Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica messa a terra

Una dichiarazione di conformità relativa a lavori di manutenzione 
straordionaria è valida come prima verifica di messa a terra? Quindi è 
considerata messa in esercizio / omologazione anche nel caso che 
l'impianto fosse già esistente?
Ringrazio anticipatamente
Stefano


Si. Per esempio nel caso in cui un immobile esistente è stato preso in
affitto da una nuova attività, l'impianto elettrico non viene toccato
e l'installatore ha fatto solo le verifiche del caso e quindi la
"messa in servizio".

 "messa in servizio".
Purtroppo sia l'elettricista che il progettista non vogliono impegni e 
responsabilità. L'installatore ha fatto manutenzioni, ampliamenti e 
modifiche negli anni senza progetti (colpa del committente) e senza 
rilasciare alcuna dichiarazione di conformità.
Esce l'ASL per altri controlli e chiedono le dichiarazioni e le 
verifiche di messa a terra (che non ci sono); a questo punto chiedono 
di rivedere tutto l'impianto.
L'installatore allora contatta un progettista suo amico che dà delle 
indicazioni di massima, e procede con il rifacimento abbastanza 
invasivo dell'impianto. Al momento della successiva verifica dall'ASL 
il progettista non ha ancora completato il progetto :-( e 
l'installatore ha fatto la sua bella DdC (con barrata la casella 
progetto)...
Ora io sostengo che questa è valida come verifica della messa a terra, 
mentre l'elettricista non si ricorda neanche di averla fatta...
ciao ciao

 ciao ciao
In caso di modifiche sostanziali agli impianti è necessario inviare
comunicazione (non nuova denuncia) all'asl/ispesl e provvedere ad
effettuare una verifica straordinaria.
Saluti
Fabio

 mentre l'elettricista non si ricorda neanche di averla fatta...
Se esiste la DDC firmata e timbrata dall'installatore questa è valida
a tutti gli effetti, anche per fargli causa e obbligarlo a sistemare
tutto quanto...

 neanche di averla fatta...
Ho riassunto per fretta, rispondo in modo più completo: se fosse vera
la tua tesi basterebbe che l'installatore rilasci una dichiarazione di
conformità ogni due (o cinque) anni e non servirebbero le verifiche,
invece il dpr 462 all'articolo 7 dice chiaramente che in caso di
modifiche sostanziali agli impianti va effettuata una verifica
straordinaria, e all'art. 8 invece parla della segnalazione in caso di
modifiche sostanziali.
Se gli impianti sono nuovi la ddc vale come omologazione dell'impianto,
ma nel caso di adeguamento si tratta quasi sicuramente di una modifica
sostanziale.
Saluti
Fabio

 modifiche sostanziali.
Ok, quindi dovrei far fare la verifica a un organismo certificato e 
comunicare le modifiche sostanziali all'ASL e all'ISPSL.

 comunicare le modifiche sostanziali all'ASL e all'ISPSL.
Esatto, l'unica eccezione è per impianti nuovi in cui giustamente la
dichiarazione di conformità vale come omologazione impianto e prima
verifica.
Saluti
Fabio

 verifica.
e come si arriva a questa deduzione ?
io avvio un impianto con regolare progetto e DdC ... dopo 2 anni faccio 
piccoli interventi (sposto qualche presa, cambio qualche cavo e sostituisco 
uno dei picchetti di terra con altro uguale) al che l'installatore ripete le 
verifiche e rilascia nuova DdC in cui si evince la manutenzione 
straordinaria e ne invio comunicazione (non denuncia) all'ispesl. A questo 
punto l'impianto è "riavviato" ed i 5 anni per la verifica partono dalla 
nuova DdC e non dalla prima.
dove leggi che la seconda dichiarazione non sposta il termine per le 
verifiche ?
una verifica da ente certificatore costa molto meno di una nuova DdC (salvo 
piccoli casi), ma se io voglio che l'installatore mi controlli l'impianto di 
continuo non ho bisogno di far controllare a nessun altro.
Ciccio

 verifiche ?
La dichiarazione è valida solo per l'omolagazione, quando metti in funzione
l'impianto, ovvero solamente la prima volta (art. 2). Una volta che
l'impianto è in esercizio il datore di lavoro deve effettuare le verifiche
periodiche e per questo si rivolge ai soggetti abilitati (art. 4).
Per fare quello che tu proponi, il datore di lavoro dovrebbe prima
comunicare la cessazione dell'esercizio (art.8), poi riavviare l'impianto.
ambro

Concordo con Ambro e aggiungo solo che la comunicazione all'ISPESL e
all'ARPA/ASL e di conseguenza la verifica straordinaria da parte di un
organismo abilitato, la devi fare solo se sono state fatte modifiche
SIGNIFICATIVE all'impianto di terra. Queste modifiche non sono
sicuramente "manutenzione straordinaria", semmai trasformazione o
ampliamento, ovvero oggetto di progetto.

 altro.
E cadrebbe completamente il discorso sul conflitto di interessi, ti
ricordo che il motivo per cui gli organismi non devono svolgere
attività di installazione e progettazione è proprio questo!
Comunque nel caso che hai ipotizzato dovresti:
- inviare la denuncia all'assunzione del primo dipendente
- se effettui modifiche sostanziali devi inviare comunicazione tramite
apposito modulo (che non è il medesimo della denuncia primo impianto) e
provvedere immediatamente ad effettuare una verifica straordinaria
- fare regolare verifica periodica ogni 5 anni dalla data della
dichiarazione di conformità relativa alla prima installazione.
Fabio

 apposito modulo (che non è il medesimo della denuncia primo impianto)
Ecco il modulo:
http://www.sicelsas.it/moduli/Variazionisostispesl.pdf