Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scaricatore

Ho installato uno scaricatore monofase ABB ... ma non ho molta dimestichezza
con questi apparecchi ...
Mi é sembrato di capire che questi apparecchi intervengono una sola volta
contro le scariche elettrostatiche, dopodiché vanno cambiati...é così ??
e quanto wattaggio posso proteggere con questo apparecchio ??
e poi, se avete informazioni e consigli, sarò "eternamente" ;o)
...riconoscente ...
Grazie a tutti ...

...riconoscente ...
Ti consiglio di procurarti la guida all'installazione della Magrini.
ciao
Lorenzo Lari

 e quanto wattaggio posso proteggere con questo apparecchio ??
A seconda degli apparecchi si proteggono utenze diverse.
Bada che (tranne i modelli passanti come quelli della SAIET) in genere
sono elementi "terminali" e quindi non subiscono il passaggio della
corrente degli utilizzatori della linea, se e' questo che intendi con
wattaggio.
E' invece importante rilevare la tensione di intervento, ovvero la
tensione OLTRE la quale gli scaricatori (tipicamente a gas) lasciano
transitare la corrente verso terra.
Piu' sensibili sono le apparecchiature e minore deve essere questo
valore.
L' altro valore e' la corrente di scarica "sopportata" dall'
apparecchio, ma faccio fatica a immaginarmi come si possa scegliere l'
apparecchio sulla base di questo parametro.
Ciao
Riccardo

Grazie a tutti ...


Gli scaricatori  ( limitatori di tensione SPD- Surge Protective Device
- secondo la nuova terminologia CEI )  sono dispositivi statici che
hanno lo scopo di evitare il danneggiamento di circuiti e
apparecchiature dalle sovratensioni di origine esterna provenienti
dalla rete e di origine interna a causa di manovre o di interventi di
dispositivi di protezione. 
Attualmente la Norma CEI 64-8/5 non fornisce indicazioni in merito,
in quanto la materia è oggetto di studio.
Funziomento :
1)   Regime ordinario - prima della sovratensione
Il circuito in cui è inserito l'SPD (prevalentemente costituito da un
varistore) è in condizioni di funzionamento ordinario. La tensione di
rete fluttua in un campo compreso tra il -10% e il + 6 %  della
tensione nominale.
2)   Regime dinamico - durante la sovratensione
L'SPD reagisce alla sovratensione applicata ai sui capi riducendo la
propria impedenza lasciando transitare la corrente associata alla
sovratensione.
3)  Regime ordinario -  successivo alla sovratensione
L'SPD ripristina la proria impedenza iniziale riportando il
circuitonelle condizioni di funzionamento iniziale.
Scelta degli SPD.
1) Quando l'SPD puo' essere interessato alla corrente di fulmine o ad
una parte di essa si deve prevedere un SPD di classe I
2) Per la protezione dei circuiti interni di un edificio si impiegano
SPD di classe II
3) Gli SPD di classe III sono impiegati per la protezione di
apparecchiature collegate a circuiti elettrici protetti a monte con
SPD di classe I o II.
Gli SPD della ABB devono essere così installati :
OVR 100 - Trifase  e  OVR 200 - Monofase ,  devono esser installati
all'origine dell'impianto elettrico,  in quanto il costruttore
dichiara :
Corrente massima ammissibile (4/10)              =  100 kA
Corrente massima ammissibile Imax (8/20)     =     65 kA		
Corrente nominale In  (8/20)                          =     20 kA
Numero minimo di scariche  a  In  20 kA        =     20
OVR 1 - Trifase  e  OVR 2 - Monofase  sono specifici per le linee
derivate a valle degli SPD  OVR 100 e OVR 200.
Corrente transitoria di scarica (onda di tensione 8/20) 
=  Fase/neutro 5 kA (5 volte) - 10 kA (1 volta)
=  Fase/terra    5 kA (3 volte) - 10 kA (1 volta)

...Grazie a tutti :o)
lo scaricatore in questione è siglato OVR  (ABB) Monofase, due moduli DIN, è
installato in una abitazione civile con contratto ENEL da tre KW e
"dovrebbe" proteggere le apparecchiature elettroniche da (così mi avevano
detto..) scariche elettrostatiche, visto comunque che in questa abitazione,
hanno caldaia elettronica (la scheda è saltata due volte...a quanto mi hanno
detto), ho installato una PBX28 (centralina telefonica anch'essa protetta da
scaricatore riarmabile per linea telefonica), ed altre apparecchiature
elettroniche per uso domestico. E soprattutto perché abitano in campagna e
con linee che lasciano un "pochino" a desiderare.
Il collegamento é in parallelo a valle del differenziale (nello schema di
collegamento, c'è la possibilità di collegarlo a monte del Differenziale) e
collegamento della terra con sez. 6mmq .
Ancora grazie a tutti :o)
PS..Esistono documentazione tecniche in merito OnLine ??