Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gruppo elettrogeno





Salve a tutti, 


 


Sono un docente dell'ITIS. Uno dei miei studenti di 
elettrotecnica, che lavora in una stazione di servizio, m
i ha chiesto quale dev'essere la potenza 
del gruppo elettrogeno per mantenere in attività 6 pompe 
di benzina
 in mancanza di energia 
elettrica.


Le pompe sono da 1,5kW. Può accadere che vengano 
azionate contemporaneamente.


Mi sembra che la potenza di targa del gruppo debba 
essere almeno doppia della potenza di spunto richiesta, per evitare che 
il generatore perda il passo e si fermi.


Mi potreste aiutare a capire?


 


    Grazie e buon anno a 
tutti


 


        
    Franco


 



 Mi sembra che la potenza di targa del gruppo debba essere almeno
doppia della potenza di spunto richiesta, per evitare > che il
generatore perda il passo e si fermi.
Si prega di attendere pareri più autorevoli del mio, però nel frattempo
io vorrei provare a vedere se riesco a tirar fuori qualcosa di corretto.
Le pompe devono poter essere contemporaneamente in azione, quindi il
gruppo deve erogare almeno 9kW. E su questo non ci piove.
Le pompe, in fase di spunto, assorbono più degli 1,5 kW nominali. Poiché
si tratta di pompe, si può assumere che la corrente di spunto non sia
elevatissima: poniamo 2 volte la nominale. Dando un margine di 2 volte,
avremmo che la potenza del gruppo dovrebbe essere di 6x(1,5x2x2) = 36kW.
Tutto sta, ora, a decidere la contemporaneità, non di funzionamento
(abbiamo detto che le pompe devono poter essere in funzione tutte
contemporaneamente), bensì dello spunto: ovvero, quante pompe possono
essere inserite nello stesso istante? A meno di avere addetti alla pompa
che si divertono a far saltare il gruppo, direi che AL MASSIMO può
accadere che vengano attivate 2 pompe nello stesso istante.
Ricapitolando, il caso peggiore prevedibile è che siano in funzione
tutte le 6 pompe, di cui 2 in fase di spunto. Ergo, abbiamo
(4x1,5)+(2x3) = 12 kW.
Considerando, per evitare che il gruppo non riesca a sostenere il
carico, un margine pari alla potenza di spunto richiesta, aggiungiamo
altri (2x3) = 6kW, ottenendo in totale una potenza di gruppo pari a 18kW
(esattamente la metà di quanto sembrerebbe necessario a prima vista...).
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:23/12/00)_____ ICQ 49579941

Ciao Franco,
scusa se questo nn è un parere autorevole xò io lo esprimo lo stesso.
Allora se nn ricordo male, le pompe di benzina (quelle dove tutti andiamo a
fare il pieno), nn sono mica a pistoni o roba simile, ma utilizzano un
sistema particolare tipo rotatorio (nn centrifugo!), nn ricordo cmq lo
spunto nn dovrebbe essere eccessivo!
E secondo me, dovresti pensare + alla pratica, se questa stazione c'ha 6
pompe, c'ha pure 6 benzinai, in grado di azionare tutte e 6 le pompe nello
stesso istante?
Fossi in te comprerei il gruppo con potenza leggermente superiore a 9 kW.
1) nn si tratta di un carico con coefficiente di utilizzazione =1
2) nn si tratta di un carico con coefficiente di contemporaneità=1
3) mi pare che i gruppi si possono anche sovraccaricare un po', nn si
fermano mica (specialmente quelli diesel), al massimo si avrà una riduzione
della tensione, ma nn penso che succeda niente di +, al massimo tutti quei
ragionamenti vanno fatti x dimensionare la linea; che nn è che gran linea
che sia!
Corregetemi, tanto lo so che ho sbagliato da qlc parte.
Ciao
Scitnill@'82