Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rottura polo neutro interruttore

Ciao a tutti
Cosa succede in un sistema TN-S (neutro e PE distinti) ai carichi 
sottosi monofase se l'interruttore di testa al quadro perde continuità 
sul polo di neutro perchè il contatto interno (sul neutro ovviamente)
dell'interruttore si è scassato(staccata la pastiglia di argento!!!)? 
Si sposta il centro stella ed i carichi non sono + alimentati a 230V 
ma a 400V, con conseguenti danni?? Si tratta di un interruttore ABB ma 
so che questo capita ogni tanto anche per le altre marche... 
Grazie a chiunque voglia darmi una risposta dal pto di vista teorico.

 dell'interruttore si č scassato(staccata la pastiglia di argento!!!)?


 in serie sulla fase successiva
Ma va là.
Se i tre carichi monofase sono perfettamente equilibrati sulle tre
fasi, restano alimentati a tensione di fase come se il neutro fosse
integro.
Nel caso generale uno o due carichi sono alimentati a tensione maggiore
di quella di fase e rispettivamente due o un carico sono alimentati a
tensione minore.
Nel caso peggiore un carico è quasi senza tensione e due sono quasi a
tensione concatenata.
Per rilevare il guasto ci sono i relè di protezione per massima
tensione o meglio ancora per asimmetria fasi.
Ciao.
lucky

 ha scritto:


non succede quasi niente tranne che per i motori.
se hai un unico carico monofase non funzionera nulla visto che il dv è zero.
se hai due carichi momofasi attaccati a due fasi dipende dalla impedenza dei
carichi.
comunque solo se uno dei due carichi è pari ad 58% avra una tensione circa
230v mentre il secondo sarà sottoposto ad una tensione di 170v quindi solo
se è un motore monofase funzionante all'85% del suo carico nominale potrebbe
rovinarsi x suriscaldamento.
Quindi è quasi impossibile che si bruci qualcosa al massimo intervengono le
protezioni se sono adeguatamente dimensionate.

Purtroppo non sempre non succede niente, su un quadro luci per un service 
luci ove vi era installato un sezionatore 63A 4 p ABB NUOVISSIMO, il 
sezionatore non ha chiuso il neutro e sullle tre fasi erano cosi caricate 
( con carichi monofasi),
FASE R - mixer luci DMX
FASE S - nessun carico
FASE T - nessun carico
Vi erano le tre lampade di segnalazione ( presenza tensione tra fase e 
neutro), che fornivano la tensione di centro stella.
Morale della favola, al mixer è arrivata una tensione variabile che ha 
bruciato parte dell'elettronica interna.
Non succede nulla se ho 3 carichi identici sulle 3 fasi.

e impossibile, perche se nelle altre due fasi non c'era nulla di attaccato e
come se il tuo mixer avessi interotto il neutro al posto della fase, per
accenderlo o spegnerlo.
Controlla meglio il circuito e vedrai che sicuramente troverai dei carichi
messi tra una delle altre due fasi ed il neutro. bata che ci sia stata anche
una lampada da 500w che inizialmente il mixer gli abbia dato segnale di
accensione.
Tieni presente che se il tuo mixer ha una potenza di 100w
avra una corrente a 220v pari a 0.45a circa se lo meti in serie con le luci
da 500w a 400v fase fase avrai una corrente pari a 0.68 a pari al 150% della
corrente nominale del mixer per cui il tuo mixer era sottoposto ad una
tensione pari a 326v.
spero di esseri stato chiaro