Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: traformatore di distributore per aerogeneratore

Salve a tutti :)
Per un aerogeneratore da 2 MW che produce a 690 V, di che taglia dovrebbe
essere il rispettivo trasformatore elevatore di cabina a 21 kV?
In rete potreste indicarmi un link con le caratteristiche complete di un
trasformatore possibile per una rale applicazione?
Grazie per l'attenzione.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 essere il rispettivo trasformatore elevatore di cabina a 21 kV?
La tensione e' costante al variare della velocita' di rotazione ?
Pekilan

 Pekilan
Si.


 Si.
In tal caso un normale trasformatore da 2,3 MVA, va piu' che bene,
Se l'uscita dell'aereogeneratore non ha un limitatore di potenza, occorre
anche aggiungerlo, per evitare che entrino piu' di 2 MW nel trasformatore.
Pekilan

 Pekilan
Grazie per la risposta, cmq l'aerogeneratore ha un sistema di controllo
che gestisce la potenza in uscita.
Mi sapresti indicare un link su internet con le caratteristiche
fondamentali di un trafo da 2.3 MVA tipo vcc, perdite a vuoto etc.?
Nn importa la casa costruttrice, è per avere un' idea...
Grazie.


Approfitto della tua gentilezza e competenza per farti un' altra domanda: 
il trasformatore di distribuzione è del tipo Dyn11, il cavidotto a 20 kV
che parte da ogni aerogeneratore arriva alla sottostazione con
trasformatore elevatore a 150 kV del tipo Ynd11 quindi il cavo in MT parte
a triangolo dai vari aerogeneratori ed arriva a triangolo alla
sottostazione. Mi daresti una spiegazione del perchè si utilizzano questi
collegamenti?
Grazie mille :)


 collegamenti?
Per cominciare vedo di capire le sigle che stai usando:
Delta-stella/stella-delta/stella zig-zag: Dy, Yd, Yz
Stella-stella: Yny, Yyn, Ynyn (ove n indica il neutro)
Delta-delta: Dd
Delta-zigzag: Dz
si riferiscono al tipo di transformatore.
Nel tuo caso abbiamo un Delta-stella con neutro.
In quanto alla cifra 11, dovrebbe indicare l'angolo di sfasamento. Si deve
intendere la posizione delle lancette (ore 11:00) rispetto ad una rotazione
di 360 (ore 12:00). Quindi, dato che 360/12 = 30, si ha che ore 11
corrisponde ad un'angolo di 330 gradi.
A questo punto mi "azzardo" ad interpretare (con alcune ipotesi) il tuo
testo (che e' un po' confuso, non si capisce da dove "parte" cosa).
a) Dai vari aerogeneratori parte un cavo tripolare con trifase a delta
(triangolo) a 690V (2MW) che arriva al trasformatore che devi acquistare
(e' quello che chiami trsformatore di distribuzione ?)
b) Il trasformatore che vuoi acquistare deve essere un Delta/Stella con
neutro e 330 gradi di sfasamento (Dyn-11 da 2,3 MVA) e che eleva a 21 kV in
trifase stella i 690V e cioe' da esso parte un cavo quadripolare.
c) Il cavo quadripolare arriva ad una sottostazione in cui entra in un
trasformatore elevatore Stella con neutro/Delta e 330 gradi di sfasamento
(Ynd-11) ed esce come trifase delta (triangolo) a 150 kV.
Cosa ti lascia perplesso ? IMHO, l'uso del trifase a triangolo tra i
generatori e a partire dalla sottostazione e' dovuto per semplificare i
cavi piu' lunghi (meno rame). Chiedi perche' dell'uso del trifase a stella
tra i trasformatori e quello elevatore ? Credo che sia per ridurre la
propagazione di disturbi (cali di tensione, etc.), cioe' rendere piu'
stabile la rete. Inoltre la costruzione dei trasformatori.
Pekilan

 (e' quello che chiami trsformatore di distribuzione ?)
No, nn devo acquistare alcun generatore, è un' applicazione riportata come
esempio di utilizzo di un generatore asincrono su un testo e mi ponevo
alcune domande.
L'avvolgimento statorico (690V) dei generatori asincroni dei vari
aerogeneratori è a stella con neutro francamente a terra ed arriva al lato
bt del trasformatore di unità (ogni aerogeneratore ne ha uno); lato bt
anch'esso a stella con neutro francamente a terra.
Il lato AT di tale trasformatore (21 kV) è invece a triangolo e da esso
parte un cavo tripolare che arriva al lato bt del trasformatore di
sottostazione anch'esso a triangolo.
Il lato AT (150 kV) del trasformatore della sottostazione risulta essere a
stella con neutro francamente a terra.
Ora appurato che il cavo tripolare a 21 kV parta e arrivi a triangolo per
motivi economici (meno rame xkè correnti + basse di radice di 3 rispetto
ad un avvolgimento a stella?), mi chiedevo quale fosse invece il motivo
del collegamento a stella con n a terra relativamente allo statore
dell'asincrono ed al lato bt del trasformatore di unità.
Saluti


 poca chiarezza.
Perdonami, Pekilan :-)
Ciao.
