Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CAVI FROR

Mi č stato detto che i cavi tipo FROR non sono idonei alla posa in canali
metallici ip4x.
Perchč?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Perchč?
Dovevi chiederlo a chi te l'ha detto :-)
Ciao, Goofy

 Perchč?
a 380v puoi posarli purche' a monte ci sia un differenziale
a 220v risultano essere a doppio isolamento.....quindi nessun problema
 

 a 220v risultano essere a doppio isolamento.....quindi nessun problema
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:43752e45$0$27598$4faf...@reader1.news.tin.it...

???????
non mi risulta che il FROR sia classificato doppio isolamento mai
il butile sempre
ciao paperino

 ha scritto nel messaggio
news:eXmdf.58082$Pe2.1...@twister2.libero.it...


 
La definizione corretta la trovi sulla  Norma CEI 64-8 art. 413.2.1.1, 
parte commento.
Si considera  a doppio isolamento un cavo con guaina non metallica 
avente tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella 
necessaria per il sistema elettrico.
In un sistema con tensione 230/400 V è sufficiente un cavo con tensione 
nominale Uo/U di 300/500 V. Quindi un cavo tipo FROR 450/750 V avendo 
una tensione nominale un gradino superiore a quella necessaria, ed 
essendo dotato di una guaina non metallica, può essere considerato a 
doppio isolamento.
Diversamente un cavo FROR 300/500 V (normalmente quelli per segnali 
oltre i 7 conduttori) non è un cavo a doppio isolamento.
Un cavo tipo N07VK (la cordina) ha isolamento pari a 450/750 V ma non ha 
la guaina quindi non è doppio isolamento.
ambro

>
Aggiungo inoltre che i cavi a doppio isolamento in realtà non esistono; 
più precisamente non esistono per le norme di prodotto, ma sono 
un'invenzione della CEI 64-8, quindi attenzione quando fate impianti 
all'estero o macchine che vanno all'estero.
ambro

oltre i 7 conduttori) non è un cavo a doppio isolamento.
Se utilizzato per circuiti a 230/400V. Se usato, 
p.es
. a circuiti a
24V e' da considerarsi a doppio isolamento
-- 
Saluti
Francesco
http://www.operazone.it

 
E' necessario considerare il tipo di alimentazione, se il sistema è 
FELV, questo può trovarsi (a seguito di un guasto dell'alimentazione) 
alla tensione primaria ed il cavo è come se fosse alimentato dal sistema 
230/400 V, quindi non è da considerare a doppio isolamento.
Nei sistemi SELV le masse non devono essere connesse a terra e nei 
sistemi PELV le masse possono (non è obbligatorio) essere connesse a 
terra; in questi casi il problema non sussiste.
ambro

Ringrazio tutti delle risposte.
Come sempre il confronto è sempre la migliore soluzione a tutti i nostri
(perlomeno ai miei ) dubbi.
Il cavo FROR in questione è 450/750V.
Probabilmente la persona in questione si è confusa con quello a tensione
nominale inferiore.
Grazie a tutti.
Giggiorio


terra; in questi casi il problema non sussiste.
Hai ragione, non ho pecisato che il sistema in questione debba essere
SELV o PELV, ma hai provveduto tu, grazie


 nominale inferiore.
La domanda iniziale era:
--- Mi è stato detto che i cavi tipo FROR non sono idonei alla posa in 
canali metallici ip4x.---
Poi siamo andati fuori tema; la risposta a quella domanda è: non è vero, 
sono idonei.
Se usi cavi a doppio isolamento i canali non sono una massa e non fai 
nulla, se usi cavi non a doppio isolamento (300/500) il canale diventa 
una massa e devi provvedere a collegarlo al PE.
I cavi con guaina (non centra il loro isolamento) li puoi mettere in 
qualsiasi tipo canale, passerella, su mensole, ed anche su filo o corda 
di supporto, se non sono all'aperto. (Tab 52A CEI 64-8)
ambro

 ambro
Per favore spiegami cosa vuol dire  :
FELV   (bassa tensione funzionale ? e quanto ?)
SELV  ( bassa tensione sicurezza e quanto ?)
PELV  (conduttore di protezione ?)
Ringrazio per l' aiuto  ADF

 
Vedo che hai già dato la definizione del loro significato, e 
sinceramente non capisco le domande: quanto?; conduttore di protezione?
-- 
PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: 
http://it.openoffice.org
Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e 
regalalo, è legale!


FELV  = quanti volt ?   50 V ca  ?
SELV = occorre trasformatore di isolamento ? quanti volt in ca ?
PELV= quanti volt ? minore di 600 V ca ? e collegato a massa ?
grazie ADF

 grazie ADF
La tensione massima per la bassissima tensione è 50 V c.a. e 120 c.c.
Ma in funzione delle protezioni adottate e degli ambienti scende
ulteriormente.
Per il collegamento a terra abbiamo:
SELV, circuito e masse non collegate a terra;
PELV, circuito e masse collegamenti a terra consentiti;
FELV, circuiti collegamenti a terra consentiti, masse collegamenti a
terra obbligatori.
Alimentazione:
SELV e PELV sorgente con separazione di protezione, es. un trasformatore 
di sicurezza in accordo con CEI EN 61558-2-6 o sorgente equivalente;
FELV sorgente senza separazione di protezione, con solo isolamento 
principale, per es. trasformatore in accordo con CEI 96-1
ambro



grazie mille ADF