Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica

Devo mettere a norma l' impianto elettrico di una centrale termica
in abitazione civile contenente 2 caldaie a GPL con
potenza termica Max 28,8 Kw e
potenza nominale Max 26 Kw.
Per norma ocorre il progetto quando la potenza della caldaia per
riscaldamento individuale supera i 35 Kw, e qui una caldaia serve
un appartamento e l' altra un' altro ;
come la leggo io non ocorre il progetto e secondo VOI ?
-- 
Ciao Luca

 ha scritto:

Se le due caldaie stanno nello stesso locale, la portata termica da 
considerare è quella della SOMMA delle due (DM 12/04/96 art.1 comma 2).
Inoltre, visto che si tratta di GPL e non di metano, valuterei (o, 
meglio, farei valutare) la classificazione del locale: se risulta con 
pericolo di esplosione il progetto è comunque obbligatorio a prescindere 
dalla portata termica. 
Se si fosse trattato di metano, forse si sarebbe potuta applicare la 
declassificazione, in presenza di particolari condizioni (CEI 31-35 V2).
Saluti
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 dalla portata termica. 
E progetti anche l'impianto elettrico degli appartamenti.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:eb5fc.51026$hc5.2...@news3.tin.it...


 Zona 2  ?
Devi fare la classificazione delle zone con la CEI 31-30 e CEI 31-35, se 
le aperture di aerazione sono eseguite come DM 12/04/96, che per il tuo 
caso non deve essere inferiore a 5000 cm2, posta a filo del piano di 
calpestio con un'altezza minima di 20 cm, normalmente trovi Zone 2NE
Ambro

Grazie per le informazioni , in qualsiasi caso devo rivolgermi a un
proggettista
iscritto all' albo , ma sono interessato ad informarmi per pura curiosita'
personale e
per capire se il proggettista a cui mi rivolgero' sia veramente aggiornato e
competente.
La classificazione delle zone per il pericolo di esplosione deve essere
fatta comunque da un proggettista iscritto all' albo ,
nel caso di pericolo di esplosione e/o del superamento dei 35Kw di potenza
termica
deve essere fatto proggetto da un proggettista iscritto all' albo .
-- 
Ciao Luca

 termica
La potenza termica è ininfluente, anche se bisogna ricordare che se 
supera i 115 kW la centrale e soggetta al CPI, quindi, secondo la nuova 
CEI 64-8, salvo valutazioni più specifiche, l'ambiente è da considerare 
a maggior rischio in caso d'incendio.
Ambro

 a maggior rischio in caso d'incendio.
sono un po' confuso
non ho ancora approfondito e magari ho capito male ma secondo carrescia:
una centrale termica >116kW non è luogo marcio (TNE 03-04 pag 6)
una centrale termica ove siano installati apparecchi gas marcati CE secondo
DPR 661/96 non è luogo con pericolo di esplosione (TNE 04-04 pag 4)
il ragionamento sembra filare anche se qualche passaggio non riesco a
capirlo
ad esempio non capisco come faccia a passare da:
"non si applica la CEI 31-30"
a
"è un luogo ordinario"
staremo a vedere
ciao
paolo

 staremo a vedere
Il discorso e valutare che tipo di luogo marcio è..
TIPO A:
Ambienti a maggior rischio d'incendio per l'elevata densità di affollamento
o
per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno
ad
animali e cose?
Direi di NO
TIPO B
Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio in quanto aventi strutture
combustibili?
Direi di NO
TIPO C
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale
infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o
deposito, qualora non compresi nell'art. 751.03.1 ?
Qui è il dubbio..
macchina marcata CE, la classificazione spetta al costruttore..
--
ciao

Ringrazio tutti per le informazioni ,
potrei fare io la classificazione del luogo, ma non mi ritengo
sufficentemente
esperto ed aggiornato nelle normative del caso , quindi la classificazione
del luogo
almeno per questa volta la faccio fare ad un progettista (iscritto all'
apposito albo ecc.)
-- 
Ciao Luca
P.S. OT come faccio a cancellare il post dove mi e' scappato l'indirizzo di
posta?