Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: analisi di rete

La presente fa seguito al mio post precedente "picchi di sovratensioni" del
25/06/2003.
Come anticipato, ho fatto la registrazione dei parametri di rete presenti
nell'impianto in questione, alla ricerca delle anomalie che causano la
prematura "morte" di diversi alimentatori elettronici.
Per chi ha tempo e voglia di darmi una mano ed analizzare assieme i
risultati delle misure ho inserito i rilevamenti nel mio sito:
www.rcaimpianti.it
nella sezione "area clienti" inserite la password @nalisi e cliccate su
"cliccare QUI" (con l'invio non funziona).
Secondo me dai dati rilevati non ci sono particolari anomalie; a parte il
Cosfi che va sicuramente corretto e le armoniche che qualcosa rilevano.
È proprio sulle armoniche che vorrei soffermarmi un. Ammetto la mia
ignoranza in materia quindi vi domando:
In quale unità di misura si esprimono le armoniche?
A cosa si riferisce il THD e quale valore deve avere per essere "NORMALE"?
Se non ho capito male la prima armonica è quella della tensione nominale a
50Hz quindi è normale che il suo valore sia +/- quello della tensione?
Entro quali valori devono stare le armoniche della tensione da 3 a 49 e
quelle di corrente per essere "NORMALI"  ?
Dove posso trovare informazioni tabelle ecc. ? (libri, web, pubblicazioni,
manuali, ecc.).
Grazie a tutti anticipatamente,
e scusate per la tamburata di domante, forse per alcuni anche banali....
ciao
-- 
================
Roberto
mototopo_...@yahoo.it

 25/06/2003.
http://www.dees.unict.it/users/empeg/IT/didattica/lezioni/Comp_ElettrMagn_le
z1.pdf
per chiarirsi le idee
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , domani peggiorerà!
------------------------------

 M. Cacciato, A. Consoli, G. Scarcella, A. Testa "Emissioni Condotte in
Sistemi Multi-Inverter", 12° Seminario ANAE su Azionamenti Elettrici, 26-28
marzo, 2001, Bressanone, Italia.
http://www.dees.unict.it/users/empeg/IT/didattica/lezioni/Comp_ElettrMagn_le
z2.pdf
--
non so se ti può essere utile


 z2.pdf
Ho provato a dare un'occhiata alla pagina web da te indicata, ma mi viene
rifiutato l'accesso.
Nazario

 ha scritto nel messaggio
news:k9QRa.49927$it4.1...@news1.tin.it...


 manuali, ecc.).
Ho scaricato il file completo.... Allora, non ho trovato alcun dato
significativo, mi pare tutto nella norma. Devo verificare solo i valori del
thd % in tensione, ma a memoria ricordo che fino al 6% si può stare
tranquilli. Per le armoniche in corrente problemi zero.
A questo punto le cause presunte possono essere:
- sovratensioni impulsive, che per misurarle però bisogna avere un
analizzatore specifico...Anche se scarterei l'ipotesi visto che il problema
ha riguardato solo gli alimentatori elettronici e non altre apparecchiature
elettroniche; a proposito gli alimentatori elettronici sono di ditte serie,
o sono made in Taiwan?
- Mancanza momentanea del conduttore di neutro sulla linea in questione, il
che può essere per vari motivi: difetto dell'interruttore, difetto delle
giunzioni, eventuali relè di accensione, ecc.
Toglimi adesso una curiosità, che strumento hai utilizzato come analizzatore
e che software ?
Ciao.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Ciao.
Prima di tutto grazie per il tuo autorevole parere.
Lo strumento è il GSC 57 della HT Italia ( 
http://www.htitalia.it/
  )
Il software è quello a corredo dello strumento si chiama TOPLINK
Stando a quello che ho trovato, ed anche al manuale fornito con lo
strumento, il THD dovrebbe rimanere sotto 8%, come valore riferito all'ente
fornitore di energia - ENEL -
---
L'analizzatore misura anche i picchi di sovratensione ( risultato che non ho
riportato nell'elenco). Le impostazioni che ho usato per rilevarli sono:
Vn 230V  Lim. Inf. -10V  Lim.Sup. +6V
Il picchi più alti che ha rilevato sono:
|               Data e ora              | Durata sec. | valore     |
| Picco 13/07/03   03.50.09.14 |  6551,30      |  246,29  |
| Picco 14/07/03   03.46.24.38 |       0,0599  |   245,35  |
Quindi brevi sovratensioni ma a livelli accettabili , a orari nei quali
l'impianto, sopratutto quello di illuminazione, è spento.
Cosa ne pensate?
Ancora grazie, Ciao

 Cosa ne pensate?
Sovratensioni più che accettabili,anzi non sono neanche sovratensioni.
A questo punto ribadisco le mie ipotesi:
- conduttore neutro;
- prodotti diffettosi (reattori).


 - prodotti diffettosi (reattori).
ho pensato subito a questa eventualità. Ma quello che mi lascia perplesso è
che in alcuni casi, dopo avere sostituito il reattore tempo 10-15min e si
brucia di nuovo. Il reattore in questione è prodotto (forse meglio dire
commercializzato) da una ditta del nord italia. Non mi sembra un prodotto
scadente.
Grazie ancora
ciao

 predisposto per la misura in ambienti normali (25V) e ad uso medico (50V),
intendevo la tensione di contatto che è esattamente il contrario

 intendevo la tensione di contatto che č esattamente il contrario
Ti ringrazio per la rettifica... stava per crollare una delle mie ultime
certezze.  :-))))))))
A parte gli scherzi, poichč mi sto appassionando sempre piů a questo
newsgroup, non potevo non essere fortemente interessato al problema da te
esposto.
Ho dato una sbirciatina ai tabulati da te messi a disposizione, e alle
sovratensioni impulsive da te postate, ma per ora non ho trovato nulla di
significativo.
Una domanda: nel periodo in cui era in funzione l'analizzatore, hai rilevato
guasti sugli alimentatori in questione?
Nazario


No! ma la questione è ancora più complessa di quello che può sembrare:
il problema è nato con gli alimentatori elettronici per tubi al neon (catodo
freddo) che di punto in bianco, dopo circa 7/8 mesi di funzionamento, hanno
cominciato a rompersi. Stando al costruttore, l'alimentatore si sarebbe
guastato perché sottoposto ad una tensione superiore a quella che sopporta
di picco. 1° allarme.
Non gli ho dato peso più di tanto perché sulla stessa linea e il resto
dell'impianto è pieno di alimentatori, non come quello ma per lampade
fluorescenti, che funzionavano correttamente. Fino a quando, durante la
normale manutenzione, ci siamo accorti che anche altri alimentatori erano
già rotti... 2° allarme.
Quindi ho pensato di "analizzare" l'impianto per vedere cosa succedeva.
Questa riflessione però mi ha fatto venire un'idea ... voglio provare a
collegare l'analizzatore in prossimità di uno degli alimentatori che saltano
per vedere cosa mi racconta....
per ora grazie
ciao