Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea contatore-quadro

Nella mia abitazione ho una situazione di questo genere:
contatore Enel fuori dal cancello, cavo FG7OR 4G10 che parte dal contatore e
arriva in casa (tragitto lungo 100 metri), non si interrompe mai, passa solo
attraverso 3 pozzetti ma NON č giuntato e NON ci sono derivazioni in alcun
punto. Il quadro in casa NON č in metallo. Qualcuno mi spiega per quale
motivo l'elettricista che ha fatto l'impianto ha messo un differenziale
vicino al contatore sostenendo che č OBBLIGATORIO in quella posizione? Se ci
fosse stato un cavo FROR sarei stato d'accordo con lui, ma stando cosě le
cose...
Grazie
Stefano

 Stefano
Inanzitutto il cavo fror non può e non deve esserci, perchè non è
ammesso per la posa interrata mentre  l' fg7OR si, per quanto riguarda
l'installazione del differenziale teoricamente essendoci il quadretto
in casa in pvc il quale non in metallo è sufficiente l'installazione
di un interruttore magnetotermico ( protezione contro sovraccarico e
cortocircuito).Oramai è prassi installare un interruttore
differenziale magnetotermico per tutelarsi contro i contatti indiretti
anche perchè enel è responsabile fino al contatore, da li' in poi ne
risponde l'installatore.Esempio :centralino in casa( un non
elettricista non dovrebbe aprirlo ) lo apri ci metti le mani mi tocchi
un filo a monte di tutto con una mano  e con l'altra mi chiudi il
circuito verso terra prendi una bella botta ma se sul contatore non
c'è anche un interruttore differenziale non interviene niente quindi
la situazione è potenzialmente pericolosa ok.Ciao

 Stefano
Come ti ha detto Albi, il cavo FROR non è ammesso per la posa
interrata, e aggiungo che comunque anche il FROR può avere le
caratteristiche di doppio isolamento, quindi per uso all'interno
andrebbe benissimo.
Se l'elettricista ha messo un differenziale selettivo subito a valle
del gruppo di misura e c'è già la protezione differenziale nel quadro
dell'appartamento, ha fatto più di quello che chiede la normativa, però
sinceramente non mi sentirei di condannarlo in quanto:
- se il cavo viene danneggiato (topi, scavi, ecc.) hai comunque un
differenziale a monte;
- se si guasta il differenziale all'interno dell'appartamento hai, per
quanto meno sensibile e leggermente ritardato, un differenziale
generale che può intervenire.
Saluti
Fabio

 cose...
Beh! Se ci fosse stato un cavo FROR posato interrato era ancora
peggio :-)

 peggio :-)
peccato che un cavo FROR 4G10 non esiste in commerco

 idee chiare non le avrai tu
Mi intrometto: non è l'unica. Quel cavo entra nel quadro dove c'è prima di 
tutto un sezionatore, poi un differenziale per la FM e uno per la luce. E 
comunque nel tratto in cui passa quel cavo non ci sono masse, come dice 
Mike.
Anche se si sta andando fuori tema ringrazio tutti per le risposte che hanno 
confermato ciò che pensavo. Preciso che io non condanno l'elettricista per 
il differenziale messo in quella posizione, ho capito che l'ha fatto per 
aumentare la sicurezza, non mi tornava (e infatti ho ragione) solo 
l'INDISPENSABILE presenza, a suo dire, di quella protezione messa in QUEL 
punto.

 Stefano
dico la mia nel mio piccolo...
un 4G10 indica che c'è all'interno un gialloverde... (G)
Se è un utenza monofase è stato sprecato 100 metri di cordina all'interno 
del cavo.
Se è un'utenza trifase + neutro al giorno d'oggi è da considerarsi 
deliquenziale...già negli anni 70/80 si sostituivano i cavi di chi aveva 
usato il GV come neutro o peggio come fase...
Assurdo se è stato installato un unico differenziale ad inizio linea, 
perdipiù se l'utente deve farsi 100 metri..magari al buio per riarmarlo.
non è obbligatorio un differenziale con il giusto cavo ad inizio 
linea...anzi è sconsigliato per via di selettività o disservizi...a meno che 
per precauzione l'elettricista abbia installato a monte un differenziale 
ritardato (non basta che sia solo più alto di mA),
ovvio che in casa ci devono essere differenziali "istantanei".
se ho detto caxxate è colpa del grappino
Camperos

 peccato che un cavo FROR 4G10 non esiste in commerco
Sicuro? 

 perdipiù se l'utente deve farsi 100 metri..magari al buio per riarmarlo.
Questo no, vedi mio post più sopra.