Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di emergenza con inverter

Salve a tutti,
secondo Voi è possibile utilizzare un inverter, opportunamente
dimensionato,
per illuminazione di emergenza, ovvero:
in un centro commerciale vengono installati un certo numero di faresti
ad incasso,
alcuni di questi con lampade ad incandescenza o fluorescente, sono
alimentati dalla
linea proveniente dall'inverter, in mancanza di rete rimangono accesi
per almeno 
un'ora.
Vorrei avere conferma su quanto io ritengo necessario:
- i circuiti in partenza dall'inverter verso le lampade di 
emergenza devono essere realizzati con cavi resistenti al fuoco
e non servire altri utilizzatori.
- le apparecchiature di protezione di tali circuiti devono essere
segregate
dal resto del quadro.
Altro?
Come risolvere il problema della persistenza di tensione nell'impianto
anche dopo aver agito sul pulsante di emergenza?
E' preferibile utilizzare piccoli inverter collegati alle
singole plafoniere?
Grazie a chi mi saprà dare consigli, notizie di 
esperienze passate o altro.
Grazie 
Giuliano Biella

anche dopo aver agito sul pulsante di emergenza?
Gli UPS per emergenza prevedono un collegamento ad un pulsante
di sgancio che lo manda fuori tensione.
In alternativa lo devi realizzare tu intercettando la linea
dalle batterie.
La guida sui centri commerciali, mi pare dasse indicazioni su un 
solo pulsante di sgancio x tutto l'impianto (GE, cabine, UPS)
ma non ricordo con esattezza.
Personalmente preferisco  installare + pulsanti con precise
indicazioni... 
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 singole plafoniere?
Non voglio ripetermi dipende dall'ambiente, dal tipo di impianto che si
vuole realizzare e dal grado di sicurezza che si vuole dare.
Per esempio nel tuo caso di un centro commerciale userei la rindondanza,
installando dei circuiti di sicurezza da UPS centralizzato dedicato
(attenzione l'inverter per l'illuminazione di sicurezza deve avere
determinati requisiti non comuni a quelli normalmente in commercio) per
tutta l'illuminazione antipanico e parzialmente le vie di esodo e di fuga,
in aggiunta dei gruppi autonomi per le vie di esodo e di fuga e le
segnalazioni.
Nella scelta bisogna anche tener conto della manutenzione che è il vero
tallone d'Achille.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Ringrazio per le risposte e cerco di approfondire:
Quindi io utilizzo per l'emergenza lo stesso corpo illuminante che
uso per l'illuminazione normale, semplicemente la linea di alimentazione
proviene dall'UPS.
essendo che il circuito di emergenza non può fare altri servizi, è
ammissibile
che lo stesso corpo illuminante, ovvero la stessa lampadina venga usata
anche
per l'illuminazione normale?
La lampada deve essere singolarmente protetta contro i CtoCto?
Scusate se faccio domande magari banali, ma sto progettando questo
impianto,
e come al solito l'incarico è arrivato all'ultimo momento e devo pensare
ad altre mille problematiche, quindi approfitto di Voi per risolvere
i dubbi che mi obbligherebbero a scartabellare varie norme ed
informazioni.
Grazie saluti
Giuliano Biella

  come al solito l'incarico è arrivato all'ultimo momento
Sempre che non esista il rischio di perdere l'incarico, e non dovrebbe,
bisogna anche prendersi i tempi tecnici necessari, quindi fare un progetto
che sia tale, non solo di nome.
Mauro.

 informazioni.
Saluti e buon lavoro.

 informazioni.
Ti posso consigliare di contattare un tecnico-commerciale della ditta
BEGHELLI o OVA, sono le aziende leader nel settore dell'illuminazione di
emergenza e sono in grado di supportarti nella progettazione e
preventivazione.
Buon lavoro.
Per. ind. Michele Guetta.

 Mauro.
Hai ragione, ma l'unico sistema sarà.......lavorare di notte
altrimenti il progetto non sarà tale, ma tanto al Cliente non
interessa...........
Saluti
Giuliano Biella