Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatori e rispettive linee

Buongiorno a tutti
ho un problema
un mesetto fa hanno preso fuoco una decina di contatori dell'enel sotto al
mio palazzo
gli hanno sostituiti con quelli elettronici, Potenza installata 3KW
a fianco dei contatori sono installati i  rispettivi nuovi ( per che ormai
vecchi ) interruttori magnetotermici differenziali da 25A idn=30mA e Icc=6KA
poiche la cabina e la vicino
poi da sotto agli interruttori vanno alle abitazioni dove dentro vi sono dei
differenziali da 30 mA e magnetotermici.( gli interruttori all'interno delle
abitazioni hanno un po di anni 14 per l'esattezza)
1a ipotesi
ora facciamo per ipotesi che
da 2 contatori partano i 4 cavi e vadano ai 2 differenziali+mt  vicino al
contatore pero con i cavi invertiti cioe
al primo differenziale+mt arriva la fase del primo contatore e il neutro del
secondo contatore
al secondo differenziale+mt arriva la fase del secondo contatore e il neutro
del primo contatore
ora secondo voi che puo succedere????
2a ipotesi
ora facciamo per ipotesi che
da 2 contatori partano i  4 cavi e vadano ai 2 rispettivi differenziali
collegati correttamente
uscendo dai differenziali+mt vanno ai differenziali degli appartamenti pero
invertiti
cioe ad un appartamento arriva una fase di un contatore e il neutro
dell'altro contatore
e al secondo app. arriva la fase e il neutro che rimangono dei rispettivi
contatori
ora secondo voi che puo succedere????
vi ringrazio in anticipo

 ora secondo voi che puo succedere????
Se arriva il neutro di un contatore e la fase dell'altro vuol dire che non
sono collegati correttamente, altrimenti succede solamente che
l'appartamento A è alimentato dal contatore B e viceversa. Altrimenti
rientriamo nel caso precedente.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 (230V).
ok, ma il nuovo contatore non si dovrebbe accorgere che da esso esce una
corrente ed entra una corrente che è diffferente??????
e poi,se nel caso che ad essere invertito fosse la fase anziche il neutro ne
segue che i contatori sarebbero invertiti???
secondo voi come si potrebbe fare una prova per verificare che cio sia
accaduto??
io avevo pensato di staccare tutti i contatori e di provare dando tensione
uno alla volta e premendo il pulsante test del differenziale rispettivo
che ne pensate???

 che ne pensate???
Fammi capire! Tu vorresti associare l'incendio accaduto ad un mancato
funzionamento deii differenziali??
Mi sembri un poco fuori strada.
Ti avevo già risposto in privato in merito ai differenziali; ma non ti ho
detto, e lo dico ora, che non sono interruttori in grado di salvaguardare
l'impianto da tutti i guai, bensì hanno un campo d'intervento ben definito e
limitato.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

 che ne pensate???
Mi pare ovvio, fa parte dell'A,B,C, dell'elettricista....


 Mi pare ovvio, fa parte dell'A,B,C, dell'elettricista....
l'ho gia fatto, e ogni differenziale č intervenuto

 mio palazzo
Dovrebbe succedere a tutti quei condomini dove evidentemente nessuno vuole
spendere per mettersi a norma... :-)))))))))))
Dalle ipotesi che fai vorrei capire chi li avrebbe potuti collegare in quel
modo... ma farsi fare gli impianti nuovi no eh? :-)
Saluti,
Enrico.

"Per. Ind. Mauro Bottizzo"
A te è un pò che non ti "vedevo" in "circolazione" :-)
Saluti,
Enrico.