, uffici, banche etc... non serve
essere abilitato per la 46/90. La 46/90 richiede l'abilitazione per gli
impianti elettronici solo se installati in edifici civili. Vai a legerla nel
dettaglio, č una cazzata ma l'ha decisa il legislatore.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Costante dielettrica elevata

Devo realizzare un dispositivo in cui serve un liquido con una costante
dielettrica relativa molto elevata.
L'acqua ha la costante dielettrica pari a 80 ma, benchè già elevata, ai miei
fini è insufficiente. Qualcuno conosce liquidi con costanti dielettriche
maggiori e sa dirmi come sarebbe reperibile questo liquido?
                                         Grazie

Piripicchio wrote: Devo realizzare un dispositivo in cui serve un
liquido con una costante dielettrica relativa molto elevata. L'acqua ha
la costante dielettrica pari a 80 ma, benchè già elevata, ai miei fini è
insufficiente. Qualcuno conosce liquidi con costanti dielettriche
maggiori e sa dirmi come sarebbe reperibile questo liquido? Grazie  La
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Armeria

Salve a tutti,
mi è stato chiesto se vi è obbligo di progetto dell'impianto elettrico a
servizio di una piccola armeria S<200m². A mio avviso non è necessario il
progetto ai sensi della 46/90, è corretto?
Ho inoltre trovato un DM il (21/07/99) che mi prescrive la rispondenza dell'
impianto alla legge 186 e alla 46/90; inoltre prescrive di collegare a terra
gli eventuali scaffali metallici presenti.
Per quanto riguarda la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
come mi devo comportare?
Mi sfugge nient'altro?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che riusciranno a fugare i miei
dubbi!!!
Massimo

 Mi sfugge nient'altro?
Sicuro che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

progetto ai sensi della 46/90, è corretto?
no, DPR 447/91 attuativo della 46/90, art.4 comma c.
"il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità
immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o maggior rischio di incendio;"
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Mi sfugge nient'altro?
La messa a terra serve per le scariche elettrostatiche e riguarda
tutto, dalle finestre ai mobili (qui il panico e il dubbio sovrasta le
considerazioni probabilistiche, meglio fare che non fare), inoltre a
volte si rende disponibile una sbarra equipotenziale per le operazioni
degli artificieri.
Il progetto serve se vi sono operazioni di carica di munizioni o
lavorazioni materiale esplodente o se comuneque l'armeria fa parte di
un complesso che supera i 200mq.
Inoltre potresti avere le attività  24 e 25 soggette a CPI
(produzione, impiego e detenzione o minuta vendita di esplosivi)...
dipende...
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help: colore conduttori

sapreste dirmi la funzione dei cavi grigi (morsettiera) e di quello bianco?
Per la cronaca,sono cavi che partono dalla sala e salgono in mansarda.
http://img186.imageshack.us/my.php?image=img4932mt6.jpg
grazie 


I colori obbligatori sono solo il giallo/verde per la terra e il blu
chiaro per il neutro. Per tutto il resto ogni installatore si
organizza come vuole... quei cavi possono avere varie funzioni, non
essendoci il blu chiaro ipotizzo che forse sono delle accensioni,
oppure termostati, sicuramente non sono circuiti prese...

non c'č ancora nulla in mansarda,difatti mi serve capirlo per fare gli 
allacciamenti opportuni.
Quelli di colore grigio possono essere le derivazioni del citofono,per
esempio?
e quello bianco? Non č l'antenna TV,quella č un pň piů grossa.
Da tener presente anche che in casa ho anche l'impianto d'allarme.

Da tener presente anche che in casa ho anche l'impianto d'allarme.
Ti consiglio di chiamare un elettricista.

 ha scritto nel messaggio 
news:TwhSj.299868$%k.40...@twister2.libero.it...

ma quella scatola di derivazione sta sotto o vicino un "CENTRALINO" ?
se fosse cosi' sembrerebbe:
a destra la linea di alimentazione.
nei morsetti grossi circuito luce e circuito prese.
il bianco con il suo blu un circuito che potrebbe essere l'alimentazione 
della centrale allarme
i grigi sembrerebbero servire il circuito campanelli sotto trasformatore 
12V, si vedono 2 grigi che entrano in un tubo indipendenti, forse vanno al 
pulsante tirante in bagno
puo darsi che sia tutto il contrario di quello che ho detto :-) 

c> ma quella scatola di derivazione sta sotto o vicino un "CENTRALINO" ?
sotto
c> se fosse cosi' sembrerebbe:
c> a destra la linea di alimentazione.
che arriva dal contatore,giusto?Se stacco questa posso lavorare 
tranquilo,ri-giusto? :-)
c>si vedono 2 grigi che entrano in un tubo indipendenti, forse vanno al 
pulsante tirante in bagno
bravo,è vero ho i campanelli nei due bagni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento equipotenziale: stalle

Ciao,
in una stalla vi sono 2 recinzioni interne in acciaio che delimitano i
vani interni e la tubazione dell' acqua che corre lungo il muro ad un'
altezza di 1 metro circa. Il pavimento della stalla e' in soletta di
c.a. su cui sono infisse le recinzioni, la stalla e' in muratura in
c.armato, l' unica linea presente e' quella dell' illuminazione:
lampada a tubo in plafoniera stagna + accensione, alimentata tramite
tubazione rigida PVC-
La tubazione e' collegata al collettore di terra tramite coll.
equipot.le
Mi sorge un dubbio: le recinzioni vanno collegate alla tubazione
oppure no?
Thx

oppure no?
Devi misurare la resistenza verso terra della recinzione. Se la
resistenza e' inferiore a duecento ohm (probabile, visto che
facilmente e' a contatto con i ferri di armatura del pavimento) devi
fare il collegamento equipotenziale.
Goofy

Thx for the answer, il collegamento va fatto anche se non e' possibile
toccare contemporaneamente il tubo dell' acqua e la recinzione?
G

Gil ha scritto:

Se vai su
http://www.elektro.it/
 ti registri su menu progetti in reti poco tempo 
fa vi era un proggetto completo di una stalla , disegni relazione 
calcoli e varie descrizioni.
ciao.

natale sircello ha scritto:

dimenticavo vedi anche quà:
http://www.elektro.it/elektro_stalle_html/elektro_stalle_1.html

 
http://www.elektro.it/elektro_stalle_html/elektro_stalle_1.html
Esaustivo e chiaro, grazie per la dritta!
Gil

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: simulazione plc

Qualcuno sa dirmi se in rete si trovano programmi che simulano il plc,per
testare i propri pragrammi.


Credo sia impossibile ne esista uno che vale per tutti.
Ogni costruttore importante ha il suo che "vende".
Saluti
P.Z.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: senso ciclico delle fasi

Salve a tutti
Anke se nn è una domanda inerente a questo ng, vorrei sapere come si costruisce
lo strumento per individuare il senso ciclico delle fasi (in pratica quello 
delle lampade e del condensatore). Vorrei sapere come si collegano e come si
dimensionano i componenti.
Grazie a tutti quelli che mi rispondono
Fabio
-- 
Posted from 
ppp-128-159.26-151.libero.it
 [151.26.159.128] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Una volta lo feci dimensionando le tre impedenze, collegate ad Y, in modo da
ottenere lo stesso modulo Z;
ha un difetto come struemnto, entrambe le lampade si illuminano sempre,
anche se con notevole diversità d'intensità luminosa, ma non sempre si è in
situazioni tali da poterle percepire. (bisognerebbe montarle all'interno di
un ambiente oscurato per poterle leggere sempre bene).
Saluti.
Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: è a norma un impianto così jellato ?

Buongiorno
la nostra casa ha 6 anni, ha l'impianto elettrico certificato ovviamente ma:
- c'e qualcosa che non va nell' impianto elettrico, ad esempio gli
interruttori luce e f.m. comandano circuiti "mescolati", ma fosse solo
questo...
- l'incubo è lo scatto casuale ma molto frequente del generale. Puo'
succedere 1 volta a settimana , ma a volte scatta anche 7-8 volte in un
giorno, a volte segue orari precisi e a volte no ... non se ne puo' piu'.
Vorrei chiedere se i problemi di cui sopra costituiscono un "fuori norma"
dell' impianto, e posso quindi pretendere la risoluzione dei problemi
all'elettricista che ha installato l'impianto elettrico, e al limite fargli
causa.
In alternativa ho il dubbio di aver collegato qualcosa di errato all'
impianto ... ma come faccio a capirlo ?
Qui sotto vi sono altri dettagli.
Grazie infonite a chi eventualmente mi darà qlc suggerimento
saluti
____________
Un elettricista di cui mi fidavo mi diceva che era colpa dell' Enel che in
zona ha un neutro fuori fase (o qlc del genere ...), infatti il problema
capita anche a vicini ma con MENO FREQUENZA !  Dice anche che "l'Enel lo sa
da anni..." (????ma allora perché non lo risolve ???)
Mi ha cambiato il generale ... ma siamo al punto di prima.
Il generale è Merlin Gerin multi 9 ID 25A IdeltaN=0.030A, Inc=10KA Im630A
FUS 80A
Ho provato a pensare se c'è qlc che fa contatto (computer, ferro da stiro,
forno, ...)
Sembra che anche scollegandoli a turno il guaio si ripeta !
Siamo alla disperazione.
C' è qualcuno così generoso da indicarci dove sbattere la testa ?
se si puo' fare qualche misura per capire dov'è il problema?
se dobbiamo cambiare ancora l'interruttore ?
chi possiamo chiamare per le verifiche ?
sarà davvero colpa dell' Enel ? in tal caso che ci possiamo fare ?
...

Il problema lo si risolve sostituendo quel relè differenziale, 
appartenete al blocco dell'interruttore, con un relè insensibile ai 
transitori di rete.
Ammesso che sia il differenziale a sganciare, il problema arriva si 
dall'ENEL o da fabbriche vicine, ma non è da risolvere, è un fenomeno 
conosciuto e basta.
Ormai ci sono senza della marca che citi, relè differenziali insensibili 
   a questi transitori, fattelo sostituire e vivrai sonni felici; ma 
prima accertati che sia questa la causa; non costano poco.
saluti.
Mauro Bottizzo.