mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali medici

In un ambulatorio medico di gruppo 1, come deve essere segnalato il nodo
equipotenziale posto all'interno di scatola 503 incassata a parete??
L'elettricista vi ha applicato esternamente dei bollini di colore blu con
recante il simbolo di terra (di colore bianco), ma non credo proprio che sia
la simbologia esatta!!
C'è qualche riferimento normativo in merito?

equipotenziale posto all'interno di scatola 503 incassata a parete??
 
Non serve segnalarlo con alcun simbolo o bollino, basta sapere dove
e'. 
E' poi segnato sul progetto, mi auguro.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:MzRdb.136362$hE5.4...@news1.tin.it...

Non mi risulta sia contemplato in qualche norma, quello che e' sicuro e' che
un simbolo, anche se non perfettamente conforme, facilita il compito di chi
effettua le verifiche periodiche. Io farei i complimenti all'elettricista,
invece che contestarlo.
Rada

 ha scritto nel messaggio
news:bl90jr$9k21d$1...@ID-198759.news.uni-berlin.de...

anche io farei i complimenti all'elettricista...
KmaS

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme CEI

Ringrazio fin d'ora chiunque possa darmi delucidazioni per quanto riguarda
le possibilità di reperire alcune delle norme CEI, ed in particolare tutta
la famiglia delle 103 e 303 (impianti di trasmissione dati digitali)...
ovvero come fare a contattare la CEI.
Potete scrivermi sul NG oppure mailto:
nico...@tin.it
Grazie per le eventuali risposte.

 wrote in message
7isbmi$nvb$1...@nslave1.tin.it...


Grazie per le eventuali risposte.
http://www.unicei.it
Alessio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: materiali per impianto terra

in via semplicistica l'impianto di terra domestico è composto da una
puntazza inpiantata nel terreno, dalla quale parte un conduttore di
terra che si dirama fino alle varie utenze sparse in giro per
l'abitazione. Che io sappia la puntazza è di acciaio zincato, mentre
notoriamente tutti i collegamenti elettrici avvengono utilizzando fili
di rame. La vicinanza di questi due materiali (zinco e rame) potrebbe
dar luogo a pericolosi fenomeni di corrosione elettrolitica con il
rischio di compromettere la giunzione elettrica? Se sì, come
comportarsi per evitale tale rischio?

reidreid ha scritto:

Non saprei dirti se il contato rame-zincatura crea problemi, comunque 
solitamente non avviene, il collegamento del conduttore di terra alla 
puntazza è ralizzato con una vite in acciaio cadmiato.

 ha scritto nel messaggio
news:1135800578.8...@o13g2000cwo.googlegroups.com...

esistono si a puntazze in acciaio ramato
che in acciaio zincato
nel secondo caso
solitamente si usa collegare il cavo tramite apposito
capicorda (è in rame stagnato) e non si creano detti problemi
ciao paperino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: LOCALE CALDAIA <35 kw

Un abitazione privata è dotata di un locale denominato "locale 
caldaia" in cui andrà installata una caldaia con potenza inferiore ai 
35 KW. Secondo la V2 della Cei 31-35 non è necessario classificare 
questo locale contro il pericolo di esplosione. secondo voi in questo 
locale è possibile installare il quadro elettrico dell'abitazione come 
vorrebbe l'elettricista?


Il locale in questione NON è una centrale termica, infatti la
potenzialità termica è inferiore a 35 kW, pertanto è un ambiente
ordinario e di conseguenza si applicano le regole generali.

Ma se invece di una abitazione privata si fosse trattato di un ambiente 
di lavoro dipendente? Il datore di lavoro nell'effettuare l'analisi del 
rischio come dovrebe classificare l'ambiente?
Franco


 rischio come dovrebe classificare l'ambiente?
In analogia con gli ambienti civili, non cambia nulla.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Studio medico





Domanda: occorre sempre il progetto dell'impianto elettrico in 
uno studio dentistico? Qualunque sia la metratura, la potenza installata, 
ecc.?


-- 
Con i migliori 
saluti,         Giuseppe 
Russi.



 wrote in 
  message 
8b8pm2$i2m$1...@nslave1.tin.it
...


 wrote in 
  message 
8b8pm2$i2m$1...@nslave1.tin.it
...


Domanda: occorre sempre il progetto dell'impianto elettrico 
  in uno studio dentistico? Qualunque sia la metratura, la potenza installata, 
  ecc.?


-- 
Con i migliori 
  saluti,         Giuseppe 
  Russi.


Trattasi di ambiente soggetto a normativa specifica del CEI, quindi secondo 
la L. 46/90 e DPR 447/91 (vedi art. 4 comma c) è obbligatorio il progetto 
indipendentemente dalla superficie e potenza installata.


Cordiali saluti.


Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavo x fibra ottica

perchè un cavo contenente solo fibre ottiche con rivestimento interno
metallico (antiroditore) ed esternamente rivestito di gomma, viene messo a
terra in entrambe le estremità?

Premetto che lavoro in svizzera.
Risposta dalla mia esperienza basata sulle norme "DIT" (Direttive per
l'installazione di impianti di telecomunicazioni, norme svizzere basate su
quelle europee, siamo pur sempre extracomunitari...).
Il motivo é quello di ottenere una protezione contro le sovratensioni. Poni il
caso che la tua fibra ottica subisca un danno all'isolazione e che la parte
metallica venga in contatto con una fonte di tensione esterna. Questo potrebbe
rappresentare un pericolo, anche se remoto. Oppure nel caso di una fibra
ottica posata aerea o particolarmente esposta alle scariche atmosferiche.
Ciao
Fabrizio
enrico ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: g.e. e contatore fiscale

se uno ha un gruppo elettrogeno per alimentazioni di riserva, c'e' una
potenza oltre la quale si deve installare una contatore fiscale??

c'e' una potenza oltre la quale un g.e. usato per l'alimentazione di riserva
deve essere equipaggiato con contatore fiscale??
C'e' qualche riferimento in merito??
Saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro generale

Salve a tutti,
ecco il mio problema,
Si tratta di un locale di pubblico spettacolo con circa 150 posti, contatore
ENEL da 15 kW.
Nel locale cabina si trova il quadro generale, ovvero l'unico quadro a cui
fanno capo tutte le utenze, comprese quelle della cabina di proiezione.
Le precedenti discussioni con la CPV mi portano a spostare il quadro
generale all'esterno della cabina di proiezione, e realizzare un nuova
quadro di distribuzione dedicato alle utenze della cabina stessa
Bene, la domanda č:
visto lo spostamento del quadro generale, che č una bella spesa,
tutti i conduttori, ovviamente, diventano troppo corti per raggiungere il
nuovo quadro generale.
Vorrei evitare di sostituirli (alcuni sono lunghi anche 50 metri), ma
realizzare una cassetta di giunzione, piů o mno dove prima esisteva il
quadro generale, da qui ripartire e raggiungere le relative protezioni
elettriche.
Quale norma, decreto, legge o circolare me lo impedisce?
premetto che i conduttori esistenti sono con una sezione massima di 10 mmq.
E quasi tutti sono circuiti luce da 1,5 mmq o 2,5 mmq.
Sono del tipo FG7; N1VVK, N07VK oppure H07VK
Che le giunzioni verrebbero realizzate a regola d'arte, senza morsetti
volanti, ma con apposite morsettiere, numerate e identificabili.
All'interno di una cassetta chiusa a chiave, protetta dall'incendio e da
altre divolerie.
Che mi dite?
Saluti a tutti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

>Quale norma, decreto, legge o circolare me lo impedisce?
nessuna, che io sappia
ciao
sandro
PGP KeyId: 0xCCB14D59
PGP Fingerprint: F268 5701 C047 20D0 E5FB  2751 C652 243B CCB1 4D59
DH/DSS 2048/1024

 Quale norma, decreto, legge o circolare me lo impedisce?
Nessuna, come nessuna ti impediva di lasciare il quadro generale in cabina
;-).
Scherzi a parte, credo che all'interno del locale in questione il livello di
rischio tra una cassetta di giunzione ed un quadro generale sia il medesimo.
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it


nessuna...
buona visione

 rischio tra una cassetta di giunzione ed un quadro generale sia il
medesimo.
La cassetta deve essere realizzata in modo che sia protetta da un eventuale
incendio in cabina, in
modo che le manovre sul quadro generale (esterne alla cabina) siano
possibili.
Ovviamente mi domando che tipo di manovre uno vuole fare in caso di
incendio, se non sganciare tutto, ma questo avviene comunque, visto che
subito a valle del contatore esiste lo sganciatore generale comandato a
distanza.
Il tutto fuori dai locali.
grazie a tutti per le risposte e saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Obbligo di progetto

Buon giorno,
ho ricevuto l'incarico di sostituire ed aggiungere alcune lampade in
un atrio condominiale, la potenza fornita č di 25kW (ascensore) luce
scale 10 A. 
E' necessaria la variazione sul progetto? 
Altri due elettricisti, hai quali l'amm. a chiesto il preventivo, non
si sono posti il problema ed io non vorrei perdere il lavoro x eccesso
di zelo
grazie

 E' necessaria la variazione sul progetto?
Gli apparecchi di illuminazione sono esclusi dal campo di applicazione
della L. 46/90 per cui può installarli chiunque. I punti luce nuovi se
derivati dai punti luci esistenti o comunque dalla stessa dorsale non
implica intervento di ampliamento ma di manutenzione straordinaria per
cui non c'è obbligo di progetto. Viceversa se devi stendere una nuova
linea di alimentazione sconfini nell'ampliamento e quindi nell'obbligo
di progetto.


La situazione č questa: si passa da un c.v. a 4  faretti  a pavimento,
la dorsale di alimentazione  č la stessa,  viene semplicemente
spostata dalle pareti al pavimento 

 spostata dalle pareti al pavimento
Manutenzione straordinaria.

Manutenzione straordinaria.
GRAZIE
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione quadro secondario.

Buongiorno a tutti,
ecco il mio quesito:
sistema composto da due quadri elettrici, il primo dotato di protezione 
magnetotermica, fusibili (per inverter), filtri e grosso inverter da 
circa 90 kw; da codesto quadro dovrebbe partire una linea brevissima ( 
massimo due metri e probabilmente in cavo multipolare schermato) idonea 
ad alimentare il secondo quadro, equipaggiato con teleruttori e 
strumenti di misura.
Avendo esperienza praticamente nulla in materia di inverter in materia 
mi domandavo se sia idonea anche per il quadro a valle le protezione 
magnetotermica installata su quello a monte; ovviamente dimensionata per 
la relativa linea in partenza, fino al carico.
Grazie a tutti.
                     Stefano

strumenti di misura.
1)qs. secondo quadro ha la apertura con maniglia?
come lo apri??
2) come potenza e' in <serie> al primo?
cosa fai, con lo stesso inverter alimenti piu' motori diversi?
in parallelo?
in alternativa?
pit

 cosa fai, con lo stesso inverter alimenti piu' motori diversi?
esatto, il secondo quadro e' alimentato dal primo, e non vi e'
nient'altro, il carico dei due quadri e' un unico motore ma di
potenza variabile, nel senso che e' un sistema di collaudo per motori
di diversa taglia.
Alternative, per ora nessuna.
Grazie e buona domenica :) .
                               Stefano

o i fusibili
a mio avviso si.
quando tu hai un apparecchio o cmq un peZzo di filo il fusibile va
sempre messo a protezione.
inoltre capisco che nell'altro quadro il fusibile e' a monte
dell'inverter, quindi a maggior ragione va messo.
Invece la termica IMo dovrebbe nel tuo caso essere assicurata
dall'inverter, visto che il motore cambia, sul quale dovrai ogni volta
immettere i dati di targa del motore in prova. E di protezione termica
ne basta una sola.ciao
pietro

si, ma c'e' gia' una protezione magnetotermica, oltre ai fusibili,
pensandoci m'e' sovvenuto un ricordo.....non sara' che se il 
collegamento tra un quadro e l'altro e' in doppio isolamento
sono a posto?
Ciao e grazie.
                  Stefano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Buona Pasqua

Buona Pasqua a tutti!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cosa ne pensi??

 > >
--
http://adobbato.interfree.it/

Io ho gia aderito all'inziativa, spero che la cosa si diffonda a macchia
d'olio ed una volta tanto siamo noi a far girare le cose e non viceversa.

 wrote in message 8i3pg0$imp$1...@nslave2.tin.it...

Sono d'accordo e mi darò da fare
sg
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contattori e luci

Avendo 12 luci da 400 W del tipo a vapori di alogenuri da alimentare ho
pensato di utilizzare tre contattori e di dividere 4 luci per fase.
Guardando però un catalogo ho notato che i contattori consigliati dal
costruttore (ABB ESB40 - supporta 4 lampade a 230V) prevedono 4 contatti
N.A. Io pensavo di riuscire ad utlizzare per ogni fase un contattore con un
solo contatto NA per alimentare 4 luci (tipo relè passo-passo della luce
scale), ma a quanto pare ciò non è possibile.
Mettendo tre relè come uso i 12 contatti disponibili? Posso usare un solo
contatto per contattore ed alimentare le quattro lampade (utilizzando un
unico cavo di alimentazione per gruppo di lampade) o devo dividere
l'alimentazione su tutti e quatto i contatti di ogni contattore (portando
così alimentazioni separate, una per ogni lampada).
Ciao, Paolo.

 mi sembra un pò confuso ,
comunque tento di rispondere: se non hai esigenza di comandi separati penso
tu possa usare un solo contattore che divida sulle tre fasi il carico a
patto che il contatto abbia  una sufficente portata.
P.S. i contattori non hanno a che fare con i relè passo -passo . se hai
necessità di usare uno di questi puoi comandare il contattore di potenza con
il relè.
Ammesso che tu debba alimentare separatamente i gruppi di lampade collega
per ogni contattore le quattro lampade con a monte una sola fase
R          S             T
                                                     |            |
                                                   1234   5678  9101112
Ciao Lux

 ha scritto nel messaggio
news:aibdf0$sov$1...@newsreader.mailgate.org...

Forse anzi è sicuramente meglio che incarichi un esperto
Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Borchia ISDN

Mi dicono che avendo una linea ISDN,
e quindi facendosi installare una borchia
ISDN, č possibile ottenere piů di DUE linee
telefoniche in ingresso, addirittura dieci
Che ne dite?
Saluti
Giuliano Biella

Non illuderti. Le dieci linee sono invece solo due, però possono avere assegnati
fino at otto numeri, che i telefoni ISDN sanno riconoscere, così se vuoi, dai a
ciascun numero uno scopo diverso. Informati, ma le linee restano sempre solo
due.
Mauro Bottizzo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tubazioni

 vite da 4 mm ?
Mi pare di aver già risposto a questo post o è un dajavu.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 Mi pare di aver già risposto a questo post o è un dajavu.
Credo sia il solito server di Inwind...
Se fai caso, il post è datato 23 febbraio.
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver  -  ICQ 49579941
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
 (last update:20/1/01)
Visitate 
www.genialpoint.it
 : parteciperete al concorso!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Masse estranee piscina

Salve a tutti.
Una piccola piscina è inserita all'interno di un edificio. Il locale, viste 
le dimensioni minime risulta totalmente classificato come zona 1 e zona 2, 
quindi gli infissi metallici per l'accesso al locale risultano essere masse 
estranee poste all'interno di tali zone, è quindi previsto il collegamento 
equipotenziale supplementare.
Il cantiere è in fase di ultimazione e tali collegamenti non sono stati 
prediposti. Tale collegamento se non sbaglio può essere evitato se la 
resistenza degli infissi è superiore a 200 Ohm, giusto?
Per quanto riguarda scalette e ringhiere della piscina, in fase di 
realizzazione è stata posata una rete metallica, collegata con i ferri del 
c.a. e collegata in più punti al nodo collettore di terra del locale. Se non 
sbaglio posso evitare di fare i collegamenti equipotenziali supllementari 
per ringhiere e scale, visto che l'unico modo per introdurre un potenziale 
pericoloso è quello che durante l'installazione vadano in contatto con i 
ferri del c.a., ma visto che questi sono già collegati a terra, potrebbero 
solamente assumere il meesimo potenziale. Spero di essere stato abbastanza 
chiaro
Vorrei che qualcuno mi confermasse quanto detto oppure che mi segnalasse 
qualche errore/inesattezza.
Grazie a tutti
Massimo 

 ha scritto nel messaggio
news:473d7202$0$10625$4faf...@reader2.news.tin.it...

Il collegamento a terra deve essere certo, se sono masse estranee il
collegamento può essere anche annegato nel cemento ma deve garantire
continuità elettrica con tutta la struttura; se dalla misura della struttura
risulta che non sono masse estranee non serve il collegamento a terra.
Nessuno ti farà mai rompere il cemento per verificare visivamente il
collegamento, quindi se la struttura è allo stesso potenziale dell'impianto
di terra difficilmente avrai delle contestazioni, però normativamente serve
un contatto certo.
Se guardi sulla cei 64-8 trovi una nota al paragrafo 702.413.1.6 ma bisogna
valutare attentamente la situazione prima di applicarla.
Saluti
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: POS cantiere

un caro saluto a tutti,
ho una SNC con 2 soci e 2 operai elettricisti,secondo voi,per l'impianto 
elettrico di 4 villini,devo preparare sempre il POS e chi deve prepararlo?
posso farlo io che sono il preposto alla sicurezza oppure ogni volta devo 
ricorrere ad un professionista?
possibile che su ogni piccolo cantiere anche di 3 giorni devo preparare 
tutto ciň?
un grazie anticipato 

 
Direi che devi prepararlo, puoi farlo tu se hai le conoscenze sufficienti,
Ricordati che per preparare il POS devi prendere visione del piano di 
sicurezza del cantiere dei quattro villini, che "sicuramente" il 
coordinatore per la sicurezza avrà preparato.
Per far un POS accettabile, per lavori più o meno simili tipo i villini, 
puoi prepararlo a schede e poi di volta in volta inserire o modificare 
le parti che ti servono.
NON ovviamente fotocopiare sempre tutto!
In linea di massima, fatto il primo, per i successivi non ci dovresti 
mettere più di due - tre ore, che ovviamente sarebbe bello fossero 
remunerate ;-)
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Diventare Installatore.

Ciao a tutti. Sono nuovo del NG.
Vorrei sapere come poter diventare installatore di impianti elettrici,
essendo un perito elettrotecnico.
Devo necessariamente lavorare per tre anni presso una ditta, secondo la
legge 46/90, per essere abilitato :-).
Grazie.

legge 46/90, per essere abilitato :-).
mi pareva fossero 2 gli anni, e questo vale per essere appunto il
direttore tecnico della tua azienda.
'na seccatura, ma haimè il diploma di perito non fa ne un installatore
ne un progettista.
cmq fai bene a far l'installatore piuttosto che il prog... :)
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.

 Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
Spero di essere chiaro un saluto IC.

che regolano la professione di Per Ind ???
un perito o ingegnere iscritto all'albo puo' fare l'installatore e
fare il progettista ed essere titolare dell'impresa.
i casi che ti posso portare nella mia *limitatissima* esperienza
sono decine...
non ci sono contraposizioni, semmai sovrapposizioni possibili


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Distanze lampioni illuminazione pubblica

Salve a tutti, un privato cittadino ha denunciato l'amministrazione comunale 
perchè sostiene che quest'ultima ha installato un lampione (illuminazione 
pubblica) troppo in vicinanza ad una finestra e ad un balcone del suo 
appartamento.
Mi è stato chiesto se esistono distanze minime da rispettare in queste 
circostanze. A me non risulata nessun riferimento normativo che imponga una 
distanza minima dei lampioni esterni dagli infissi degli edifici. Mi sono 
perso qualcosa normativa?
Grazie mille, Massimo

 perso qualcosa normativa?
La norma tecnica non affronta questo problema, si occupa delle
distanze rispetto agli elettrodotti o altro e comunque riguarda la
sicurezza. Se quel lampione c'era già da tempo il cittadino se lo
tiene, se invece è stato installato recentemente avrebbero dovuto
chiedere prima il permesso mediando oppure procedere per esproprio, ma
questa è materia da codice civile.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sensori cancelli automatizzati

ciao a tutti
qualcuno mi sa dire che normative si devono seguire per questo tipo di 
installazioni? Ma secondo voi i sensori per la rivelazione del 
passaggio dei mezzi in un cancello motorizzato  sono seggetti a qlc 
prescrizione normativa particolare in fase di installazione (quote, 
modalita di installazione ecc ecc) aldila delle prescrizioni per la 
corretta messa in opera trascritte sul libretto di montaggio!?
saluti e grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

"andy" <44...@mynewsgate.ned.invalid> wrote in message
news:200403031...@mynewsgate.net

Vedi EN 12453 / EN 12445 ed En 12978 per i dispositivi di protezione di
sicurezza,
ed inoltre EN 12604 / EN 12605  per la valutazione strutturale meccanica
della chiusura da automatizzare.
Ciao.
Ivano
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Compartimentazione linee

come posso compartimentare una linea elettrica che risulta posata a vista
all'interno dei corselli dei box?
è adeguato utilizzare una tubazione metallica ?
grazie in anticipo
alan da milano

 ha scritto nel messaggio
news:cpf8c9$1ic$1...@lacerta.tiscalinet.it...


ringrazio per la risposta.
potrei avere dei riferimenti tipo siti web o ditte da contattare per capire
di cosa si tratta?
distinti saluti...
alan da milano

 ha scritto nel messaggio
news:cpjq4q$pd6$1...@lacerta.tiscalinet.it...


chiedo scusa per le risposte "telegrafiche" ma vado un pò di fretta...
Cordiali saluti
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lampade fluorescenti

Salve,
mi trovo a cospetto di uno strano fenomeno, che sinceramente non so come 
risolvere.
Il problema è questo: dopo aver fatto installare  una trentina di plafoniere 
con lampade fluorescenti 4x18 da incasso accade che dopo una ventina di 
giorni, a giro, i tubi si esauriscono. L'elettricista cambia il tubo e lo 
starter ma dopo venti giorni - 1 mese, si riesauriscono. L'elettricista ha 
provato a cambiare la linea credendo che il problema fosse imputabile ad una 
caduta di tensione eccessiva, ma niente, il fenomeno accase sempre.
Secondo voi a quale strano fenomeno si potrebbe attribuire tutto ciò.
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi sono veramente esasperato.
 

se è un reattore elettronico farei una prova a sostituirlo
magari ti sei imbattuto in una partita di lampade con reattori difettosi
ciao

 se č un reattore elettronico farei una prova a sostituirlo


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tempario bticino

Salve a tutti volevo chiedervi una cortesia nessuno ha il tempario della
bticino ?
Grazie

 Grazie
Ciao,
i tempari non li trovi più, ho chiesto ad un mio amico ex-ticino ma non
riesce a procurarli neanche lui.
Probabilmente lo sai già, ma sul sito gewiss trovi la guida prezzi
dell'impianto elettrico completo (civile e terziario) con i prezzi
rivalutati al 2004.
Saluti
Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: I quadri elettrici nella "relazione con tipologia dei materiali utilizzati"

Se un installatore ha un quadro elettrico commissionato da un quadrista
che ha rilasciato opportuna dichiarazione di conformità e relativa
marcatura CE , nella relazione con tipologia dei materiali utilizzati
che allegherà alla dichiarazione di conformità deve trattare il
quadro alla stessa stregua di un altro componente? Nella colonna "altra
documantazione" deve indicare la dichiarazione di conformità del
quadrista?
Grazie.

Il quadro elettrico è un componente come gli altri, è sufficiente la
marcatura CE.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ricercare guasto differenziale

in che modo conviene effettuare la ricerca di un guasto che fa scattare
il differenziale considerando che tale scatto non è sistematico, ma
succede di tanto in tanto (e dopo aver riarmato il cellulare tutto
ritorna ok). Occorre per forza utilizzare uno strumento di monitoraggio?

 ha scritto nel messaggio
news:1158091450....@d34g2000cwd.googlegroups.com...



Ridare le armi al personale di scorta?
Saluti
Tullio

Tullio ha scritto:

no, si tratta sicuramente di questo:
 
http://www.maxkava.com/2006/05/il-cellulare-pistola.html

 ha scritto nel messaggio
news:1158091450....@d34g2000cwd.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsante a tirante nel locale bagno

Un saluto a tutti.
Vorrei conferma che sia possibile installare un pulsante a tirante sopra la
vasca da bagno (ad altezza ovviamente superiore a 225 cm) che comanda il
classico campanello, con tensione del circuito pari a 230V invece che a 12 o
24V(ho un po' di problemi a piazzare il trasformatore da qualche parte...).
So di averlo letto da qualche parte (su Tuttonormel o Guida Blu) ma non 
trovo più
l'articolo...
Grazie

Griso <pi...@pluto.com.invalid> ha scritto:

Sì puoi installarlo e se puoi installane anche uno nelle vicinanze del 
vaso anche se non ci sono obblighi.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CABLAGGIO BORDO MACCHINA





Posso utilizzare nel cablaggio bordo macchina dei 
tubi in ferro per far transitare cavi di potenza e di segnale ?


 


grazie Simone



 ha scritto nel messaggio 
  
news:000a01c085e1$89836780$c250abd4@simgrigi
...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software CEI81-4





Ho predisposto un foglio di 
calcolo in Excel per il calcolo della probabilità di fulminazione secondo norme 
CEI81-1, CEI81-4.


Cerco colleghi disponibili a testare il 
programma. Chi fosse interessato mi può contattare.


ing.consolandi@inwind


Saluti


S.C.


 




Ti contatto qui.
Ben volentieri. Faccio anche delle prove su PALM (dove mi interessa di più) 
se non hai sviluppato macro o similia.
Togli una o per rispondere.
Grazie.
NiNo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica dell'impianto di messa a terra e manutenzione macchine

Ciao, Volevo sottoporvi un quesito che in questi giorni ci tormanta.
Per eseguire le verifiche di messa a terra e suo corretto funzionamento,
all'interno di una azienda metalmeccanica, con 10 dipendenti ecc.., chi
dovrebbe essere chiamato???
Basta un semplice elettricista installatore che esegue già queste
installazioni, e ne verifica il correto funzionamento rilasciandomi la
dichiarazione di conformità, oppure, ci vuole la verifica da parte di un
perito progettista elettrico???
Ogni quanti anni deve essere eseguita questa verifica periodica???
Può sempre un elettricista installatore, eseguire delle installazioni a
bordo macchina, di micro o fotocellule per mettere la macchina in sicurezza.
Seguendo il progetto di un ingegnere addetto alla sicurezza nelle aziende,
che ne realizza il libretto macchina???
Sempre il solito elettricista può eseguire lavori di manutenzione/preventiva
elettrica a bordo macchina, e che cosa mi rilascerà sempre la classica
dichiarazione di conformità usata dalla vecchia 49/90 e ora ripresa dalla
nuova legge 2008???
Può andar bene anche sugli impianti a bordo macchina?
Grazie e ciao a tutti.
Paolo
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 dovrebbe essere chiamato???
Dall'entrata in vigore del dpr 462/01 le verifiche periodiche 
dell'impianto di terra in aziende con dipendenti possono essere 
effettuate unicamente dall'ASL e da organismi di ispezione abilitati 
dal ministero dello sviluppo economico.
Qui trovi l'elenco degli organismi abilitati:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpRRwZ9v.pdf
Ciao
Fabio

 Può andar bene anche sugli impianti a bordo macchina?
Non poteva rilasciarla prima e nemmeno ora, non rientrando nel campo
di applicazione non ha alcun valore, a suo tempo ne avevo discusso con
un funzionario dei VVF probabilmente è anche un reato (falso
ideologico). E' sufficiente una dichiarazione alla regola dell'arte ai
sensi della L. 186/68.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SOS Norma 62

Aiuto! Sto cercando urgentemente le norme per le apparecchiature
elettromedicali o delle guide equivalenti che descrivano principi di
funzionamento e le relative normative.
Dove posso cercare?
Grazie



Sul sito del CEI 
www.ceiuni.it
 trovi tutte le norme.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Libri per esami perito telecomunicazioni

Salve, ad ottobre devo sostenere l'esame per l'iscrizione all'albo dei
periti industriali in telecomunicazioni, vorrei qualche consiglio su che
libri acquistare.
Grazie

: Salve, ad ottobre devo sostenere l'esame per l'iscrizione

:
news:free.it.discussioni.periti-industriali
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di terra condominiale: si può usare l'armatura dei pilastri?

Vi saluto tutti, sono nuovo del newsgroup.L'amministratore del mio
condominio sostiene che si puņ utilizzare l'armatura del pilastri per
collegare l'impianto di terra, invece dei pozzetti con le piastre. Qualcuno
sa dirmi se č vero, e sopratutto quali soono eventualmente i riferimenti di
legge.
Vi ringrazio anticipatamente.

 sa dirmi se è vero, e sopratutto quali soono eventualmente i riferimenti


Ti ringrazio, farò le verifiche suggerite e cercherò di procurarmi le
prescrizioni CEI 64-52
happydant

comunque dovete tirare fuori un collettore dall'armatura a cui agganciare
l'impianto di terra...... se non c'è un muratore dovrà lavorarci qualche
oretta......... e poi senz'altro i ferri sono male iterconnessi se non
l'avevano previsto a suo tempo..........

 wrote in message
yrP46.237245$hk4.11...@news.infostrada.it...

perfettamente daccordo con te dal punto di vista normativo e funzionale.
Piccolo problema: mi ricordo benissimo che un mio prof. di misure elettriche
diceva che le armatura dei pilastri se utilizzate come dispersori potevano
provocare distacco dei ferri d'armatura per correnti vaganti... forse è una
cavolata ma non riesco a trovare dei riferimenti precisi.
per il resto hai ragione... ma i ferri basta che siano legati? o devono
essere saldati?
bye
valter
-------------------------------------------------
               ///
              / ^ \
             ( o-o )
---------oOOO--(_)--OOOo----------------------------------
E-mail:  valter.marcone@tin.*nospam*.it
     .oooO
     (   )   Oooo.
------\ (----(   )---------------------------------
       \_)    ) /
             (_/

 wrote in message
krl56.247935$hk4.12...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: TARIFFARI

quando si parla di quattrini l'interesse aumenta, e come!
per giuliano; sto ricercando l'originale della CNA che avevo oltretutto
fotocopiato e plastificato
per darlo ai tecnici se qualcuno glielo avesse chiesto.
il trasloco della ditta in una nuova sede qui in firenze , credo sia stato
fatale per tutta
una serie di documenti vecchiotti.
comunque per esempio , i tecnici radioriparatori, antennisti, di sistemi di
sicurezza,
usavano eccome quelle tariffe( 45'000 lire orarie).
oggi avresti qualche problema ad applicare questa tariffa?
dimmelo
sandroacciai

 oggi avresti qualche problema ad applicare questa tariffa?
Siamo ancora lontani da queste tariffe. :-(
inoltre regaliamo anche le dichiarazioni di conformità ;-) (è una battuta)
Ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autorimesse > 9 veicoli

ho chiesto al CEI informazioni su normative per ambienti a rischio in
sostituzione dell'abrogata cei 64-2/A.
La risposta è stata "Vi anticipiamo che sta per uscire un Progetto di Norma
in inchiesta pubblica
sull'argomento."
Ma in questo periodo?!?
Qualcuno sa darmi per favore qualche indicazione.
Grazie ng!
stefano

 Ma in questo periodo?!?
In questo "vuoto" normativo dovresti classificare il luogo secondo la CEI
31-30 considerando come sorgenti di emissione i serbatoi delle autovetture.
In ogni caso, nessuno ti vieta di usare l'appendice della CEI 64-2 (abrogata
da settembre) come guida per la classificazione, in quanto a favore della
sicurezza. Da quanto sono a conoscenza la tendenza è quella di non
considerarlo più come luogo con pericolo di esplosione ma solo come ambiente
a maggior rischio in caso d'incendio (e non poteva essere altrimenti).
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta


Va bene l'appendice abrogata 64-2/A
Quello che uscirà prossimamente sarà autorimesse = luogo ordinario
C'e una fila di "se", ma sono in pratica le indicazioni contenute in
apertura dell'appendice abrogata.
Ovviamente si dovranno rispettare le indicazioni dei VVF.
Scusa, ma ora ho poco tempo proverò a rispondere meglio giovedì.
Saluti
per. ind. Ezio Compagnoni

se non vi dispiace potete dare un'occhiata a questo:
http://www.elektro.it/marci/marci_01.html
al paragrafo 3 identificazione luoghi marci, idndividua delle nuovi classi
(A,B,C), con delle corrispondenze con la 64-2 e con le diverse prescrizioni.
Può essere utile...?
Grazie comunque per le risposte...
ciao
stefano

 Può essere utile...?
Il link si riferisce agli "ambienti a maggior rischio in caso d'incendio" e
la relativa norma applicabile (tra l'altro il riferimento è datato). Nulla a
che vedere con i "luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di
vapori e gas infiammabile" e la relativa norma di riferimento per la
classificazione CEI 31-30.


 ha scritto nel messaggio
news:ckew7.8$ji....@nreader3.kpnqwest.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cancello Elettrico

Mi hanno montato la motorizzazione di marca NICE (mai sentita) su un
cancello scorrevole (lunghezza circa 3m)
E' una buona marca ?
Dove posso trovare una normativa per l'installazione in sicurezza dei
cancelli elettrici?
GRazie.

 E' una buona marca ?
Nella media....di certo rispondente a criteri di qualità accettabile,
poi sai ognuno ha le sue....
-- 
Caccia Carlo - webmaster of 
www.x-planet.org
 
PGP FP :  8363 0f97 ED73 F418 3859 94B9 94A6 FA47 899E 8D5D 
PGP Key:  
http://www.x-planet.org/pgpkey/WebMaster.asc

 Le istruzioni per il montaggio dovrebbero essere sufficienti, comunque se
cerchi delle normative, chedi al NG it.industria elettrotecnica che parla di
normative sugli impianti

 ha scritto nel messaggio
news:P0Jd8.10135$fa5.3...@twister2.libero.it...

Per la marca vai tranquillo;
io installo solo Nice. La motorizzazione č uguale alle altre, l'elettronica
a mio avviso č una delle migliori, l'estetica č eccezionale!

 ha scritto nel messaggio
news:P0Jd8.10135$fa5.3...@twister2.libero.it...

uni 9812
al

 ha scritto nel messaggio
news:3c7c0...@news.dada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:CDPd8.12306$v7.4...@twister1.libero.it...


Per. Ind. Leonardo Tajariol..............................
........sei forse di Pordenone?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Direttive/norme Ambiente Ospedaliero

Ho un quesito particolare in un campo che non conosco (Ospedaliero).
Siamo in fase di realizzazione di un prodotto che serve a monitorare la
temperatura presente in un frigorifero, se non un frigorifero potrebbe
essere un piccola cella, il prodotto rileva solo la temperatura , ha
un'alimentazione autonoma, è racchiuso in un contenitore plastico, ed è
collocato a temperatura ambiente.
La sua funzione è quella di segnalare visivamente, la temperatura, indicare
con la scritta allarme se esce dai range impostati e pilotare in esterno,
tramite due relay dei lampeggianti o dei ronzatori.
Oltre ai riferimenti alle direttive 89/336 (93/68)Compatibilità 73/23
(93/68) Bassa Tensione, vi sono altre direttive da tenere in considerazione
o normative ?
Grazie a tutti
Maurizio

 wrote in message 9qh7mm$85v$1...@fe2.cs.interbusiness.it...


 - Alberto STEFANI -
o la CE 93/42 (dispositivi medici) entrambe già recepite...
Ciao
Paolo

 Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:_Zhz7.37609$1H1.4...@news.infostrada.it...


oppure in piccoli ambienti dove non so esattamente cosa inseriscono.
Stefano C.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info tensione di sicurezza

Ciao ragazzi questa e solo una mia curiosita personale, magari vi è 
capitato gia di cercare qlc su questo argomento,ci sono casi in cui la 
tensione di 25V o 50V e cmq pericolosa, magari che so perche la 
corrente in gioco e cmq alta. Ne sapete qlc?!
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 corrente in gioco e cmq alta. Ne sapete qlc?!
Pericolosa in che senso? Contatti diretti ed indiretti?
In questo caso mi vengono in mente le zone 0 ed 1 delle piscine dove la 
tensione SELV deve essere pari a 12 V in c.a e 30 V in c.c.
Tieni comunque presente che, in qualsiasi caso, il rischio residuo non 
può mai essere nullo.
Per quanto riguarda altri tipi di danni, per esempio, incendio o 
esplosione, il pericolo non dipende dalla tensione
Ambro

corrente in gioco e cmq alta. Ne sapete qlc?!
Dovresti cercare qualche studio sugli effetti fisiologici della
corrente, tra l'altro cambia se CC o CA e per i tempi di esposizione.
Oppure puntare sugli studi sugli apparecchi elettromedicali come gli
stimolatori muscolari.
Se invece vuoi fare il torturatore con le batterie della macchina come
nei film... sei OT.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 può mai essere nullo.
Si scusami parlavo di pericolosita di contatto .. in un circuito BTS non 
puo transitare una corrente particolarmente elevata in condizioni di 
contatto indiretto?!...penso sia (se c'e' possibilita) dovuto 
esclusivamente ad una particolare bassa resistenza del corpo della 
persona che tocca ..o possono verificarsi altre condizioni!?


 persona che tocca.
ed anche dalle condizioni ambientali, e fisiche della persona.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di rivelazione incendio ad aspirazione

all'interno di una azienda he si occupa di packaging con carico di 
incendio pari a 45, dovendo ottimizzare i costi e la facilità di 
instalazzione, ho previsto un sistema di analisi e campionamento dei 
fumi tramite un tubo microforato lungo  1000 m su 10 rami e 10 centrali 
indirizzabili su bus, il sistema è di una nota marca svizzera, ma le 
norme di prodotto EN 54- mi pare non siano ancora disponibili, avete 
avuto esperienze simili ?

il Sun, 09 Sep 2007 16:27:46 GMT, La zia di Luxuria
<""kepleroeragay\"@
y...@atm.com
"> scrisse:

no, ma se non è contemplato dall UNI 9795 (numero giusto?)
e non è un prodotto conforme alle EN-45***, puoi ricorrere
ad altre norme internazionali di "peso" (NFPA, UL...)
Diversamente, ti accolli il rischio di tutto.
Punterei comunque a un prodotto con qualche certificazione (che so'
UL??!)
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fondi per la costituzione di una società

Cari colleghi del settore sono un giovane perito industriale di roma, che
sin da quando si è appana diplomato ha lavorato presso aziende private di
progettazione ed installazione di impianti elettrici.
Attualmente ho deciso di fare il grande salto verso la libera
professione........
Il mio sogno è quello di creare una società di impianti elettrici (o meglio
di ampliare la ditta artigiana di mio padre) proprio come quelle dove ho
lavorato fin ora: che si coccupi, quindi di progettazione, installazione di
impianti, ma anche di produzione di quadri elettrici.
Serve però, come ben sapete, un capitale iniziale.
La mia domanda è dove posso andare a "chiedere" o quale legge o fondo posso
sfruttare per fare tutto ciò?
Vi ringrazio anticipatamente ed auguri a tutti per il vostro lavoro.
pr....@tin.it
ele.pa...@libero.it


Non hai un consulente del lavoro per l'azienda del babbo? (se no cercane
uno, dovrebbe sapere un po' tutto)
Online puoi provare su 
www.minlavoro.it
, o su altri siti che si occupano di
lavoro, molti riportano anche informazioni circa l'imprenditoria giovanile.
Dovresti  inoltre vedere sul sito di articolo1 (rai, non ricordo
l'indirizzo, è anche su televideo). Lì ci sono dritte e links utili.
Però forse è meglio che lasci perdere l'azienda di tuo padre, credo sia
meglio cominciare con una nuova ragione sociale, anche se magari inglobi
tutta la ditta esistente (assumendo il personale e comprando le
attrezzature).
E ricordati, prima di iniziare, di preoccuparti della sicurezza!!!
Ciao e auguri
--
PI Biagio Marino
Palermo
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa

 Perņ forse č meglio che lasci perdere l'azienda di tuo padre, credo sia

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: blindosbarra





spett. 
it.industria.elett...@mailgate.org


sono un installatore che ha spesso 
motivo di installare 


utenze indusriali derivandole con 
apposita "presa" dalle blindosbarra in tensione.


La domanda che mi pongo é: inrodurre 
o smontare le prese per le derivazioni dai blindosbarra (zucchini, 
pogliano,telemecanique) quando questi sono in tensione è


legale? 


Secondo dubbio: i costruttori, 
garantiscono la sicurezza all'installatore durante tali procedure?


grato per l'attenzione 


Pezzotta Giuseppe  
(installatore)






 

pezzotta ha scritto:



spett.

it.industria.elett...@mailgate.org
sono
un installatore che ha spesso motivo di installareutenze indusriali derivandole
con apposita "presa" dalle blindosbarra in tensione.La domanda che mi pongo
é: inrodurre o smontare le prese per le derivazioni dai blindosbarra
(zucchini, pogliano,telemecanique) quando questi sono in tensione èlegale?Secondo
dubbio: i costruttori, garantiscono la sicurezza all'installatore durante
tali procedure?grato per l'attenzionePezzotta Giuseppe  (installatore)


Dal catalogo Telemecanique, fra le caratteristiche generali per
le spine di derivazione 'serie luce' dice : "manovrabili sotto tensione
e sotto carico", per le spine di derivazione 'forza motrice': "manovrabili
sotto tensione".

---

Ambro




La possibilità o meno di aprire un circuito sottocarico la fornisce il
costruttore in funzione dei dispositivi impiegati quindi è necessario
guardare le caratteristiche tecniche.
Aggiungerei solamente che nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza
di polveri (per es. falegnamerie, mobilifici, ecc.) dove è richiesto
l'interblocco delle prese a spina, la blindosbarra non dovrebbe essere a
portata di mano (h > di 2,5 m ) e su ogni coperchio riportare la dicitura
"Non manovrare in tensione".
Saluti. Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Giuzione corrugato

Buongiorno,
non sono nč un tecnico nč un esperto percui mi scuso anticipatamente nel caso in cui la mia domanda dovesse risultare per qualunque ragione stupida.
Per particolari esigenze che non starņ qui a spiegare, mi trovo costretto a spostare una parete nel mio appartamente (devo abbattere la preesistente e costruirne una nuova). Il problema č che attualmente, all'interno della parete, č posato un corrugato che porta il montante dell'antenna da cui tutti gli appartamenti sopra e sotto il mio effettuano le derivazioni per prelevare il segnale.
Spostando la parete il corrugato attualmente posato diventerebbe troppo corto percui dovrei (correggetemi se sbaglio) interrompere la conduttura esistente ed istallarne una nuova. Il problema č, come collego la nuova conduttura con la vecchia che arriva dal piano di sopra e che finisce al piano di sotto? Esiste un modo per raccordare due corrugati?
Spero di essermi spiegato a sufficienza! Grazie in anticiopo per l'aiuto,
Nicola.
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 Spero di essermi spiegato a sufficienza! Grazie in anticiopo per l'aiuto,
prego.
Lo 

sostituito.
La sostituzione del cavo l'avevo già messa in conto, per quella dovrò necessariamente disturbare gli altri inqulini, ma la cosa non mi spaventa. Per la giunzione invece, come posso realizzarla? Posso usare i giunti che vengono usati per il raccordo delle guaine flessibili? (quelle usate per le condutture a vista, per intenderci). Quello che vorrei è evitare e che in futuro possa essere inpedita la sostituzione del cavo d'antenna a causa di "scalini" ed inregolarità che si possono creare in corrispondenza del raccordo e che quindi potrebbero ipedire il passaggio del cavo.
Grazie ancora per l'aiuto,


 
Ci sono i giunti appositi tipo questi MFL:
http://www.inset.it/elec/italiano/pag3.htm
Mandi
                        Lucio

 Per la giunzione invece, come posso realizzarla?
http://www.inset.it/elec/italiano/pag3.htm
-- 
Giorgio

Perfetto!
Grazie mille per l'aiuto.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatore di sottrazione

in una sala pompe ,ove č presente un quadro elettrico munito di interuttore
magneto termico differenziale, vorrei inserire un piccolo contatore di
potenza, per misurare il consumo delle sole pompe, in quanto il contatore
dell'enel, gestisce anche altre utenze(ascensore). mi serve ciň per
ripartire le spese condominiali. grazie


ok.... e allora?
Lo 


Si.. in effetti anche io non ho risposto prima al messaggio perchè non ho 
capito qual'è la domanda... o meglio, c'è la domanda ma "compresa" c'è anche 
la risposta.
FoX 

FoX wrote:

Forse vuole marca e modello
http://www.abb.it
quanti ne vuoi
Mandi
                Lucio

 ha scritto nel messaggio
news:r_V_j.47$LI2...@nntpserver.swip.net...


 conosco.
Ok.
Non mi sembra, così a memoria e sulla base delle sole informazioni che hai 
dato non vedo particolari difficoltà.
Ovviamente deve essere un lavoro eseguito a regola d'arte da personale 
qualififcato e deve essere rilasciata la DDC.
ciao.
Lo