Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali di pubblico spettacolo interno ad altro edificio

salve a tutti,
ho progettato l'impianto elettrico di un edificio adibito ad hotel 
ristorante con cucina, camere d'albergo, ecc. ecc.
L'edificio è soggetto a CPI e qui nessun problema.
Durante l'esecuzione delle opere è stata fatta una trasformazione, ed 
una parte dei locali al piano terreno sono stati adibiti a sala 
conferenze con capacità superiore a 100 posti.
Quindi la sala conferenze è diventata "locale di pubblico spettacolo"
Ovviamente l'impianto è stato realizzato seguendo le relative Norme, 
illuminazione su due circuiti,adeguata illuminazione di emergenza, prese 
a spina singolarmente protette, ecc, ecc,.
Purtroppo, essendo in corso d'opera, i circuiti luce, FM, servizi ecc. 
della sala conferenze, sono rimasti alimentati dal sotto quadro di zona 
dell'Hotel (quadro piano terreno). dove trovano anche posto le linee e 
protezioni per altri locali, e servizi.
Mi viene contestato, dal tecnico della Commissione Comunale, di non aver 
predisposto un quadro dedicato alla sala conferenze con relativo sgancio 
di emergenza a monte.
Non mi pare via sia l'obbligo di avere un quadro dedicato per un locale 
di pubblico spettacolo, per lo meno non in questa situazione,
Inoltre avrei difficoltà a separare tutti i circuiti relativi alla sala 
conferenze, in quanto alcuni locali (bagni, ingresso, guardaroba) sono 
in comune con l'albergo, anche se compartimentati.
Grazie di eventuali consigli
Giuliano

Consiglierei al tecnico comunale di farsi i .... propri....
Scherzi a parte.... E' molto facile criticare il lavoro svolto da
altri, soprattutto quando si devono fare delle scelte. Un progettista
di scelte ne fà molte assumendosene le relative responsabilità, che
tra l'altro non gli sono MAI riconosciute, nella parcella, ma solo
quando ci sono eventuali contestazioni...
Da componente di commissione di pubblico spettacolo, ti dico che  NON
entro mai nel merito delle scelte progettuali e così dovrebbe essere
per tutti. Fatto salvo che non ci siano evidenti carenze e relativi
rischi. Mi limito ad acquisire la documentazione, verificarne la
corrispondenza con l'esistente e gli aspetti formali, poi butto
l'occhio per valutare se è sfuggito qualcosa...
E' chiaro che se lo sapevi prima probabilmente avresti già di tuo
predisposto un quadro dedicato. Ma se in corso d'opera le cose
cambiano, hai scelto la strada che ti sembrava più corretta in termini
di costi/benefici.
Al tecnico rispondi pure che non c'è alcun obbligo di avere un quadro
dedicato e relativo circuito di sgancio. Inoltre il circuito di sgancio
è richiesto dal comando dei VV.F. per cui saranno loro eventualmente a
"protestare". Non lo faranno perché sarà sufficiente utilizzare il
pulsante di sgancio generale di tutta l'attività, luogo di pubblico
spettacolo compreso.

 dedicato e relativo circuito di sgancio.
in effetti non trovo riferimenti normativi che mi obblighino ad avere un 
quadro dedicato.
Lascerò la scelta al Committente!
Per lo sgancio, il Tecnico, mi consigliava di realizzarne uno dedicato 
alla sala conferenze per non avere un disservizio all'hotel in caso di 
sgancio di emergenza della sala conferenze.
Parlerò con il Committente, ma penso che non gli interessi il disservizio!
Grazie, saluti
Giuliano


Parlerò con il Committente, ma penso che non gli interessi il disservizio!
Anche perché lo sgancio andrebbe azionato solo in caso di incendio, da
parte dei Vigili del fuoco, per entrare con gli idranti ... a quel
punto sai quanto gli importa il disservizio.
Se installa due sganci poi raddoppia la possibilità di aperture per
errore.
Ciao, Goofy

Goofy wrote:

Condivido. Mi sembra proprio inutile uno sgancio dedicato alla sala.
ambro