Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: luogo marcio?

Scusatemi, avrei un dubbio:
devo redigere un progetto per un opificio (1000 mq) da destinare alla
lavorazione carni, ed č costituito da struttura in acciaio e i tamponamenti,
cosě come i divisori, sono realizzati in pannelli isolanti (polistirene o
poliuretano espanso) in quanto č tutto un ambiente refrigerato, ed
addirittura in esso sono ricavate anche delle grosse celle frigorifere.
Secondo voi, questo č un luogo marcio? Non rientra nellle appendici A, B, C
della sezione 751 della CEI 64-8... devo fare una valutazione del carico di
incendio e quindi del rischio di incendio? Come si fa? (scusate, ma non ho
diretta esperienza con la prev. incendi).
E' indicativo che nell'opificio in questione non siano state previste
compartimentazioni antincendio?
Grazie mille
Carlo

 compartimentazioni antincendio?
No.
-------------------------------------
Michele Guetta - perito industriale


Questo l'ho già chiesto al committente, il quale non ne ha la minima idea,
rispondendomi di fare il calcolo da me (lui poi si assumerà la
responsabilità dello stesso).
Il mio orientamento è quello di considerare il luogo marcio se il rischio di
incendio è medio o alto.
Ora, come calcolare il rischio di incendio? Serve calcolare il carico di
incendio e confrontarlo con dei valori di soglia?
Grazie, Carlo

 incendio e confrontarlo con dei valori di soglia?
Se le cose stanno così, a questo punto sapere il carico d'incendio esatto è
inifluente in termini di scelta del tipo di impianto elettrico da
realizzare. Si classifica tutto l'ambiente a maggior rischio in caso
d'incendio secondo l'allegato C della norma CEI 64-8/7 e si progetta
l'impianto di conseguenza.



Scusate, ma credo che sia un po' esagerato seguire l'allegato C... io
seguirei "eventualmente" le prescrizioni relative agli ambienti marci per
strutture combustibili (allegato B).
"eventualmente", in quanto credo che i pannelli utilizzati siano di classe 1
o al piů di classe 2 di reazione al fuoco, e a meno di non avere sorgenti
libere, o altri materiali combustibili all'interno della struttura, essi non
possono costituire causa o propagazione di incendio... Fino alla classe 2 di
reazione al fuoco per le strutture, nelle condizioni che mi sembra saranno
presenti nell'opificio, credo che l'ambiente possa definirsi non marcio.

 presenti nell'opificio, credo che l'ambiente possa definirsi non marcio.
Che sia un ambiente MARCIO o meno lo dovrebbe definire il committente. Di
fatto ha detto di non saperlo e di consideralo lo stesso tale. Anche perchè
la differenza di costo tra un impianto idoneo per ambienti MARCI e quello
per ambienti ordinari nell'industriale è molto relativo.
Non sono d'accordo sull'allegato B in quanto di riferisce a strutture
combustibili, ovvero strutture portanti, per esempio i pilastri in legno di
un edificio. Non credo che i pannelli siano portanti.


 un edificio. Non credo che i pannelli siano portanti.
L'appendice B non credo faccia riferimento alle strutture portanti ma a
strutture nella loro globalità, portanti e non, realizzate con materiali
combustibili. D'altra parte cita come esempio "edifici con strutture
*portanti* in legno", evidenziando la parola *portanti*, mentre nella
classificazione generale non lo evidenzia, segno che la struttura di Carlo
potrebbe rientrare tra queste.
Ecco che poi ti spiega nel seguito le prescrizioni per le pareti a nido
d'ape, con riempitivi vari, ecc, che tutto possono essere fuorchè muri di
sostegno o strutture portanti.
Almeno questo è ciò che ho inteso io.
Ci tenevo a precisare in quanto applicare le condizioni dell'appendice C
potrebbe costare più che applicare quelle della B.
O, male male, sono andato a spulciarmi la Norma una volta in più... ;-)
Saluti
Cosimo Zaccaro