mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Enel contro i VVF

Ringraziando anticipatamente per le risposte Vi espongo il mio problema:
Ho progettato una cabina di trasformazione MT/BT all'interno di uno
stabilimento, non era possibile all'esterno o in un suo locale dedicato per
mancanza di spazio, in pratica le celle sono all'interno del reparto di
lavorazione, questo per chiarire, essendo la mia "cabina utente" ad una
distanza inferiore a quella prevista dal "DK" dell'Enel non ho previsto la
cella e il locale di ricevimento a fianco del locale Enel ma un arrivo
diretto alla mia cella utente, tutto chiaramente accettato da Enel, all'atto
del collaudo da parte dei VVF mi si contesta che in caso di sgancio generale
i terminali del cavo MT in arrivo restano in tensione!!! e quindi,
chiaramente ho tensione all'interno dello stabilimento e i VVF non sono
contenti.
Io mi chiedo se ho rispettato le direttive Enel sono ugualmente criticabile,
del resto, anche se eccessiva, a rigor di principio capisco l'obbiezione dei
VVF.
Spero di essere riuscito ad esprimere i concetti in modo chiaro.
Vi ringrazio
Roby


A parte tutte le più che giuste considerazioni tecnico-pratiche che hanno
determinato le scelte adottate, resta purtroppo il più che grave problema
che "in ogni caso valgono le indicazioni del comando dei VVF di zona"
per cui o ci si abbassa ...... o nisba.
Io come te i molti altri vorremmo proprio sapere quando diventeremo
cittadini e non più sudditi.
Ciao ed auguri Per. Ind. Angelo Calcagni
P.S. riguardo alla DK5600 per quanto detto prima è inlegale anzi
chi sa quale norma europea và usata al suo posto visto che in italia
non c'è???????

VVF.
L'ente distributore ti dice che cosa vuole lui, e devi adeguarti.
I VVF ti dicono che cosa vogliono loro, e devi adeguarti.
Ovviamente l'Enel non sa e non vuol sapere se l'attivita' che si
svolge nello stabilimento e' oppure no soggetta al controllo dei VVF: 
dunque non ti dice quando e come devi togliere tensione, non e' un
problema per lei.
Saluti
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

VVF.
Esistino le direttive ENEL che sono regolamenti per l'allacciamento
alla rete ENEL e le norme di prevenzione incendi che sono emesse di
solito con D.M.... la seconda č senza dubbio prevalente sulla 1°.
Quella dell'interuttore generale esterno allo stabilimento in luoghi
soggetti a CPI č una regola. Mettiti nei panni di un pompiere che deve
intervenire in una fabbrica e trova un terminale di media
tensione...attivo
Cmq puoi provare a chiedere se accettano come soluzione la
realizzazione di un compartimento REI 120 attorno alla cabina
(prefabbricato in cartongesso+porte REI, magari con accesso
dall'esterno)
Stefano
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cei, e questa protezione?!

Due anni fa ho eseguito un impianto a un negozio di parrucchiera e
rilasciato la relativa certificazione dichiarando di aver seguito le
norme e la regola dell'arte.
dopo otto mesi succede il primo incidente:
in prossimità del passacavo di un phon vi è una semi interruzione del
cavo con relativa fiammata "prolungata",(interruzione di un conduttore
senza cortocircuitarsi agli altri) il danno è stato che la sua cliente
per dieci minuti non ha più visto da un occhio.
dopo circa un anno la storia si ripete, ma la mette giù più dura,
piccola bruciatura al braccio con vistosa fasciatura.
commento della p. : i suoi interruttori scattano solo con i temporali !!
leggendo i vari post mi è venuto il dubbio che in caso di incidente
grave il giudice potrebbe accusarmi di non aver fatto tutto per la
sicurezza
vi dò alcune informazioni sull'impianto:
- ogni presa è protetta singolarmente da m.t. 10 A con interblocco
- l'impianto è suddiviso con più differenziali da 0.03 A. e m.t.
- terra 8 ohm
- essendo inferiore a 200 mq e non avendo lampade abbronzanti
particolari non necessitava di progetto
- n° dipendenti = due
- i phon li aggiusta il suo fornitore
infine, ho consigliato la p. di far sostituire il cavo il ogni sei mesi
e non oltre anche se sembra buono.
domanda... esiste qualche marchingegno che intervenga in caso di semi
interruzione???
ciao a tutti
Silvio V.

Silvio V.
Ciao
Bruno Aprile
bru...@ioll.it
http://space.tin.it/io/baprile
per rispondere togliere "l" da ioll





Secondo me l'impianto è fatto correttamente, piuttosto occorrerebbe sapere
dal produttore/venditore del phon se il cavo è adatto per attrezzature
elettriche mobili.
Ciao
GiulianoGiuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

propagarsi nall'aria circostante.
Ottima soluzione !!........anche se forse dovrebbe essere adottata dal
costruttore........Anche loro hanno delle direttive da rispettare.
Questo tipo di inconveniente potrebbe costituire un altro neo:
Qual' è la causa?.......................... Impianto o utensile ?
Chi è il responsabile ?........Installatore o Costruttore ?
Saluti


 Ciao


 >


stesso.....o no.
A rigor di logica, pare evidente.
Si apporta infatti una modifica ad un utensile ( che non fà parte dell'
impianto elettrico ),  che è dichiarato dal costruttore conforme alle
Norme, così com' è.
Il costruttore avrebbe da ridire qualora notasse una modifica al suo
prodotto ( lo dimostra ad esempio la caduta della garanzia di alcuni
elettrodomestici,  al solo cambio della spina sul cavo di alimentazione ).
E' chiaro che tale modifica si può fare ed è sicuramente a vantaggio della
sicurezza, ma i fattori esposti a parer mio vanno tenuti in
considerazione.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: che programmi utilizzate?

sono in procinto di comprare dei programmi per gestione piccola ditta
artigiana (fatturazione, clienti, ecc.)
e per realizzazione di schemi, dichiarazione conformita' ecc.
Adesso per l'amministrazione facciamo tutto manualmente; per gli schemi
adopero un piccolo cad con cui mi sono fatto dei simboli, per le
dichiarazioni e allegati mi sono predisposto dei modelli con word.
Ovviamnete risalire a delle informazioni o fare statistiche o vedere la
situazione di alcuni clienti o fornitori, e' una cosa troppo macchinosa.
Stiamo cercando dei software che ci aiutino nelle scartoffie senza crearci
troppi problemi; ad una fiera ho visto (troppo velocemente) i programmi di
elettrorapido, non mi sono sembrati malaccio per quanto riguarda schemi e
planimetrie, per la gestione amministrativa mi sembrano limitati alla
fatturazione, senza altre possibilità (scadenze, debitori sofferenti ecc).
Avete qualche valanga di consigli e impressioni su vari software?
bye  fabrizio


Visita i siti 
www.exeprogetti.it
 
www.exel.it
Saluti
Giuliano Beduglio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadro asc

modificando un quadro asc, 380+n per tensione 3x220,ponticellando il neutro
con una fase,lo stesso quadro risponde sempre ai requisiti? oppure la ditta
edile deve possedere quadri per 380 e quadri per 220?
nel caso di piccoli cantieri 220 monofase,come dovrebbe comportarsi?
grazie a tutti

 nel caso di piccoli cantieri 220 monofase,come dovrebbe comportarsi?
Si collega solo una fase ed un neutro.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:lcoab.82069$hE5.2...@news1.tin.it...

Per quadro asc , intendi ascensore?
Saluti Aless

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progettazione si o no?

Sono un installatore vorrei sapere se in un locale (Bar) con una potenza 
impegnata di 15 Kw la progettazione dell'impianto elettrico è necessaria o 
no.
Da quello che è in mia conoscenza per impianti superiore a 6 Kw c'è 
l'obbligo del progetto.
Un Ing. Civile mi dice che non serve.
Grazie 


bisogna sapere quanto è grande il locale...
e quanta gente può ospitare...

 ha scritto nel messaggio 
news:1178140227.0...@o5g2000hsb.googlegroups.com...


C.A. ha scritto:

allora, trattandosi di un esercizio commerciale, il progetto è 
obbligatorio solo se la superficie supera i 200 metri quadri.
La potenza impegnata è irrilevante.
Faccio una domanda che sembra polemica ma è solo curiosità mia:
spero che tu sia un installatore alle prime armi, in caso contrario come 
mai si hanno ancora questi dubbi?
saluti
GIuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pali illuminazione stradale

Ringraziando anticipatamente chi mi darą un aiuto, volevo chiedere:
 - se ho un palo in ferro per illuminaz. stradale, con aletzza 8 m, lampada a
doppio isolamento, č necessario o meno metterlo a terra? Eventuale
riferimento normativo che me lo spiega
grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 riferimento normativo che me lo spiega
Se hai un impianto a doppio isolamento il palo non è una massa ne una
massa estranea per cui non và collegato a terra.
L'impianto è a doppio isolamento se:
- linea montante a doppio isolamento tipo FG70R;
- linea derivata fino alla morsettiera a palo è a doppio isolamento;
- la morsettiera a palo è a doppio isolamento;
- linea derivata dalla morsettiera a palo fino all'apparecchio
illuminante è a doppio isolamento
- l'apparecchio illuminante è a doppio isolamento.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: edifici ad uso civile..

Nel modello della dichiarazione di conformità si deve indicare il tipi di
edificio in cui l'impianto è stato realizzato, io qui cado nel dubbio.
Come faccio a stabilire cosa scrivere?
Faccio un esempio:
piano terra 2 negozi
primo piano uffici commerciali
secondo piano appartamenti
cosa devo indicare? civile, commerciale, bho?
il 447 l'ho letto, ma restano dubbi.
Grazie a tutti.
Fabio

...


 Fabio
I casi sono due:
se tu hai fatto l'impianto elettrico delle parti comuni condominiali, fai
solo una dichiarazione.
Se hai fatto l'impianto elettrico dei due negozi, degli uffici commerciali,
ecc. ecc.
..........
fai una dichiarazione per ogni ..........  impianto, ovvero ogni contatore
ENEL.
A questo punto non puoi avere più dubbi.
O tu pensavi di fare una unica dichiarazione.
Se invece l'attività è veramente unica, con un unico Committente (???)
indichi l'attività (per esempio commerciale o artigiana, ecc.)
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ferie infinite

Sconsiglio a tutti i colleghi di fare le ferie come me (quest anno per la 
prima volta così lunghe) dall'OTTO agosto al PRIMO settembre.
La mia voglia di "ricominciare" è NULLA.
Meglio una settimana per riposare mente, fisico e spirito e stop...
FoX 

 La mia voglia di "ricominciare" è NULLA.
Questo vuol dire che non sta faccendo il lavoro che le piace.
Altrimenti, dopo essersi riposato, non vedrebbe l'ora di tornare in ufficio.
R.L.Deboni

 R.L.Deboni
Probabilmente č cosě, ma questo so fare...
Di sicuro preferirei essero lo "spalmatore d'olio" in qualche concorso di 
miss. Nemmeno le chiederei, le ferie!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione locali medici

Salve a tutti.
Il mio dubbio riguarda la classificazione dei locali ad uso medico,
dovendo progettare un ambulatorio chirurgico.
Leggendo la norma CEI 64-8/7 v2, si vede che i locali del gruppo 2
sono quelli
in cui si praticano
- interventi intracardiaci
- operazioni chiururgiche
- trattamenti vitali dove la mancanza di alimentazione può comportare
il pericolo
di vita.
La guida CEI 64-56 (guida all'applicazione della 64-8/7)
indica più precisamente i locali del gruppo 2 come quelli in cui:
- si usano elettromedicali su pazienti sotto anestesia totale e/o
- si praticano trattamenti di interesse vitale e/o
- si usano parti applicate in zona cardiaca in modo da comportare il
rischio di microshock.
L'idea (credo sensata) che mi sono fatto in generale leggendo queste
descrizioni è quella che un locale
deve essere classificato nel gruppo 2 quando esista un reale pericolo
di microshock (corrente anche debolissima che attraversi solo il
cuore), penso per esempio ad un intervento chirurgico
vero e proprio in anestesia generale in cui il paziente è monitorato,
all'applicazione di un pacemaker
o al cateterismo cardiaco a paziente sveglio, ad una sala di terapia
intensiva ecc.
In realtà il rischio di microshock ci sarebbe anche durante
l'esecuzione di un semplice ECG (quando l'apparecchio non sia
alimentato a batteria) ma la norma individua esplicitamente gli
ambulatori ECG
come facenti parte del gruppo 1.
Pensiamo invece al caso in cui in ambulatorio si pratichino interventi
di piccola chirurgia quali unghie incarnite, incisione ed aspirazioni
di cisti, rimozioni di nei...
Sono tutte "operazioni chirurgiche" che richiedono elettromedicali con
parti applicate ma in cui il rischio di microshock non esiste. Il mio
dubbio nasce dal fatto che nella CEI 64-8/7 v2 i locali in cui si
praticano "operazioni chirurgiche" rientrano esplicitamente nel gruppo
2, e richiedono un dispendioso
sistema IT-M per la protezione dai contatti indiretti.
Che il termine "operazioni chirurgiche" sia un'imprecisione
lessicale in quel punto della norma? D'altra parte la stessa norma
classifica una sala per urologia nel gruppo 1, ammettendo che in
questa possano essere eseguiti tra le altre cose interventi chirurgici
con apparecchi ad alta frequenza (leggasi -credo- elettrobisturi
utilizzato in vescica guidato per via endoscopica).
Se fossi sicuro di poter classificare un ambulatorio in cui si
praticano i piccoli interventi di cui sopra nel gruppo 1 senza
rischiare nulla e rispettando i criteri della norma farei risparmiare
un bel pò il
mio cliente...
Voi cosa ne pensate?
Grazie e tutti quelli che risponderanno.

Concordo con le tue osservazioni. Infatti č il direttore sanitario della
struttura il responsabile della classificazione proprio perché in grado
di discriminare i pericoli rispetto al tipo di interventi.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sfiati gas

la vecchia, scomparsa e rimpianta CEI 64-2 indicava una distanza max
di 7.5m dagli sfiati dei metanodotti...
E' stata sostituita da qualche altra indicazione?
(Carrescia tace mi par).. sto affrontando un caso con sfiati
di condotte a 5 bar e +' di 24 bar - 1° e 4° specie - 
(quindi niente di paragonabile ad un contatore del gas domestico).
thank's per i contributi
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"


mi rispondo da solo... ho trovato.


 mi rispondo da solo... ho trovato.
si ma per piacere dicci cosa.
Grazie.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Proteggere il protettore? (Protezioni Motorizzate e scaricatori)

Ciao,
stavo pensando di installare un F80/SG , cioe' un motore di riarmo per il differenziale/magnetotermico(che si aggiunge) con logica 
di controllo,pero' mi assilla installare gli scaricatori spd (II) in configurazione differenziale, se li metto prima del 
differenziale mi proteggono anche la logica di riarmo che e' alimentata dalla fase e dal neutro ma devo aggiungere un magnetotermico 
in serie agli spd  per sganciare  in caso di superamento della capacita' di intervento degli spd (almeno cosi' ho capito) ,
se li metto dopo il magnetotermico/differenziale limiterebbe la scarica sarebbe riarmabile  ma la logica di riarmo potrebbe 
guastarsi .....che fare ?
Giulia


Utilizza SPD con spintermetrica sul neutro così puoi metterli a monte
dell'interruttore generale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Connettività wireless

Ho una struttura ricettiva dotata di un grande parco con piscine ed 
altre infrastrutture. Vorrei garantire la connettività alla rete 
internet con un sistema wireless, in modo che gli utenti possano 
liberamente collegarsi alla rete con i loro portatili da qualunque punto 
del parco. Qualcuno mi dice che un tale sistema non è conforme alle 
leggi vigenti in materia di sicurezza antiterrorismo e che gli utenti 
dovrebbero usare una password per accedere alla rete. E' vero? Qualcuno 
può darmi dei riferimenti per trovare notizie attendibili?
Grazie
Franco


Esatto. Il riferimento non lo ricordo a memoria. In ogni caso
l'accesso alla rete wireless può essere effettuata da chiunque purché
sia stato opportunamente autorizzato ed identificato. Normalmente
negli hotel che forniscono questo servizio viene fornita ID e PWD alla
reception nel momento della registrazione.

confermo inoltre l'obbligo di fonrire una password č un ottima occasione per 
fare pagare l'extra ai clienti.
ciao.
Lo 

 wrote in message 
news:eve540$bmn$1...@nnrp-beta.newsland.it...


Grazie Loris per i preziosi riferimenti
Franco
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto barca

qualcuno sa dirmi come e dove collegarmi con i conduttori di protezione
all'interno di una grande barca a vela?
dove collegare il collettore di terra?
che tipi di cavi usare?
grazie a tutti voi colleghi

 ha scritto nel messaggio
news:t2vF9.4880$fa.1...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:t2vF9.4880$fa.1...@news1.tin.it...



wrote:

Spiegati meglio, come funziona l'impianto di bordo?
Quando la barca e' ormeggiata e' alimentato a 230/400V dalla presa in
banchina.
Quando e' in navigazione c'e' un impianto a 230/400V alimentato da
inverter o gruppo elettrogeno?
Se la barca e' mooolto grande, tipo club med, probabilmente ha un
impianto ad alta tensione con trasformatori MT/BT, quanto e' grande la
barca?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: armoniche su un motore elettrico

Ciao,
Vorrei sapere cosa posso fare per eliminare le armoniche da un motore
elettrico.
Grazie

 wrote in message
7po1r7$9v2$1...@aquila.tiscalinet.it...


Il motore elettrico non genera armoniche.
Le armoniche saranno prodotte dal suo azionamento (per il motore a
corrente continua) oppure inverter (per il motore asincrono trifase).
Per abbattere queste armoniche bisogna inserire dei condensatori
appropriati collegati a stella all'ingresso dell'azionamento (attenzione:
il centro stella dei condensatori va collegato al neutro)
Ciao Moreno
Matteo De Palma ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Portate cavi 2 domande

Ciao a tutti
2 domandine veloci veloci sulle portate dei cavi:
1- Canale metallico chiuso installato all'esterno di una costruzione,
sottoposto al sole estivo: che temperatura e' necessario considerare
per determinare la sezione dei cavi contenuti?
2- Sappiamo tutti che la temperatura di esercizio dei cavi in gomma
tipo FG7 e' di 90°C. Ma dove collego il cavo (interruttore o
morsettiera), questa temperatura potrebbe essere eccessiva. Come
regolarsi? Aumentare la sezione di tutta la tratta (potrebbero essere
decine di metri), o esiste una soluzione migliore?
-- 
Saluti
Francesco
(Togli i piu' per rispondere in e-mail)

decine di metri), o esiste una soluzione migliore?
se non prevedi di utilizzare per lunghi periodi il cavo
in prossimità della sua portata massima, penso che il problema possa
essere trascurato
Stefano R.
------------------------------------
Reply: 
wz...@freemail.it
 togli z,y,4
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tisystem 5.0 o 4.0+bticino

buonpomeriggio, qualcuno potrebbe inviarmi o indicarmi dove scaricare questo
programma?
grazie mille.
Monica



facile, 
www.bticino.it
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:9rz5d.461$35.5...@news4.tin.it...


dal sito bticino non è possibile scaricarlo se non effetui una telefonata
Sono 18 mega, non posso mandartelo per posta. E poi comunque ti
servirebbe il codice personale per usarlo. Che problema hai a fare una
telefonata per avere il codice?
Goofy

Non ho problemi ad effetuare la telefonata, ma domani mattina devo
consegnare il proggetto inviatomi dall'ingegnere che segue i lavori di
adeguamento del mio studio all'elettricista.
L'ingegnere mi ha detto che il proggetto posso aprirlo solo con questo
programma, ma la bticino la domenica, ovviamente, non risponde.
Scusami ancora.
"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio
news:8nldl0d88mvu7uqsi...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fusibili aM per protezione da sovraccarico

Il fusibile tipo aM è in grado di interrompere le correnti superiori a
k2In, mentre non è in grado di interrompere le piccole correnti. Non è
quindi adatto  (Tuttonormel 3/94, pag 7) a svolgere da solo la
protezione da sovraccarico di cavi o motori, ma deve essere associato  a
un relè termico. Ma se la sezione del cavo è debitamente maggiorata e
risulta In non superiore a 0.9 Iz (In = corrente nom. del fusibile, Iz =
portata del cavo), posso tranquillamente usare i soli fusibili tipo aM
per la protezione da sovraccarico e c.c. di linee luce e prese. P. es.
un fusibile aM da 25 A a monte di una linea da 4 mmq o da 50 A a monte
di una linea da 10 mmq per me garantiscono la protezione da sovraccarico
e c.c. Che ne pensate?
Saluti
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:3F910629...@tin.it...

in teoria ok, in pratica lo stesso fusibile aM è da proteggere contro il
sovraccarico, ho visto basi portafusibili "colate" dal calore emanato da
fusibili aM sovraccaricati di brutto, ma non al punto di fondersi.
questo dal lato pratico, del tipo "visto sul campo" non sò cosa dicano le
norme specifiche dei fusibili.
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ambienti MARCI

in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (CEI 64-8/7 allegato A art.
751.03.01) gli interruttori delle linee terminali devono essere 2P o possono
essere P+N?
grazie a chiunque risponda
alan da milano

 wrote in message
2NO89.83387$n04.2...@twister2.libero.it...

Per carichi monofasi ritengo adeguato 1P+N.
Ambro

grazie molte per la risposta.
spero un giorno di ricambiare.
alan da milano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto

Da molto tempo non progetto per opere pubbliche.
Pertanto non ho (incautamente) seguito le nuove leggi che regolano gli
appalti.
Mi č stato dato un piccolo incarico (valore dell'opera ca 10000 euro) dal
mio comune di residenza.
Consegna progetto urgentissima.
Non ho tempo per leggermi tutto.
Ho bisogno di un rapido aiuto.
Quali sono i punti fondamentali da tenere in conto e quali disposizioni di
legge devo prendere in considerazione (per evitare le patrie galere)?
In particolare: il computo metrico estimativo va fatto utilizzando dei
prezziari imposti?
Solo due dritte di massima ... da chi č piů esperto.
Grazie ed auguri a tutti.

 prezziari imposti?
Dipende.....In teoria si, in pratica č impossibile; i maggiori elenchi
prezzi sono molto carenti e generici nella parte impiantistica. Fin quando
si tratti di punti luce e punti presa, forse trovi qualcosa, ma tutto da
verificare. Cmq di questo dovrebbe essere il responsabile al procedimento
che eventualmente lo richiede, sicuramente non per opere da 10.000 Euro (se
non č il solo burocrate). Purtroppo la normativa sui lavori pubblici non fa
distinzione sugli importi dei lavori e cosě ad un lavoro da 10.000 euro si
applicano le stesse procedure e normativa di un lavoro da 2 milioni di
euro........ :-(.
Il mio consiglio č quello di farti il tuo elenco prezzi, ovviamente fornendo
l'analisi prezzi delle voci principali (quelle che incidono maggiormente
sull'importo.
 > Solo due dritte di massima ... da chi č piů esperto.
Gli esperti in materia di LL.PP. non esistono :-).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sempre sui parafulmini





Ringrazio subito quanti mi hanno risposto e se 
possibile chiedo un'altra informazione.


Secondo la 81-3 quanto è la densità annuale di 
fulmini Nt nel comune di Belforte Monferrato (AL)?


Ringrazio quanti potranno aiutarmi.


 


Giovanni Izzo


 


E-mail 
noa...@tin.it




4.0
* per risposte in email, rimuovi RAM_ *
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: adeguamento cabina MT/BT

Buongiorno a tutti.
Sto realizzando l'adeguamento degli impianti di una piccola fabbrica con
fornitura in MT.
Per quanto riguarda la cabina il progettista prescrive l'installazione di un
relè omopolare di terra.
Chiedo cortesemente:
1: cos'è
2: cosa serve
3: quando va installato.
Sempre relativamente alla cabina: attualmente il centro stella è collegato a
terra tramite una corda attestata sul morsetto di neutro (a monte) dell'int.
generale BT. Vi chiedo se tale soluzione è corretta o va collegata
direttamente sul trasformatore?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Mauro





E' un dispositivo che apre se dal lato utente si 
verifica una dispersione versoterra.


Si basa sul segnale proveniente da tre ta ed è in 
grado di determinare se la dispersione è sull'utente o se dalla rete 
ENEL.


E' obbligatoria la sua installazione se l'impianto 
utente ( per la presenza di linee in cavo ed aree) supera una corrente verso 
terra di un certo valore. Confronta la DK5600 per ulteriori 
dettagli.


Ing. Giampiero Giovannella


 


StudioGO
Servizi di ingegneria ed 
architettura
ROMA e-mail: 
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo



 direttamente sul trasformatore?
Non c'è nessuna differenza alcuni preferiscono questo metodo, altri preferiscono
il polo di neutro del trasformatore.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: RETI ELETTRICHE

UN SALUTO AI PARTECIPANTI.
AVREI LA NECESSITA' DI CONOSCERE IL TIPO DI RETI ELETTRICHE (TENSIONE,
FREQUNZA E SISTEMA TT-TN-S,ecc) UTILIZZATE IN INGHILTERRA, NELLE ZONE DI
LONDRA ED IN SCOZIA.
PERIN IVANO
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Direttiva macchine

C'č qualcuno disponibile ad aiutarmi su alcuni problemi riguardanti la
direttiva macchine?
Daniele

 ermetici.
C'è qualche norma esplicita ? :-)
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 C'č qualche norma esplicita ? :-)


 meglio usare una categoria rispetto ad un'altra.
E' tutto in funzione del rischio. Il rischio lo calcola (in teoria) il
costruttore della macchina e richiede all'installatore elettrico il tipo di
categoria da utilizzare (in teoria). In pratica è tanto se ti danno le
potenze dei motori.......
In pratica la categoria B non si usa mai. La categoria 1 e 2 si usa quando i
rischi sono bassi. La categoria 3 e 4 per tutto il resto.
La pratica è la cosa più difficile......
Esempio con una macchina semplicissima con un unico motore e una pala in
rotazione. Supponiamo che per accedere alla pala in rotazione è prevista una
barriera di protezione con un micro interruttore che apre i circuiti
ausiliari e blocca il motore (per semplicita supponiamo che si blocca subito
e non continua a ruotare per inerzia).
Caso A:
Se per il mancato intervento del sistema di comando di sicurezza ci possono
essere delle lesioni leggere, la norma EN 954-1 ti consiglia la categoria 1
e si devono utilizzare componenti e principi di sicurezza provati. Tradotto
in soldoni significa componenti a sicurezza positiva ovvero un micro
interruttore per applicazioni di sicurezza (quello con il simbolo della P o
della freccia).
Caso B:
Supponiamo invece che in caso di mancato intervento del sistema di comando
di sicurezza posso avere delle lesioni serie o irreversibili, la presenza
della persona è frequente e la possibilità di prevenzione dell'incidente è
quasi impossibile casco nella categoria 3 dove la funzione di sicurezza deve
essere garantita tranne che in caso di accumulo guasti. In questo caso oltre
a utilizzare il microinterruttore a sicurezza positiva, installo un circuito
elettronico che mi controlli costantemente la funzionalità del circuito e
installo due contattori in serie per il principio delle rindondanza.


 wrote in message
%mmw6.89251$yl2.6...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:jX_w6.1320$F3....@news1.tin.it...

La materia è molto complessa e quindi la norma non può fornire degli
elementi specifici ma rimanere nel generale. Di conseguenza IMHO queste cose
vanno valutate di volta in volta tenendo conto dei costi/benefici. Quindi
nell'esempio prospettato la rindondanza sul circuito di potenza diventa
troppo onerosa, piuttosto per evitare incollamenti del contattore di potenza
utilizzerei un tipo di coordinamento più spinto.
Saluti.
per. ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cad elettrico

sono venuto a conoscenza che spac ha una versione "minispac"di cui si
possono trovare delle demo,se qualcuno puņ aiutarmi nella ricerca lo
ringrazzio anticipatamente

Vai al sito sdproget e, compilando il modulo di richiesta, potrai avere il
programma richiesto.
Il sito è a questo indirizzo: 
http://www.sdproget.it/mail/demo.html
Ciao, Vincenzo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti elettrici civili. Tv con 220.

Da qualche lontana reminescenza mi ricordo che i cavi elettrici e Tv devono
viaggiare in canaline diverse e, soprattutto, i frutti non devono stare
nella stessa scatola (503).
Mi è capitato di vedere un impianto nel quale i cavi tv attraversano scatole
di derivazione dove ci sono cavi elettrici e scatole portafrutto con prese
tv e corrente montate vicine senza particolari accorgimenti.
Sono rimasto indietro io oppure stanno facendo una porcheria?

 Sono rimasto indietro io oppure stanno facendo una porcheria?
Stanno facendo una porcheria.
Se nella stessa scatola di derivazione si vogliono far passare entrambi i 
cavi, la scatola deve essere
suddivisa internamente in modo che i due tipi di cavi non vengano in 
contatto fra loro.

 ha scritto nel messaggio 
news:du5710$gs1$1...@area.cu.mi.it...

Anche se non ci sono giunzioni, cioč se i cavi sono passanti?

La presa TV e la presa elettrica possono convivere nella stessa scatola
portafrutto se tra loro c'è un elemento di separazione. Un cavo TV
può convivere nella stessa tubazione dei cavi energia se dichiarato
isolato 300/500V, oppure se i cavi energia sono con guaina e dichiarati
isolati almeno 450/750V.

 ha scritto nel messaggio
news:1141297925.8...@i40g2000cwc.googlegroups.com...

Ciao,
questo anche nel caso di cavi energia SOLO 1F+N?
Mi sembrava (ma probabilmente mi sbaglio) che in caso di linea monofase un
cavo 300/500 fosse considerato "doppio isolamento"...

Se è prevista solo una fornitura monofase 230V un cavo 300/500 può
essere considerato a doppio isolamento solo se con guaina. Per capirsi
va bene un FROR 300/500 ma non un H07V-K 300/500.

essere considerato a doppio isolamento
Non ne sono convinto. Non mi sembra che abbia l'isolamento "un
gradino" piů alto di quello necessario al funzionamento.
Ciao, Goofy


Condivido; ci vuole un 450/750.
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente piů sicuri?
http://www.no1984.org

Usciamo un pò dal seminato, ma ho sta "curiosità"... la "cordina" H70V-K o 
N07V-K è isolata 450/750V... ma allora in un sistema 230V è o non è a doppio 
isolamento? O per essere tale deve ANCHE avere la doppia guaina (cioè essere 
un cavo... tipo il fror)?
Saluti,
Enrico. 


Se la "cordina" è installata in un tubo o canale isolante, la conduttura 
risultante (cavo + tubo) è di classe II.
I cavi N07V-K da soli non sono di classe II, quindi se posati in tubi o 
canali metallici quest'ultimi sono da considerare masse.
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente più sicuri?
http://www.no1984.org

Ok grazie, mi sembrava che fosse qualcosa di simile... :-)
Ciao!
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fornitura Enel e Pompe Antincendio

Oggetto:
Capannone industriale - > Magazzino
Potenza Impegnata .... poca circa 6-10kW.
Potenza Pompe antincendio -> 20kW.
Devo per forza fare un contratto > di 20kW?
Mi hanno parlato della possibilita' di realizzare un contratto piu' basso e
di poter 'sforare' in caso di emergenza.... non presenza del limitatore?
Ne sapete qualcosa?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:at84u5$amu$1...@grillo.cs.interbusiness.it...

Legalmente ti conviene rivolgerti all' ENEL, i cui tecnici in genere non
hanno difficoltà ad aiutarti.
Tecnicamente la fornitura di energia elettrica alle pompe antincendio
dovrebbe essere senza limitatore. Questo per impedire che il limitatore
intervenga proprio quando le pompe ti servono. L'eccesso di prelievo di
energia dalla rete non è un problema visto che le pompe funzionano una volta
ogni tanto (speriamo mai!).
L'ENEL deve anche assicurarsi di disporre della potenza necessaria nel punto
di allacciamento.
    Ciao
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:at84u5$amu$1...@grillo.cs.interbusiness.it...


 ha scritto nel messaggio
news:at84u5$amu$1...@grillo.cs.interbusiness.it...


 E' tollerato un supero di potenza mi pare del 25%.
Il problema è solo che per potenze fino a 20 kW l'Enel installa il
limitatore e pertanto devi per forza passare ai 25 kW. Dal punto di vista
commerciale devi vedere con l'Enel che tipo di contratto puoi stipulare
visto che l'utilizzo è una tantum.
--
--
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:eVsL9.35416$lV4.1...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motori cc

Saluti,
sto cercando chi mi può fornire dei motori a corrente continua, (24 V o 12 V),
con relativo dispositivo
di regolazione velocità, e senso di rotazione.
Ho bisogno di una potenza di circa 200 400 W.
L'alimentazioen verrebbe fornita da un gruppo di batterie ricaricabili.
Ringrazio chi ha l'informazione.
Giuliano  B.

 ha scritto nel messaggio
news:9gc7p6$lms$1...@news.mclink.it...


 tecno impianti silvio
dunque...
l'applicazione è un pò "atipica":
un mio amico è disabile e ha grossi problemi di deambulazione.
Inoltre è un appassionato di fai da te.
Vorrebbe autocostruirsi un "triciclo" per gli spostamenti, tipo quelle
carrozzelle a motore elettrico, ma il costo di queste cose è troppo elevato.
Ci siamo già informati da un costruttore delle stesse e loro usano motori
a cc di circa 200 W a 24 V,
Ovviamente per la parte meccanica non ci sono problemi, ma non riusciamo a
trovare chi
ci può fornire il motore e magare il relativo riduttore.
E il sistema per regolare la velocità, stop, avanti e indietro.
La parte meccanica prevede un "cambio" a 3 o 4 velocità tipo bicicletta.
Se servono altre informazioni sono qui.
Grazie e saluti
Giuliano B.

 a cc di circa 200 W a 24 V,
Butto lì qualche idea: potreste provare presso costruttori di sponde
idrauliche per camion, o di carrelli elevatori, o di automatismi per
adattamento di autoveicoli alle esigenze dei disabili (ad esempio
Guidosimplex).
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
Mi trovate anche nella community di 
www.genialpoint.it
(e c'è anche il concorso)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica

Salve a tutti,
mi sto trovando proprio in questi giorni a dover progettare l'impianto
elettrico in una centrale termica di piccola potenza e mi trovo di fronte ad
un grosso problema:
Le 64.2 fornivano un metodo "standard" che una volta acquisito poteva essere
ripetuto nella maggior parte dei casi, adesso invece mi trovo a dover
seguire le nuove norme.
Premetto che non sono in possesso delle 31-35 e 31-35/A, ho consultato
riviste tecniche (Tutto Normel, compreso il software per le centrali
termiche), ma ciň non č bastato a carpire i punti fondamentali.
Scomparsa la tanto cara zona AD-FT, da cosa viene rimpiazzata?
Devo calcolarmi per forza l'estenzioni delle SE? Ma non c'č una procedura
piů semplice di questa?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi potranno dare consigli utili
su quest'argomento ancora da sviscerare!
Per. Ind. Massimo Pasquini

 più semplice di questa?
Se non conosci l'estensione non puoi sapere dove installare le tue
apparecchiature, puoi anche semplificare e dire che si estende a tutta la
zona ma non credo che il tuo committente sia molto contento. Cmq, l'unica
regola è che non esistono regole, nel senso che il documento normativo CEI
31-30 è molto generico e da ampia libertà di scelta ed interpretazione,
tutto il resto (CEI 31-35) sono solo guide e quindi sono solo suggerimenti
ma non norme. Nessuno ti vieta anche di utilizzare ancora la CEI 64-2 come
guida.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta


Non trovo nessuno che mi dica che il suo prodotto (quadro, cassetta di
derivaz. ecc) è Ex-... nel caso di costruzioni semplici, dove prima, per
capirci, usavo l'impianto AD-FT.
E non sono riuscito a trovare che caratteristiche deve avere una
apparecchiatura per essere Ex-n. Mi sapete dare un aiuto?
Grazie.
Giancarlo

 ha scritto nel messaggio
news:9uopop$vk1$2...@nreadb.inwind.it...

I principali costruttori di apparecchiature antideflagranti hanno già
qualche prodotto a catalogo. Gli altri si stanno attrezzando.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione differenziale

Buongiorno a tutto il NG.
In conseguenza di un lavoro da eseguire all'estero,presso una azienda in cui
i quadri elettrici di distribuzione hanno il neutro collegato sulla barra di
terra (come ho notato sui disegni che mi hanno spedito),dovrei installare
degli interruttori differenziali a protezione di nuove linee  a valle dei
quadri.Le nuove linee prodotte in Italia hanno neutro e terra rigorosamente
separati.
Il mio dubbio è questo:c'è qualche probabilità che gli interruttori
differenziali possano scattare?In altre parole neutro e terra associati a
monte del differenziale, possono influenzarne il funzionamento?

Praticamente il sistema descritto è un TN-C. trovi tutto quello che ti
serve sulla 64-8 quando parla dello stato del neutro e conseguente
protezione dai contatti di terra. 
Quello che ricordo (infatti non mi è mai capitato un TN-C davanti) è
che il N-PE non può assolutamente essere interrotto ... (quindi sempre
interruttori Unipolari (per il monofase) e tripolari (per la trifase).
Se non ricordo male i differenziali vanno solo sulle fasi e non sul
neutro. Infatti in tali sistemi il neutro non è attraversato da
corrente perchè è in ogni suo punto al potenziale di terra.
Spero di non aver detto una sciocchezza, visto che sono le 22.30 e sto
ancora lavorando.
Un saluto al NG


 ha scritto nel messaggio
news:BYx0a.194683$AA2.7...@news2.tin.it...

Il problema è che il differenziale in un sistema PEN non serve in quanto non
interviene, la corrente di guasto a terra percorrerebbe il neutro e la
corrente di guasto a terra sarebbe uguale a 0. Se invece fai un sistema
ibrido hai dei scatti intempestivi, perchè parte della corrente di neutro
percorre il conduttore di protezione.
Cmq (a memoria devo guardare) mi pare che la CEI EN 60204-1 non permette il
PEN.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

percorre il conduttore di protezione.
 
Da quanto scritto mi sembra di capire che avrebbe un TN-C (esistente)
fino al quadro, da li' in poi il sistema sarebbe TN-S con protezione
differenziale sulle linee in uscita. Dunque senza problemi.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Auguri

Auguri a tutto il newsgroup,
Felice Natale e sereno Anno Nuovo
Un particolare saluto a tutti i colleghi Periti Industriali.
Mauro Bottizzo

Mi associo e ricambio,
con l'occasione ringrazio tutti quanti hanno
dedicato un pò del loro tempo a
darmi consigli e suggerimenti utilissimi.
Auguri
Giuliano Beduglio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Causevariazioni di tensione

Salve,
scrivo in merito al delicato problema della protezione dalle variazioni
di tensione, siano esse di valore superiore che inferiore a quello
nominale; in particolare mi riferisco alla tensione nominale erogata
dall'Ente distributore in BT ossia 220/380V. In particolare desidero
condividere i pensieri circa i seguenti punti:
1) che differenza sussite per la protezione dalle sovratensioni tra  uno
stabilizzatore di tensione ed un SPD? Ci sono altri sistemi che possono
essere adottati?
2) Quando viene generata una sovratensione per manovra sulla rete
elettrica da parte dell'impianto Erogatore quale manovra e dove
generalemente la stessa viene fatta?
3) Un utilizzatore lontano dalla cabina di alimentazione MT/BT viene
parzialmente protetto dalla c.d.t. che si ha sulla linea? Quale valore
di c.d.t. normalmente si ha su una rete radiale di BT per metro lineare?
4) E' sufficiente utilizzare un UPS per la protezioni contro i cali di
tensione? Ci sono altri sistemi che possono essere adottati?
Grazie in anticipo per la Vostra collaborazione
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Ciao
Giancarlo

 
Ad esempio se tu dovessi proteggere contro i cali di tensione o delle 
sovratensioni una scheda elettronica che gestisce l'operatività ed il
controllo di un motore elettrico cosa utilizzeresti?
Ciao Gianluca


 controllo di un motore elettrico cosa utilizzeresti?
Devi fare la verifica secondo la procedura indicata dalla 81-4. In questo
modo trovi la probabilità di fulminazione diretta e indiretta. Poi in base a
questo risultato scegli il tipo di scaricatori da usare (Classe I - II -
III). Non è semplice, ti consiglio di rivolgerti ad un professionista, che
con l'auito di un programma o sulla base della sua esperienza ti può dare un
aiuto.
Se poi sei molto distante dalla cabina puoi avere anche problemi di
abbassamenti di tensione. Per questo devi utilizzare uno stabilizzatore.
Devi vedere se ti conviene stabilizzare tutto, ma molto probabilmente non
hai problemi, salvo che la scheda non sia particolarmente sensibile. In
questo caso io stabilizzerei solo l'alimentazione 12 o 24 V della scheda.
Ciao, Giancarlo


lo UPS di tipo online è perfetto... si potrebbe usare anche un trasformatore
in saturazione (se il carico non è troppo elevato oppure uno stabilizzatore
che altro non è che un UPS senza batterie...
ps
se sei il Gianluca Bocci amico di Maurizio, chiamami al telefonino.


 aumento di tensione di parecchi kV in pochi millisecondi.
direi microsecondi se parliamo di sovratenzioni di origine atmosferica,
millisecondi se di manovra

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Luoghi MARCI

Un saluto a tutto il NG.
Vorrei chiedere il vostro parere sulla seguente questione:
un ambiente industriale adibito ad uso magazzino di cartone( ditta A), con
carico d'incendio molto elevato (quindi luogo MARCIO) è alimentato da una
propria fornitura Enel con sistema TT.
Nell'area in cui è inserito il suddetto complesso è ubicata un'altra azienda
(ditta B), alimentata con fornitura a 15kV, sistema TN.
La domanda è molto semplice: le due ditte condividono il passaggio da un
cancello elettrico alimentato dalla ditta B; la ditta A vuole però il rinvio
dei comandi del cancello nei propri uffici e par fare ciò il cavo deve
attraversare il suddetto luogo marcio (e quindi anche intervenendo sul
pulsante di sgancio generale il cavo dei comandi rimane in tensione).
Supponendo che i comandi del cancello siano a bassa tensione (24V) è
possibile secondo voi realizzare questa situazione?
Grazie

...

Secondo me è possibile garantendo che la conduttura a 24V non
costituisca fonte di innesco e propagazione dell'incendio.
Su questo link:
http://www.elektro.it/marci/marci_03.html
puoi trovare le condutture ammesse.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 31-35: Calcolo distanza getto di liquido

La Guida CEI 31-35 all'Appendice GB.2 Modalità di emissione dice, con
giusta ragione, che quando la velocità di uscita di un liquido dal suo
sistema di contenimento è grande, esso viene spruzzato ad una certa
distanza prima di ricadere a terra e formare una pozza, ma non indica il
sistema per calcolare tale distanza.
C'è qualcuno che conosce il corretto metodo di calcolo idraulico per
determinarla?
I dati in mio possesso sono le caratteristiche chimico-fisiche della
sostanza, la sua temperatura, la pressione all'interno del sistema di
contenimento, le dimensioni del foro di emissione, l'altezza di
quest'ultimo rispetto al suolo. Mi rendo conto che fattori come la forma
geometrica del foro o altri fattori esterni potrebbero influenzare il
fenomeno e renderne lo studio complesso, ma per il caso in oggetto
ritengo sia sufficiente un calcolo di massima che restituisca valori
indicativi del fenomeno.
Un grazie a quanti sapranno aiutarmi.
Saluti
Max.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

determinarla?
Una volta calcolata la portata di emissione dividi per l'area del foro
ed hai la velocità di uscita Vo. Poi con questa calcoli la distanza
cui arriva il getto come se fosse il moto di un proiettile.
Ciao, Goofy

Grazie 1000 Goofy! 
Molto gentile.
Cari saluti
Max


Grazie 1000 Goofy! 
Di niente... non venire a cercarmi dopo l'esplosione :-)
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conbinazioni tasti

salve ragazzi chi mi sa dire la combinazzione di caratteri per il simbolo
corrente alternata grazie


Basta tenere premuto il tasto sulla tastiere "ALT" di sinistra e digitare il
numero 126 e poi rilasciare il tasto ALT.
Saluti.
                        Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: GASOLIO PRERISCALDATO

A qualcuno di Voi è mai capitato di dover classificare una centrale termica
che utilizzi gasolio e/o nafta con il preriscaldo ad una temperatura > di
65°C?
Non riesco a trovare da nessuna parte i dati che richiede Atex e quindi la
norma CEI 31-30.
Grazie,
saluti MR.



Che dati ti mancano?



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto lampade carrabili

salve a tutti... mi serve una dritta... devo installare delle lampade
carrabili in un parcheggio ma ho bisogno di  un portalampade il più basso
possibile ho troavato delle SIMES sparks che vogliono un foro profondo 240mm
c'e' tra di voi qcuno che conosce altri apparecchi più bassi...
grazie ancora
N



Se il parcheggio e' all'aperto attenzione alle leggi regionali contro
l'inquinamento luminoso
Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: centrale termica

centrale termica 4x3 m con 3 caldaie  distanti 1,5 m tra di loro  di 30 kW
ciascuna, separate da pareti in tutti i lati compreso il tetto e ognuna con
propria porta. Come devo considerare questa centrale termica, che tipo di
impianto devo eseguire?
     Grazie per risposte    
-- 
Posted from  [62.98.202.3] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 impianto devo eseguire?
Da come la descrivi sembrebbe non una, ma tre centrali termiche distinte.
L'appendice norma CEI 64-2/A è abrogato e quindi non esiste un limite di
potenza termica che stabilisca se è un luogo con pericolo di esplosione
(prima erano i 35 kW). Pertanto trattandosi di una centrale termica (diverso
è il caso di una caldaia murale installata non in una centrale termica) devi
classificare il luogo con la CEI 31-30 e guida CEI 31-35, analizzare la
ventilazione naturale esistente, identificare le sorgenti di emissione,
identificare il tipo di zona e verificare l'estensione del volume
pericoloso.
A grandi spanne, se la CT non è ermeticamente chiusa, il luogo è ordinario e
potresti avere una estensione in prossimità delle SE (valvole, ginzioni,
ecc.) di pochi cm o addiritura non significativa.
Questo significa che il volume pericoloso è ben delimitato e di conseguenza
è sufficiente starne distante con le apparecchiature o se non puoi proprio
farne a meno, installare apparecchiature del tipo a sicurezza (Ex-d; Ex-e;
Ex-n; ecc.).
E' chiaro che il mio è solo un esempio che non ti deve sollevare dal
effettuare tutte le verifiche e approfondimenti normativi.
Se sei abbonato a TNE avrai sicuramente ricevuto il programma per la
classificazioni delle centrali termiche, con questo programma e la norma in
mano non hai alcun problema nella classificazione.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
news:d1a092f38204d5dcc93...@mygate.mailgate.org...


Saluti
Ma ai fini della 31-30 cosa cambia?
Ciao.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Ma ai fini della 31-30 cosa cambia?
Mi aggrego anch'io alla richiesta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: squola

Ciao sono un ragazzo di 14 anni e faccio il primo ipsia a fermo e abbiamo
cominciato a fare elettrotecnica ma nn ci capisco niente :(((

 cominciato a fare elettrotecnica ma nn ci capisco niente :(((
ciao,
se hai dei dubbi prova a fare domande!!!
perň hai appena iniziato, č normale non capirci niente!
ciao
fabio


Speriamo vada meglio in ortografia......!
SQUOLA...........
@Alex.

 ha scritto nel messaggio
news:bm4bdf$i0a$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 cominciato a fare elettrotecnica ma nn ci capisco niente :(((
prova su
 it.hobby.elettronica

 cominciato a fare elettrotecnica ma nn ci capisco niente :(((
Tranquillo, se ha spiccate capacità commerciali e continuerai a non capirci
niente hai una carriera in discesa.


OLA....come mai...?
Ciao.
@Alex.