Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di servizio Piscina privata

Una piscina di un Hotel è dotata di un cunicolo interrato che corre lungo 
tutto il perimetro della vasca (sviluppo totale di circa 90 m), all'interno 
del quale sono intallati i vari trasformatori per l'alimentazione degli 
apparecchi a 12 V per la vasca, e un normle impianto 230 V di servizio per 
la stessa "intercapedine" (plafoniere neon a parete, prese di servizio, 
tutto IP55). L'altezza dei componenti nel cunicolo è pari a circa 1 m nel 
punto più basso (lo stesso cunicolo in alcuni tratti non arriva a 1,5 m).
OK.
Ora, a seguito di una modifica della vasca, (dotata di canaletta di ripresa 
lungo il perimetro), sono stato praticati dei fori "di ripresa" in vari 
punti della piscina, e di fatto il pavimento di un tratto del cunicolo viene 
utilizzato come vasca di compenso primaria, delimitata da due muretti alti 
circa 1 m, con all'interno una piccola pompa che rimanda l'acqua alla vasca 
di compenso "tradizionale" (quella che si era sempre utilizzata).
La mia domanda è questa: lo spezzone di cunicolo "allagato" deve essere 
considerato Zona 0 o Zona 1 ? Quindi devo eliminare l'impianto che 
"transita" sopra di esso?
Grazie a tutti delle votre opinioni.
FoX 

Grazie a tutti delle votre opinioni.
trattasi di opione personale :-)
secondo me sei in Zona 0
visto che il cunicolo allagato è accessibile,
il fatto che la piscina sia più o meno lontana non centra
rimane di fatto una vasca piena d'acqua accessibile!
il criterio è assimilabile alle "fontane accessibili"
dove anche in presenza di modeste quantità d'acqua 
sei comunque in Zona 0
ciao

Zef wrote:
::: La mia domanda č questa: lo spezzone di cunicolo "allagato" deve
::: essere considerato Zona 0 o Zona 1 ? Quindi devo eliminare
::: l'impianto che "transita" sopra di esso?
::: Grazie a tutti delle votre opinioni.
::
:: trattasi di opione personale :-)
::
:: secondo me sei in Zona 0
:: visto che il cunicolo allagato č accessibile,
:: il fatto che la piscina sia piů o meno lontana non centra
:: rimane di fatto una vasca piena d'acqua accessibile!
::
:: il criterio č assimilabile alle "fontane accessibili"
:: dove anche in presenza di modeste quantitŕ d'acqua
:: sei comunque in Zona 0
::
:: ciao
Grazie del tuo parere, ciao
FoX 

Grazie del tuo parere, ciao
me le canto e me le suono! :-)
rileggendo il post manca qualcosa di essenziale,
il termine ridondante "accessibile" è la chiave di volta,
 se la vasca/piscina/fontana/cisterna .... è "accessibile"
cioè chiunque ed in qualsiasi momento vi può accedere,
valgono le prescrizioni e normative riferite alle piscine
altra cosa è quanto sopra, ma "non accessibile" 
il caso tipico è una cisterna di accumulo chiusa e blindata
guai se fossimo nella classica Zona 0 delle piscine!!!
bisognerebbe installare elettropompe con tensione  a 12V !!
nel tuo caso, la "vasca" è all'interno di un locale tecnico chiuso?
se si, sei comunque in Zona 0 ma la norma è più permissiva
infatti te la puoi cavare con differenziale =<  0,03A
oltre all'utilizzo di cavi del tipo H07RNF
il tutto è specificato nella nuova norma 64-8 sezione 702
ovviamente non prendere per oro colato quanto scritto
valuta e fai i dovuti approfondimenti, 
... è solo un opinione! :-)
ciao

 ciao
sono d'accordo
io ho un problema simile, una piccola piscina con il motore per 
l'avvolgimento della copertura.
il motore si trova in un apposito pozzetto dentro la zona zero, ovviamente.
Il pozzetto è inaccessibile, ovvero chiuso a chiave, bloccato, sprangato 
e in materiale isolante
Il motore è regolarmente collegato a terra e protetto da differenziale 
30 mA, collegato con cavi H07RNF
Non sarebbe possibile portarlo fuori dalla zona zero!!
Giuliano

Zef wrote:
:: rileggendo il post manca qualcosa di essenziale,
:: il termine ridondante "accessibile" è la chiave di volta,
Giusto. Il cunicolo è accessibile solo dal locale tecnico per le pompe e i 
filtri, chiuso con serratura
:: se la vasca/piscina/fontana/cisterna .... è "accessibile"
:: cioè chiunque ed in qualsiasi momento vi può accedere,
:: valgono le prescrizioni e normative riferite alle piscine
La piscina è accessibile ai clienti dell'hote, ma non i locali tecnici
:: nel tuo caso, la "vasca" è all'interno di un locale tecnico chiuso?
:: se si, sei comunque in Zona 0 ma la norma è più permissiva
:: infatti te la puoi cavare con differenziale =<  0,03A
:: oltre all'utilizzo di cavi del tipo H07RNF
:: il tutto è specificato nella nuova norma 64-8 sezione 702
Io ho la V2 del 2003, e purtroppo non mi ritrovo questa nota...
:: ovviamente non prendere per oro colato quanto scritto
:: valuta e fai i dovuti approfondimenti,
:: ... è solo un opinione! :-)
Le opinioni sono la vita dei NG ! ;)