Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: consiglio

Voi come fareste x installare 4 trecce da 95 in un cavidotto verticale da 15 
cm di diametro in un pozzo fondo 180 mt?...
Grazie x le idee..
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:43553af9$0$29554$4faf...@reader1.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:43553af9$0$29554$4faf...@reader1.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:43553af9$0$29554$4faf...@reader1.news.tin.it...


 cos'è una barzelletta?
Ho capito che sei scettico... c'è bisogno di ripeterlo? :)
No... non è una barza :D
Devo sostituire alcune linee di alimentazione, sono 3, e vanno installate in 
un vano corsa di un grosso ascensore..
Ci sono 3 tubi da 150 mm di diametro, uno è occupato, gli altri due al 
momento ospitano tre linee 4x35mmq che devo sostituire minimo con delle 
3x70+1x50... ma se riesco a metterci 4x95 o 3x95+1x70 tanto meglio :)
Ogni 20 mt nel vano c'è un'ispezione lunga 2 mt, poi da un certo punto in 
poi c'è una canala metallica... il problema è che non so come calare le 
trecce nel vano, peseranno diversi quintali!....
Qualcuno mi da un'idea? L'ascensorista pazzo voleva farle sollevare una ad 
una agganciandole all'ascensore... ma mi sembra folle :)
Grazie,
Enrico. 


Minchia, ascensore di 180mt. di profonditŕ? Anch'io credevo in barzelletta.
Buon lavoro!!  Saluti Lor

 Buon lavoro!!
Grazie.... si scende dentro la montagna e sbuchi in spiaggia :) 


Sperando di non dire fesserie (bisognerebbe essere sul posto e vedere)
Giusto per rendere un pò più comprensibile quello che scriverò, le mie
ipotesi sono:
a)che vedendo il tutto dalla parte bassa del vano ci sia il cavidotto, con
ispezioni ogni 20 metri e che da una certa quota in su ci sia il canale
(anche se fosse il contrario non cambierebbe nulla);
b)ipotizzo che ci siano vari piani con le porte per l'ascensore
c)ipotizzo che sia possibile stendere i cavi sul pavimento dei vari piani
Fatta questa premesssa:
1)piazzo le bobine in basso (ipotetica quota 0).
2)infilo le corde nel cavidotto del vano ascensore, facendole uscire ad una
altezza di 20 metri dove ho la prima ispezione, le faccio uscire anche dalle
porte del vano ascensore stendendo circa 160 metri di cavo/treccia  sul
pavimento
3)blocco/fascetto il tratto di cavo che va da quota 0 a quota 20 in modo che
non scenda;
4)riprendo la testa delle corde, le reinfilo verso l'alto per altri 20 metri
e le rifaccio uscire dall'ispezione stendendole sul pavimento del piano
corrispondente (avrò circa 140 metri questa volta)
5)blocco/fascetto il tratto di cavo che va da quota 20 a quota 40 in modo
che non scenda;
6)continuo in questo modo fino a quando la testa non arriva alla sommità del
vano
In questo modo ho sempre che il tratto di cavo verticale da sollevare è
circa 20 metri. Diciamo più correttamente che ho il peso di 20 metri di
cavo, anche se la lunghezza del cavo da sollevare è di più (160 metri circa
la prima volta, poi 140, 120, ecc). Per una formazione così 20 metri
dovrebbero pesare circa 90 kg, ancora gestibile senza l'ausilio di
attrezzature oppure con un piccolo verricello piazzato nel corridoio/vano
dove si stendono le corde.
Capito il concetto starà poi a te eventualmente valutare se invece di tratti
da 20 metri, farli da 40 per diminuire i tempi di posa (meno passaggi da
fare =meno metri di cavo da stendere) avendo di contro un maggior peso da
gestire.
Ovviamente per tratti lunghi dovrai verificare quale è il massimo sforzo di
tiro sopportabile dal cavo/treccia (altrimenti le soluzioni "criminali"
sarebbero: 1) sollevare il cavo con la fune di un verricello piazzato a
terra/sul fondo ed installando alla sommità del cavidotto una "carrucola" di
rinvio della fune di acciaio, per farla scendere fino a terra a prendere la
testa del cavo.2) oppure l'esatto opposto -ammesso che fosse possibile
portare le bobine alla sommità- e cioè svolgerle da sopra con un portabobina
frenato. Ovviamente sono 2 "non soluzioni" perchè con 180 metri di cavo
avresti un peso di 700/800 kg da far sopportare al cavo stesso. Credo
impossibile perchè da una corda da 95 ne verrebbe fuori una da 70)
Da umile elettricista io la vedo così. In ogni caso rendi partecipe il
newsgroup di che soluzione adotterai, c'è sempre da imparare!
Ciao
Giorgio

 newsgroup di che soluzione adotterai, c'è sempre da imparare!
Beh volentieri! Grazie della tua idea, solo che purtroppo l'ascensore non è 
in un grattacielo ma in una montagna! :-(
Ho solo la porta in cima al monte... quindi o le tiro in salita o le faccio 
scendere i 180 mt di cavo li devo fare tutti insieme!
Ho il peso del cavo... il 95mmq pesa circa 1kg/mt, quindi 180 mt son circa 
180 kg. Non credo sia un problema, ogni corda avrebbe questo suo peso da 
sopportare... lo dovrò verificare.
Io a sto punto pensavo di srotorare le bobine appunto con un qualcosa in 
grado di frenarle... mi hai messo però giustamente una bella pulce 
nell'orecchio, ora che ci penso una bobina da 180 mt da 95 sarà bella 
grossa, diciamo 120 cm di diametro?.... uhm non so se ci entra in cabina! 
:-((((
L'ascensorista vorrebbe srotolarle una ad una dal basso agganciandole alla 
cabina e sollevandole, ne lascerebbe una 50ina di metri in abbondanza a 
penzoloni dalla cabina, salirebbe fino in cima e l'aggancerebbe alla 
sommità.... poi ha fatto 1000 discorsi e mi sono un pò perso, però se ho ben 
capito comincerebbe ad infilarle verso il basso da lassù, poi scenderebbe 
per andarne a risollevare un'altra 50ina di metri e così via, a quel punto 
però non so come pensa di frenarle!
Però era convinto perchè a quel modo ci ha installato le funi dell'ascensore 
che pesano una decina di quintali l'una!... Bisognerà affinare la 
tecnica.... bel grattacapo. 

 frenato. 
Io opterei per la soluzione 2, ma facendo sopportare il peso dei cavi ad 
una fune o meglio una catena. Più precisamente farei scendere, con un 
argano, una catena a cui vengono fascettati ogni 1-2 metri i cavi.
ambro


Hotel Excelsior di Sorrento?? :-P
Ciao!!
Ròsso

 Hotel Excelsior di Sorrento?? :-P
No... è una proprietà privata... non scendo in dettagli, è gente riservata..
Ciao.