Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore MTD curva A

Ciao a tutti:
per l'adeguamento dell'impianto elettrico installato presso uno studio
dentistico (locale medico tipo 1), oltre ai vari collegamenti diretti
all'impianto di terra delle prese fem degli ambulatori e degli apparecchi
elettromedicali esistenti, sono stati previsti degli interruttori
magnetotermici differenziali da 30 mA con curva di intervento tipo "A" a
protezione delle linee di alimentazione degli utilizzatori.
La mia domanda č la seguente: posso installare componenti 1P+N o devo
obbligatoriamente utilizzare dispositivi a 2 Poli protetti? Il problema č
principalmente di carattere "dimensionale", in quanto la seconda categoria
degli interruttori occupano 4 moduli DIN e si renderebbero necessarie opere
murarie per l'installazione di un contenitore piů capiente.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio coloro che mi vorranno gentilmente
aiutare.
CiaO, Raimondo 

La mia domanda č la seguente: posso installare componenti 1P+N
sě
Ciao, Goofy

 Ciao, Goofy
Ti ringrazio, ciao. 

 ha scritto nel messaggio
news:440bfac6$0$29101$5fc...@news.tiscali.it...

Ma sei sicuro che A sia la curva di intervento?
Nei locali medici č previsto il differenziale di classe A, cioč sensibile
anche alle correnti unidirezionali, a differenza dell'AC.
Da come hai esposto la domanda, sembrerebbero prescritti magnetotermici in
curva A che non č la stessa cosa dal differenziale in classe A.

 ha scritto nel messaggio
news:440bfac6$0$29101$5fc...@news.tiscali.it...

Ma sei sicuro che A sia la curva di intervento?



Penso che la "classe" che tu intendi sia esattamente la caratteristica della 
curva di intervento che intendo io. In pratica stiamo parlando della stessa 
cosa.
Non capisco comunque quale parte della mia domanda ti ha portato a pensare 
che stessi parlando di interruttori solo magnetotermici...
Ti ringrazio in ogni caso per l'interessamento.
CiaO, Raimondo 


Perchè hai parlato di curva, non di classe. Forse sono io che ho inteso male
perchè parlando di curva io intendo la curva a tempo inverso del
magnetotermico. Riferendosi al differenziale ho sempre sentito parlare di
classe. Comunque no problem, basta intendersi, e qui mi pare che ti
riferisci a  magnetotermici differenziali in classe A e chiedi se a valle
puoi installare determinati interruttori. Ma ti hanno già risposto. Ciao
Lorenzo

 della curva di intervento che intendo io.
Non si chiama curva, la curva è quella della caratteristica magnetotermica, 
tipicamente C...
A è la caratteristica di intervento del differenziale.
Negli studi medici di gruppo 1 e 2 sono neccessari interruttori 
differenziali con caratteristica A, ovvero in grado di intervenire anche per 
correnti di dispensione di tipo pulsante unidirezionale. Questo perlomeno 
per quanto riguarda tutto ciò che viene alimentato in zona paziente o 
comunque tutto ciò che vi può entrare.
Ciao,
Enrico.

> A è la caratteristica di intervento del differenziale.
Ho sbagliato nello scrivere "curva di intervento", lo ammetto.
Ringrazio te e Lorenzo per la precisazione.
Per rimanere in tema, chi mi può indicare una norma od un qualsiasi 
riferimento per valutare in quali casi è necessario installare un 
apparecchio 2P o è sufficiente il cosiddetto 1P+N ?
Grazie ancora, ciaO
Raimondo