Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norma industriale o norma civile

Salve a tutti.
Mi aiutate a definire quando va usata, nella scelta degli interruttori, la 
norma civile CEI 23-3 e quando la CEI EN 60947-2??
Esempio:
Sto definendo gli interruttori per un quadro in uno stabile che sarà adibito 
a uffici/magazzino/mostra...
Posso scegliere gli interruttori prendendo in riferimento il potere di 
interruzione secondo la norma industriale?
Grazie a tutti. 


La CEI 23-3 si applica negli impianti ad uso domestico o similare dove
per similare si intendono impianti ordinari del terziario. Però ci
sono casi in cui il terziario non è più assimilabile al domestico, per
esempio grossi centri direzionali o ospedali.
Per cui molto molto sinteticamente le discrimanti di scelta sono:
- impianto alimentato da propria cabina di trasformazione
- frequenza di manutenzione
Se soddisfi entrambi i requisiti consideri la CEI EN 60947-2,
altrimenti utilizzi la CEI 23-3.

 ha scritto nel messaggio 
news:1186568734.6...@w3g2000hsg.googlegroups.com...



Grazie.
Nel mio caso la fornitura è in BT, quindi sarebbe opportuno utilizzare la 
23-3, però al tempo stesso ho necessità di installare almeno 2 interruttori 
scatolati, che perlomeno Schneider Electric non certifica per la 23-3...
L'ulteriore dubbio mi nasce perchè la serie di interruttori che vorrei usare 
è data max per 10 kA secondo 60947-2 e 6 kA secondo 23-3... Non conoscendo 
la caratteristica della fornitura Enel, se considero 10 sto sicuramente 
tranquillo, ma 6 kA non mi fa stare proprio tranquillo... Suggerimenti?

 tranquillo, ma 6 kA non mi fa stare proprio tranquillo... Suggerimenti?
Allora, considerare 10 kA così tanto per fare è un approccio
sbagliato. O conosci il valore della corrente di cortocircuito o la
devi supporre però basandoti su criteri concreti e documentabili nel
caso qualcuno un domani te ne può rendere conto.
L'unico modo per avere la certezza del valore di Icc è di chiederlo
all'Enel ma non ti risponderà mai. Un suggerimento, derivante
dall'esperienza e da ENEL le rare volte che ha comunicato
ufficiosamente questi dati sono:
- contatore monofase fino a 4,5 kW -> 4,5 kA
- contatore trifase da 6 a 15 kW -> 6 kA
- contatore trifase da 15 a 35 kW -> 10 kA
- contatore trifase oltre i 35 kW -> 16 kA
Nel caso di contatore superiore a 35 kW lavora di affiliazione o di
back-up non ha alcun senso usare interruttori con Icc nominale pari o
superiore alla Icc presunta. Esempio pratico: installa a valle del
contatore o come generale sul quadro un int. MT 4x125 tipo NG125 della
Schneider che tra l'altro è modulare (ma ne puoi trovare altri della
ABB o della Siemens o della Bticino, guarda le loro tabelle di
affiliazione) che ha un p.d.i di 16 kA che aumenta il p.d.i. dei C60 o
C40 a valle.

 ha scritto nel messaggio 
news:1186593582.6...@g4g2000hsf.googlegroups.com...


Grazie dell'esauriente risposta.
Alla fine ho risolto, tenendo conto dei tuoi consigli, installando vari 
subgenerali (che inizialmente volevo mettere differenziali puri) di quadro 
tipo C60H (4P) e a valle C40N (1P+N). Tutti gli altri interruttori sono o 
NS160E (1) o NG125N (2) o C60H.
Il dubbio che mi è rimasto è: La Schneider electric permette la filiazione 
tra interruttori, ma IMHO si riferisce sempre ad applicazioni dove il 
riferimento è la norma industriale; Questo si intuisce dalle tabelle e dal 
loro software I-project, secondo il quale, se imposto norma "Civile" non 
posso determinare il pdi con la filiazione.
Infatti mi farebbe installare, anche a valle di C60H, altri C60H, invece dei 
C40N che ho messo io!!
Che ne pensi?
Grazie mille, ogni altro consiglio, critica o parere sulla questione è 
gradito, è una spinosa questione che ogni tanto mi tormenta!!
Ciao e grazie, Marco.

 Che ne pensi?
Il concetto della affiliazione come della selettività è molto relativo
negli impianti civili per questo il riferimento è la norma
industriale. Ai fini pratici l'applicazione di una norma rispetto
all'altra non cambia, sempre di corrente di cortocircuito da
interrompere si tratta, in un caso (CEI 23-3) l'interruttore dopo il
corto si butta, nell'altro (CEI EN 60947-2) in base all'Ics che
dichiara il costruttore si può riutilizzare.
Dalla tabella Schneider mi risulta che con un NG125a il p.d.i. del
C40N è elevato a 15kA, mentre il C60a e C60N a 16kA questo a 400V,
mentre per il monofase a 230V arrivi a 20 e 30 kA.

 Che ne pensi?
Il concetto della affiliazione come della selettivitŕ č molto relativo
negli impianti civili per questo il riferimento č la norma
industriale. Ai fini pratici l'applicazione di una norma rispetto
all'altra non cambia, sempre di corrente di cortocircuito da
interrompere si tratta, in un caso (CEI 23-3) l'interruttore dopo il
corto si butta, nell'altro (CEI EN 60947-2) in base all'Ics che
dichiara il costruttore si puň riutilizzare.
Dalla tabella Schneider mi risulta che con un NG125a il p.d.i. del
C40N č elevato a 15kA, mentre il C60a e C60N a 16kA questo a 400V,
mentre per il monofase a 230V arrivi a 20 e 30 kA.
Ok, chiaro.
Sul p.d.i. degli interruttori sono sempre un po' dubbioso ;-) anche perchč, 
qualche tempo fa, un ingegnere ci ha fatto sostituire (in un edificio 
industriale e a lavoro giŕ terminato) i C60N con i C60H (lui da progetto 
chiedeva 10 kA).
Alle obiezioni rispose che "sopra ci sta scritto 6000" e a niente č valso 
fargli vedere che sono dati per 10 kA secondo la 60947-2. Tra l'altro, ho 
sentito dire che, per alcuni costruttori, tra una serie e l'altra cambia 
solo la stampa sul fronte e il costo... mentre l'interruttore č tale e 
quale.Forse dovevo usare un pennarellino e cambiare la N con l'H e il 6000 
con 10000... ;-)
Ciao e grazie.

 fargli vedere che sono dati per 10 kA secondo la 60947-2.
Dovevi insistere di più ;-).