Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: chiedo aiuto-...studio medico

Qualche esperto potrebbe aiutarmi in questo?:
I banchi metallici degli studi medici hanno la predisposizione per il
collegamento al nodo equipotenziale.
Ma un tavolo semovibile metallico con ruote in plastica DEVE essere
anch'esso collegato come massa esterna?
E come se per sua natura deve poter essere spostato ?
Ringrazio chi puň fornirmi una corretta interpretazione della norma.
ciao a tutto il ng
stefano

 E come se per sua natura deve poter essere spostato ?
Direi di no, trattasi di massa innominata, esentata quindi dal
collegamento a terra. Anzi, per la massa innominata il collegamento
produce effetti contro la sicurezza. Vanno collegate solo masse e masse
estranee, le ultime sono quelle in grado di portarti all'interno del
locale potenziali pericolosi dall'esterno, vedi tubazioni, elementi
strutturali metallici (colonne che attraversano verticalmente o
orizzontalmente gli stabili), telai di infissi, masse di cavi per dati o
segnali (anche se i tecnici che li installano non gradiscono), ma non
tutto ciň che non č nč massa nč massa estranea, ovvero masse che non
contengono apparecchiature o parti d'impianto e che non hanno parti
metallicamente connesse che giacciono in altro luogo. Tieni anche
presente che un tavolo metallico NON diventa massa neppure se gli appoggi
sopra un apparecchio elettrico, che deve naturalmente essere lui stesso
dotato di collegamento a terra (salvo quelli a doppio isolamento)
                    Ciao, lele


 > Ringrazio chi può fornirmi una corretta interpretazione della norma.


 Ringrazio chi può fornirmi una corretta interpretazione della norma.


 ha scritto nel messaggio
news:Zwl77.28590$NZ6.9...@news.infostrada.it...


 >
Per me è massa innominata e non estranea, che dicono le norme a tal proposito?
ciao, lele

 daniele
[CUT]
Eccoci qua!
...come solito siamo sempre in mano a sti "responsabili sanitari"...
...ciao Daniele.
-Alberto-

Materiaoscura ha scritto:

Bhè, basta sapere cosa ci fanno. Per me già un semplice
elettrocardiografo alimentato in bt è fonte di pericolo di microshock
  ciao,  lele

   ciao,  lele
[CUT]
Scusa? va be, essere pignoli...
...ma il microshock su un ECG con elettrodi posti sulla cute del
paziente(non in catetere ovviamente) mi sembra un po' improbabile!
-Alberto-

Materiaoscura ha scritto:

Ma, io la penso diversamente, del resto elettrodi zuppi di soluzione usata
per abbassare la resistenza, un po' di pelle e un dito di tessuti ben
irrorati, che resistenza vuoi che abbiano, soprattutto considerando che sei
a 2 cm dal cuore.  Non è certo paragonabile a quella di un contatto
accidentale.
Andrò a vedere come la pensa il mio prof di impianti II, che di questo ramo
èuno dei professionisti più esperti che vi siano.
          ciao, lele

 ha scritto nel messaggio
news:3B5F2705...@telnetwork.it...


 daniele
Io infatti mi riferivo ad alimentazione in bt, non a pile e chiaramente in caso
di guasto. D'accordissimo sulla tua definizione di microshock, è vero anche che
la cute si comporta da partitore resistivo e fa calare la densità di corrente
che interessa il cuore, però io qualche precauzione in più me la prenderei. Oggi
vado a vedere sul libro del mio illustre prof. (Ing Corbellini di Segrate) che
ha curato particolarmente il ramo medico dell'ing elettrica, francamente non
ricordo le sue indicazioni. Ricordo il microshock in presenza di pazienti
cateterizzati, di interventi a contatto con grossi vasi sanguigni (arterie
femorali e analoghe), a contatto con lo stomaco (resezioni gastriche).
Ciao, ci risentiamo.
          lele

 ricordo le sue indicazioni...
[CUT]
WOW Corbellini...
...attendo...
p.s. complimenti tutti quelli che tengono "vivo" il NG per quanto riguarda
il biomedicale!
-Alberto-

 -Alberto-
ho il libro a casa dei miei, a parte che lo vedo spesso, ma non mi pare carino
che un suo ex allievo gli chieda uan cosa che ha spiegato........
Appena passo di là lo porto a casa.
Comunque l'eletytromedicaloe è molto interessante, potremo davvero occuparcene
in modo approfondito, che ne dite?
               ciao, lele

 in modo approfondito, che ne dite?
[CUTTO SEMPRE]
A parte la tua dicitura "l'eletytromedicaloe" (...), se hai qualche idea
realizzabile (intendo on-line)...
...č da tanto che tifo per un NG in italiano sull'argomento, che possa
essere utile per tutti quelli del settore, tecnici, ingegneri, S.I.C.,
uffici tecnici, e perchenņ laureandi, etc. etc., siamo in tanti in questo
settore, ma forse un po' "ermetici", pensate a quante info ci potremmo
girare in breve tempo...
...meditate gente, meditate...
--
- Alberto STEFANI -

 girare in breve tempo...
Si potrebbe fare anche qui: in fondo il traffico non è poi così esteso da
rendere problematica la cosa...
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
Mi trovate anche nella community di 
www.genialpoint.it

 Cinghiale (29, 54 RM)
Va beh, ma in un ipotetico "free.it.discussioni.biomedicale" si potrebbe
discutere non solo di normative, ma anche di soluzioni tecnologiche in
generale per tutto quanto riguarda il settore...
...ad esempio oltre che di normative sugli impianti elettrici ci potrebbero
stare anche non so...   ...gas medicali, apparecchiature di
sterilizzazione... ...apparecchiature elettromedicali...
...se interessa, ci si può anche impegnare a farla nascere sta creatura!


Va beh, ma in un ipotetico "free.it.discussioni.biomedicale" si potrebbe
-CUT-
Spero di no (a quell'indirizzo), la gerarchia free e' veicolata poco e
male, in pochi potranno leggerla...
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail

 - Alberto STEFANI -
La dicitura è frutto di un intreccio di dita sulla tastiera, stava per
elettromedicale, come cacchio è uscita quella roba lo sa solo il signore.
Comunque penso che discuterne in questo ng vada benissimo, si potrebbe magari
specificare chiaramente nell'oggetto l'ambito specialistico della
discussione, una sorta di scatola cinese. Penso che sia dannoso disperdere su
altri ng gli argomenti che, alla fine, sono comunque inerenti
l'elettrotecnica.
             ciao, lele