mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cantiere Edile

In un cantiere edile sono presenti 2 gru. L'impresa ne usa solamente
una alla volta. La seconda è stata aggiunta recentemente, a cantiere
già avviato. Per l'alimentazione della seconda gru avevo pensato di
fare una derivazione dal cavo alimentante la prima, mediante scatola
di derivazione P65 con cavi entranti medante pressacavo, posta su palo
a 2m di altezza, all'interno della zona recintata della prima gru.
Praticamente mi troverei ad avere un cavo FG7OR 3x6mmq posa fissa in
cavidotto (DN63mm) parzialmente interrato e parzialmente posato in
superficie, che arriva alla scatola di derivazione. Dalla scatola
partono 2 cavi, uno di 4m per la prima gru, e uno di 30m per la
seconda gru. Tutti i cavi sono protetti da sovraccarico e da corto
circuito dal magnetotermico del quadro ASC nella baracca, e
posizionato in modo da evitare danni meccanici dovuti alle
lavorazioni.
Secondo voi è una soluzione accettabile, o devo alimentare ogni
macchina con un proprio cavo in partenza dal quadro?
Grazie!!
==
Rotzo

 ha scritto nel messaggio
news:h62elv8inth349sam...@4ax.com...

Non vedo problemi, eccetto che in caso di guasto del circuito non uso ne una
ne l'altra gru.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

ne l'altra gru.
Bč, quelsto l'ho fatto presente all'impresario, ma per lui non č un
problema, quindi...
Grazie mille per avermi aiutato a dipanare un dubbio! (l'installatore
insisteva nel dire che le cassette di derivazione non sono ammesse...)
==
Rotzo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: programmi per computi

Sto pensando di acquistare STR come programma per computi e
contabilitą di lavori impiantistici.
C'č qualcuno che lo usa che puo' dirmi come si trova?
[ per risposte in email, rimuovi REM ]


Se vuoi veramente un programma fatto bene e che usano in tanti, rivolgiti a
www.acca.it
Il programma si chiama Primus 3000 č molto semplice.

C'è qualcuno che lo usa che puo' dirmi come si trova?
Premetto che non sono espertissimo, dato che fino all'anno scorso ci pensava la
segretaria ad usarlo.
Lo abbiamo usato (quando ero associato con dei colleghi) per molti anni.
Il programma è piuttosto diffuso, dato che non aveva allora la concorrenza di
Primus e degli altri successivi programmi, e lavora piuttosto bene.
CREDO risulti ancora piuttosto condizionato nell'uso dalle sue origini dos, non
tanto nella compatibilità windos  dato che ormai ne hanno fatte diverse release
specifiche per questo, quanto nelle modalità d'uso e nell'interfaccia utente.
Ha il difetto di essere piuttosto "chiuso" verso l'esterno dato che la STR non
rilascia le informazioni sulla struttura dei database, quindi se vuoi importare
prezzari regionali e simili devi pagare (circa 600.000 a prezziario).
Non l'ho ancora provato, ma Primus dovrebbe essere piuttosto buono e più
intuitivo, con una buona integrazione nell'ambiente windows e, per quel che so,
con la possibilità di importare senza problemi prezziari di varia provenienza.
Inoltre è interfacciabile direttamente con i prodotti Electrographics (Cadelet,
Idea, Smart ecc.)
C'è anche il Concant, che usa un mio collega che dice di trovarsi benissimo e
che ha recentemente acquistato degli upgrade per prezzi piuttosto bassi.
Io ho ricevuto recentemente la versione "free" di Alice GL su cd della Elda
Ingegneria, ma devo ancora provarlo.Voglio provare ad importare il prezziario
regionale dell'umbria che è fornito gratuitamente dalla regione. L'unica
limitazione di rilievo è quella di gestire 1 solo lavoro per volta, ma ci sono
le utility per il carico e lo scarico di lavori da disco.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio


Anch'io ho usato sempre Primus trovandomi abbastanza bene.
Puņ interagire con programmi di disegno per sviluppare i materiali
occorrenti e caricare, con qualche problema, listini di varia provenienza.
Gian Maria
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: due domande...

1)Ho cominciato da poco ad occuparmi di macchine industriali e quindi
soprattutto quadri a bordo macchina, relè, trasformatori, teleruttori,
azionamenti ecc.
Sono interessato a trovare informazioni aggiornate sulle relative norme che
riguardano questo settore, qualcuno mi sa dare un traccia?
2)Per ricevere "l'abilitazione" di perito e la relativa iscrizione all'albo
ho sentito parlare di esami aggiuntivi, tirocinio, ecc.
Dove ci si deve rivolgere?
Mille grazie!

Mille grazie!
free.it.discussioni.periti-industriali
E' il NG che fa per te.
Leggi i post vecchi e poi se hai altri dubbi, chiedi!
Ciao
Rotzo
 -------------------------
 Pochi uomini pensano.   
 Ciononostante,          
 tutti hanno un'opinione 
 -------------------------

 wrote in message
zxH18.3826$ly.1...@twister1.libero.it...

Devi rivolgerti al Collegio dei Periti Industriali della tua provincia.Per
l'iscrizione occorrono gli esami di stato se ti sei diplomato dopo il 1968,
credo.
occorrono due anni di tirocinio presso uno studio professionale o devi aver
svolto lavoro attinente alla professione.
Stefano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dimensionamento cavi media tensione

Salve, chi può indicarmi qualche software o foglio di calcolo o
eventualemte qualche manuale online per il dimensionamento dei cavi
media tensione.
Grazie
Saluti

> Salve, chi può indicarmi qualche software
pirelli dicav
non so se hanno fatto qualcosa di nuovo recentemente
ciao
paolo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programma x schemi

Salve a tutti, sono Francesco, un nuovo "imprenditore" da poco iscritto
all'albo, non avendo ancora molto materiale necessario per la progettazione
sto raccogliendo informazioni utili per la scelta.
Avendo bisogno di programmi per la stesura di schemi funzionali posso essere
consigliato su quale sia il migliore? (semplicità d'uso, completezza di
elementi e, se possibile, economicità :-) )

Purtroppo in commercio c'e' tanta "mondezza", o comunque, nei vari
programmini che vendono piu o meno ben fatti ciò che manca ad uno lo trovi
in un altro.
Ti posso consigliare SPAC della SDPROJECT, ma in tutta sincerità in alcuni
anni di esperienza lavorativa a contatto con grosse ditte di impianti ho
visto che non c'e' di meglio di un bravo disegnantore progettista che sappia
usare bene AUTOCAD e se lo sappia personalizzare  a misura delle proprie
necessità e delle necessità della Ditta.
Io ho fatto decine e decine di schemi elettrici: da quelli di potenza, a
telegestione, funzionali ecc. ecc... ebbene ogni volta c'e' sempre una cosa
diversa da fare o da aggiungere e non ti puoi legarti a nulla che non sia
altamente ELASTICO.
In ultimo: il mio personalissimo consiglio è: trovati un disegnatore AUTOCAD
che "gli fumino le palle" e guarda che sia bravo non tanto nel risultato
grafico, ma nella gestione "dietro le quinte del disegno" ovvero che sappia
usare riferimenti esterni (AUTOCAD - ACCESS) usi gli ATTRIBUTI sappia quanto
meno un po di linguaggio LISP.
I SOFTWARE CHE CERCHI SONO FATTI PER ANDARE BENE PER TUTTI .............A TE
SERVE UNA COSA CHE VADA BENE SOLO PER TE!!!!!!
Ciao Renato
pr....@tin.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collaudi impianti elettrici

Quale norma o decreto o circolare o quant altro "detta" in quali precisi 
casi è da eseguire un collaudo di un impianto elettrico? Un collaudo vero e 
proprio, non le normali verifiche effettuate dall'installatore prima della 
messa in funzione.
Grazie e ciaO, FoX 


Intendi il collaudo di un nuovo impianto? Nessuna. Mi risulta solo la
legge regionale del Friuli Venezia Giulia.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: informazione silicio drogato

Salve, vorrei sapere come procurarmi del materiale di tipo P e di tipo N, ho
a chi devo rivolgermi o contattare. grazie 

 a chi devo rivolgermi o contattare. grazie 
  Ma giusto per curiosita' cosa ti serve del silicio P e N?
Di solito, le societa' di semiconduttori comperano il silicio e lo drogano.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziali ritardati e differenziali Tipio S

Salve a tutti, sul mio testo di impianti ho letto di differenziali ritardati
e differenziali Tipo S, ma i differenziali di tipo S non sono dei
differenziali ritardati? Che differenza passa tra i due?
Grazie in anticipo!

 ha scritto:

I differenziali di tipo S (selettivi) sono tipicamente dei modulari che 
hanno un ritardo intenzionale per costruzione, non modificabile 
dall'utente. 
Altri tipi di differenziali sono ritardabili a piacimento secondo ritardi 
impostabili (a gradini) mediante un selettore.  
Salve
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

differenziali ritardati? Che differenza passa tra i due?
se non sbaglio i differenziali selettivi (S) hanno un ritardo fisso di
10mS, mentre i ritardati in generale hanno tempi regolabili.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ventilazione locale Gruppo elettrogeno

Buon giorno a tutti..
Ho un dubbio riguardo ad un locale destinato a ospitare un GE
Devo venrificare se le aperture di ventilazione di un locale destinato ad
ospitare un G:E da 800 kW sono sufficienti.
L'unico riferimenrto normativa che ho trovato č:
 "Circolare Ministro dell'Interno 31 agosto 1978, n. 31
Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice."
Volevo sapere esistono altre indicazioni da rispettare.
grazie
--
saluti
Ivan

accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice."
Esatto, per il resto ti devi rifare al fornitore della macchina
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Automazione cancello ed autorimessa

Ciao a tutti,
come ci si comporta nel caso di autorimessa interrata soggetta a CPI con
cancello elettrico alimentato dall'interno dell'autorimessa che funge anche
da uscita di sicurezza?
Grazie e scusate se la domanda e poco chiara.

ziojerri wrote:
:: Ciao a tutti,

Devi far si che al mancare della tensione il cancello si apra 
automaticamente e rimanga aperto.
Ovviamente sempre che non siano previste uscite dotate di maniglioni 
antipanico.
FoX 


bhe non proprio cosě ....mettiamo che in caso di blak-out si apra
improvvisamente il cancello che danni  provoca??  
ammettiamo che ci sia una persona appoggiata o un bambino che
succede??
Occorre sempre prevedere i rischi dell'azione ...

 ha
:: scritto:
::
::: ziojerri wrote:
::::: Ciao a tutti,
::::: come ci si comporta nel caso di autorimessa interrata soggetta a
::::: CPI con cancello elettrico alimentato dall'interno
::::: dell'autorimessa che funge anche da uscita di sicurezza?
::::: Grazie e scusate se la domanda e poco chiara.
:::
::: Devi far si che al mancare della tensione il cancello si apra
::: automaticamente e rimanga aperto.
::
:::
:: bhe non proprio così ....mettiamo che in caso di blak-out si apra
:: improvvisamente il cancello che danni  provoca??
:: ammettiamo che ci sia una persona appoggiata o un bambino che
:: succede??
:: Occorre sempre prevedere i rischi dell'azione ...
Che c'entra scusa? Il cancello dovrà aprirsi per mezzo di un contrappeso o 
di una molla, come succede per le porte tagliafuoco scorrevoli normalmente 
aperte, non ho detto che deve aprirsi "in un lampo".
FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gruppo elettrogeno

Dovrei eseguire il progetto elettrico di un locale in cui verrà installato
un gruppo elettrogeno da 100 kW alimentato con un serbatoio di gasolio
direttamente a bordo del  gruppo della capacità di 100 litri. Secondo voi è
necessario eseguire la valutazione secondo la norma CEI 31-30 oppure è
possibile considerare il luogo come non pericoloso?
Grazie per l'attenzione,
Ing. Pasquale Andolfo.

 scrisse:

luogo a maggior rischio di incendio CEI 64-8/7 nulla di piu'
vedere anche norme di prevenzione incendi
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Legame tra 46/90 e EN60204

Salve, non siamo costruttori di macchine e recentemente
abbiamo avuto dei problemi nel definire dove arriva
la Legge 46/90 e dove inizia la Direttiva macchine 89/392 (EN60204).
Qualcuno sa chiarire la situazione?
So che deve esserci in giro una circolare ministeriale e qualcosa
del genere che chiarisce questa cosa, ma non riesco a ritrovarla.
Sarei grato se qualcuno mi desse i riferimenti cronologici per recuperarla.
Vi ringrazio.
Buon Lavoro
Favaro Per.Ind. Paolo

 Qualcuno sa chiarire la situazione?
Il confine si trova ai morsetti di allacciamento della macchina (quadro
elettrico), perlomeno questo è il mio parere i di altri mie colleghi. La
redazione di TNE si spinge fino alla presa a spina del condotto sbarre, ma si
pensa che questa opinione sia nata dalla necessità di soddisfare il desiderio
di alcune grosse aziende torinesi. Può essere vero se il costruttore della
macchina fornisce il quadro elettrico già dotato di cavo e presa allacciata.
---
Ambro


Condivido appieno ed aggiungo che, stando alla lettura della 60204-1,
laddove si afferma che il cavo d'alimentazione deve essere diretto
all'interruttore generale, senza morsetti intermedi, preferisco affermare
che la spina e cavo di discesa dal condotto sbarre appartengono all'impianto
di distribuzione.
Ciao, Mauro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aiuto!

un mio amico elettrotecnico(cesi) spiritoso mi invia un'email, io 
elettricista per hobby devo stare al gioco. ovviamente non lo so ma con il 
vostro aiuto lo possiamo distruggere, accettate la sfida? grazie!
Per favore calcolami il valore della capacità da inserire in un circuito 
trifase per ottenere 31 Ampere con queste caratteristiche:
V = 36,0 kV
F = 60,0 Hz
C = ? 

dovrebbe essere 2 uF :)
credo... 

C = ? 
C = I / 2 * pi * V = 31 / (2 * 3.14 * 36000) = 2,286 microFarad
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dicharaz. per Quadro Macchina

Salve a tutti,
ho realizzato un quadro di protezione e comando, che serve per il
funzionamento di un'essicatore di dimensioni ridotte e con una temperatura
interna di max 30°, senza parti in movimento, ad eccezione di un aspiratore
a chiocciola.
Agli esperti volevo chiedere:
Nella dichiarazione di conformità posso fare riferimento alla CEI 23-51 ?
Se NO a quale normativa mi devo riferire ?
L'essiccatore viene venduto, dal fabbricante, con marcatura CE.
Per quello che riguarda il quadro devo fornire anche la Dichiarazione CE ?
Grazie 1000000 a TUTTI
--
••••••••••••••••••••••••••••••••••
•        Roberto Tonelli         •
•      -------------------       •
•   R.C.A. Imp. Elettrici srl    •
•         BOLOGNA Italy          •
•                                •
•        
rcai...@tin.it
         •
••••••••••••••••••••••••••••••••••

...



wrote:
ATTENZIONE in realtà se tu fornisci unicamente il quadro elettrico
devi marcare CE il quadro ai sensi della 73/23/CEE (Bassa Tensione) e
devi predisporre il fascicolo che corrisponde allo schema e calcoli;
se invece fonisci anche ilbordo macchina (installazione, ventola ecc.)
ti configuri come costruttore di un "gruppo" che è sottoposto alla
direttiva macchine, ma che non prevede la marcatura CE perchè deve
essere fornito con la "Dichiarazione del Fabbricante".
Per farti una cultura la PIROLA ha le guide alla direttiva macchine,
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. 
(Poca spesa, si fa per dire 120.000 cad, e tanta resa)
Ciao 
Ricci Lucchi Alessandro
D.E.Ca
. System srl
Tel 0545.32961
Fax 0545.900.100
e-mail 
dec...@decagroup.it


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Bioarchitettura

Ciao a tutti,
mi trovo a dover progettare un impianto all'interno di un complesso
realizzato con bioarchitettura.
Volevo sapere se qualcuno ne ha gią reaizzati e dove posso reperire
informazioni, inoltre che voi sappiace c'č qualche Norma in partivcolare da
rispettare?
grazie
luca

 ha scritto nel messaggio
news:ktdqe.142751$IN.24...@twister2.libero.it...

Puoi trovare informazioni su 
www.ecosistemi.biz
Giorgio
www.thermosolar.it




 Molte sono solo cavolate per aumentare i prezzi...
Semplicemente stregoneria moderna.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 disgiuntori......
a proposito di disgiuntori: scusate se dico una sciocchezza, ma se alle 
prese non č collegato niente non c'č alcun campo elettromagnetico, dato che 
non circola corrente... o sbaglio?
cosa credono che la corrente sia qualcosa che si "agiti" con vita propria, 
in agguato sull'orlo della presa ?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimesse

Salve, vorrei un parere sui requisiti che devono avere gli impianti nelle 
autorimesse soggette al controllo Vigili del fuoco.
Considerato che l'ambiente ha accesso diretto all'esterno tramite rampa 
ventilata.
Sottopongo i seguenti punti:
1- grado di protezione IP dei componenti
2- altezza di installazione comandi
3- illuminazione minima oridnaria
4- illuminazione minima di sicurezza
5- obbligatorietą sistema di rivelazione incendi automatico
Un caro saluto a tutti e
tante grazie a chi vorrą aiutarmi

Vedi la risposta sul forum di TNE :-)

 ha scritto nel messaggio 
news:1126018560....@f14g2000cwb.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: morsettiera palo

Per una ctu devo dire se č a regola d'arte un cablaggio eseguito in un
palo metallico alto 3 m (illuminazione con apparecchio classe 1) nel
quale manca la morsettiera nella cassetta in basso, per cui il
cablaggio č stato eseguito con normali cappucci.
A naso direi di no perchč cosě la parte alta del cavo (fror 450/750
3G2,5) č sollecitata dal peso di quella bassa che non č attestata alla
morsettiera, ma non trovo un riferimento normativo, anche in relazione
ad eventuali problemi di isolamento per la condensa interna al palo (i
cappucci sono bagnati).
Potete consigliarmi qualche riferimento alle norme?
Grazie mille

 cappucci sono bagnati).
questo può essere superato con del nastro autoagglomerante.
Ambro

 Ambro
Grazie mille

 palo), come una cantina umida? come una fogna?
Il materiale deve essere idoneo al luogo di installazione ed alle condizioni
ambientali normalmente attese in tali ambienti. Anche se all'interno di un
palo, il problema dell'umidità e di stillicidio di acqua è lecito
aspettarselo.
Al di là della norma si può fare riferimento a quelle che sono le
consuetudini per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica,
basta prendere un capitolato di I.P. di qualsiasi comune o qualsiasi
progetto per rendersi conto che la soluzione adottata non rientra tra le
consuetudini impiantistiche e quindi alla "regola dell'arte" condivisa e
accettata dalla maggioranza dei comuni italiani.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sicurezza in manutenzione.

 Un dubbio.In un sistema che controlla la posizione di tapparelle mi è stato
chiesto che durante la mutazione sia possibile eseguire i movimenti, in
questo caso la tapparella si muove molto lentamente, ma ritengo sia molto
pericoloso per l'addetto alla manutenzione, infatti anche se la scheda di
controllo blocca il motore appena l'assorbimento sale sopra il valore
normale, visto il rapporto di demoltiplica che ha il motore questo è in
grado di stritolare il braccio di che sta operando.
 Ora posso dichiarare che se vogliono questo sono ca##i loro e che noi
vorremmo che fosse tutto bloccato in manutenzione? o esiste una normativa
che possa imporre questo?

E perchè lo devi dichiarare? per vendere il prodotto?
No non puoi se tu sei il costruttore hai il dovere di eliminare tutti i
rischi possibili o minimizzarli, potresti farlo vendendo un prodotto non
marchiato ce e considerandolo prodotto semilavorato..........
specificalo nell'offerta, in bolla , e in fattuara , questo è il modo per
svicolare........... o almeno per crederlo........
saluti,
Enrico Mengoni
ke...@racine.ra.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terra

Ciao a tutti.
Vorrei sapere se il conduttore di terra (cioe' il conduttore che
collega il dispersore al collettore di terra) deve avere un percorso
(tubazioni e/o canalette) esclusivo, oppure se e' possibile posarlo
assieme ad altri conduttori di energia.
Grazie per le info.
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

Il problema non è per il conduttore di terra quanto per gli altri cavi,
dipende come questi ultimi sono protetti e dalla loro tipologia. Per assurdo
il conduttore di terra può essere anche nudo (con opportune sezioni).

Secondo me, dipende da come è dimensionato.
Infatti la norma accetta che questo conduttore, se nudo, quando percorso da
corrente raggiunga una temperatura molto più alta dei conduttori di energia;
quindi questi ultimi ne potrebbero patire.
Applicando invece la regola Spe = 1/2 Sp, quando possibile, è certamente
sconosciuta la temperatura finale del cavo in caso di guasto. Lo vedrei molto
bene come cavo in tubazoine indipendente.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

Mauro Bottizzo.
Da quanto ho capito, per il mio scopo, non avrei problemi ad
"intubarlo" assieme ad altri cavi; spiego meglio il mio "caso":
porzione di casa indipendente, contatore ENEL all'esterno della
recinzione; dal contatore al fabbricato, posero' un cavo FG7OR 2X10 in
una tubazione lunga circa 35 m interrotta da tre pozzetti rompitratta.
Nell'ultimo pozzetto entrero' con la corda nuda del dispersore che
verra' unita con un cavo N07v-k da 16 mmq, il quale va' al collettore
di terra (lunghezza dell'ultimo tratto > di 10 m).
Penso di non avere problemi; cosa ne dite?


Se è verificata la condizione I²t < k²S², non dovrebbero esserci altre
restrizioni; ma una riguardata alla parte 5 della CEI 64-8 può essere utile.
Mauro Bottizzo.

Mauro Bottizzo.
Grazie

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: TESTO UNICO SULL'EDILIZIA

QUALCUNO HA I RIFERIMENTI DEKLL'ULTERIORE PROROGA? GRAZIE

 QUALCUNO HA I RIFERIMENTI DEKLL'ULTERIORE PROROGA? GRAZIE
Differito al 01.01.2003. Art. 2 del DL n. 122 20/06/2002 Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 21/06/2002. Sicuramente slitterà ancora.......
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale


31 dicembre 2002

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software Tuttonormel e chiave USB

Salve,
volevo sapere se qualcuno di voi ha il Sw di TuttoNormel (valutazione 
rischio esplosione, Zeus, ecc.) con la chiave USB ed ha avuto qualche 
problema nel farlo funzionare.
L'ho installato sul Computer ma il programma non vede la chiave USB e di 
conseguenza non si attiva.
L'assistenza telefonica di Tuttonormel continua a farmi fare tentativi 
(secondo me più  o meno a caso) ma il problema non è stato risolto.
Qualcuno di voi ha avuto problemi a riguardo?
Saluti
Francesco 


mi era capitato qualche cosa di analogo quando sono passato dalla parallela
a USB.
PRIMA dei installare i relativi driver, poi inserisci la chiave e solo dopo
installi il programma
Attenzione ai replicatori di porta e soprattutto la chiave deve essere
collegata su una porta USB esclusiva, altrimenti potresti avere problemi.
Meglio ancora se tale posta e' impostata come USB 1.1
Una volta impostata correttamente, dovresti vederla come "smartKey Tokens,
sottovoce SmatrKey USB, produttore EUTRON, driver 11.1.20.0 (valido per W2K)
--
Saluti
Bruno

 Qualcuno di voi ha avuto problemi a riguardo?
No. A me funziona perfettamente. Uso XP Professional. Hai provato a
cambiare porta USB?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: R: PERITO O INGEGNERE?


----------------------------------------------
R.D.11 febbraio 1929 n°275, art. 16 comma D

VORREI SAPERE DOVE FINISCONO LE COMPETENZE DI UN PERITO ELETTROTECNICO E
COMINCIANO QUELLE DI UN INGEGNERE ELETTROTECNICO?
ricominciamo?? no per favore
ingvitali

Per l'argomento, sembrano più adatti i seguenti NG:
it.discussioni.ingegneria
it.lavoro.professioni
Saluti
Aldo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Modello B

Ho letto da qualche parte (ma non riesco a rintracciare l'articolo:spero di
non averlo sognato! :-) ) che la presentazione del modello B per la denuncia
degli impianti di terra non è più obbligatorio Se è così da che cosa viene
sostituito?
Chi lo deve presentare?
A quale ufficio và presentato?
Ciao e grazie.
Cercafase.

Ho letto da qualche parte 
Prova a guardare qui
http://www.elektro.it/dpr_462_01_guida/462_01.html
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

 wrote in message
g0HHb.18466$_P.8...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:3glvuvkr4j5i8nqu2...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:fT1Ib.219995$e6.85...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziale contestazione asl

mi č stato contestato da un ispettore asl un collegamento errato in un
dif.mt
 4p:
la linea di alimentazione č 380 v tripolare, l'utilizzatore č una macchina
utensile, il DMT č 4 poli
la contestazione riguarda un cavallotto tra una fase e il N per permettere
al tastino del TEST di funzionare.
l'ispettore sostiene la necessitą di corredare l'impianto del N!
Tenendo presente che č impossibile esplitare la sua richiesta per motivi
ovviamente tecnici Vi pongo queste domande?
se ho sbagliato, in questo caso, come posso fare in un sistema 220v trifase?
come posso accontentare il mister?
grazie a chi vuole aiutarmi.

 Tenendo presente che è impossibile esplitare la sua richiesta per motivi


 
Saluti,
Ing. Roberto FURLAN
-- 
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS


Complimenti per la soluzione.
Mi farò assumere alla ASL e verrò a collaudare tutti gli impianti progettati
e/o eseguiti da te. -))))))
Ciao.
Nicola.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prese con alveoli protetti

Stando all'articolo 412.2.1 della Norma CEI 64-8 le parti attive devono 
eesere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IP2X o IPXXB.
Mi sfugge il motivo per il quale la "prassi normale" sia quella di 
sostituire prese di tipo civile, un po' anzianotte, che non sono munite di 
alveoli protetti con altre prese identiche ma munite di alveoli protetti 
paventando una non rispondenza normativa..
Quale norma mi sfugge ?
Grazie. 

 scrisse:

Perchč le prese con alveoli non protetti, non sono piů contemplate
dalle norme di prodotto.
Non c'č quindi un obbligo preciso di sostituirle, se non la scelta
volontaria per cautelarsi da un uso improprio
PS.... +' di 30anni fa, da bimbetto... sono stato uno di quelli che
hanno infilato il chiodo  nella presa... quindi accade davvero!
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

hanno infilato il chiodo  nella presa... quindi accade davvero!
Benvenuto nel Club!
Ciao, Goofy

Goofy wrote:

E siam gia tre! Anche se si parla di 20 anni fa... 

 hanno infilato il chiodo  nella presa... quindi accade davvero!
Io non sono tra quelli pero'... mai dire mai.. ;-)


 Quindi non ho l'obbligo di cambiarle e posso lasciarle al loro posto?
Ho posto il problema al mio amico giudice, e lui la vede cosě:
se, qualcuno infilando il chiodo nella presa (e a quanto pare sono 
tanti), si fa male o ci rimane secco, il giudice incolpa:
il responsabile dell'abitazione perché ha permesso che esistesse una 
situazione pericolosa, quindi la colpa dell'incidente č anche sua
l'elettricista che SAPENDO che esisteva in commercio un prodotto piů 
sicuro, NON lo ha installato, consigliato, imposto.
Quindi la colpa dell'incidente č anche sua!
E adesso giustificatevi con il giudice che cerca il colpevole!
Giuliano

 Quindi la colpa dell'incidente è anche sua!
Sempre che l'installatore abbia ricevuto l'incarico di sostituire le
prese e le ha sostituite con analoghe senza alveoli protetti, ovvero
cosa impossibile se si tratta di installatore serio e no di tirafili
che ha in casa prese dgeli anni 70 recuperate...
Se le prese sono preesistenti la responsabilità è solo del
proprietario/responsabile dell'abitazione.
Se si tratta di ambiente di lavoro vale la stessa considerazione con
l'aggravante che il datore di lavoro deve aver fatto l'analisi dei
rischi e quindi aver valutato se sostituire o meno tali prese.

 wrote in message 
news:46288bca$0$20802$5fc...@news.tiscali.it...

Ci ho provato anch'io ma non era un chiodo. 

 
Ovviamente la vedo come te,
ma come la vede il giudice è vero!
Poi mi ha anche detto che si nomina un consulente tecnico e si cerca di 
capire bene il problema......
Giuliano

 capire bene il problema......
Infatti... E' proprio qui che nascono i problemi, se ci sono pochi
progettisti seri e competenti, pochi installatori seri e competenti,
quanti consulenti tecnici seri e competenti ci sono? ;-)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Partner ABB EIB

Scusate l'OT, qualcuno dei qui presenti è "partner" di abb per quanto 
riguarda gli impianti EIB? Se si come funziona? E' una roba valida?
Saluti,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:43ca9ec4$0$1070$4faf...@reader2.news.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: decretoDPR 462 del 22/10/2001

L'articolo 4 del suddetto decreto indica in soggetti per la verifica degli
impianti elettrici o controllo misura di terra: organismi iscritti
all'ARPA o individuati da ministero delle attività produttive.
Io vorrei sapere se qualcuno sa di un'elenco di questi soggetti abilitati.
Se qualcuno ha avuto esperienze con essi.
grazie Giacomo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:bkperl$m6k$1...@news.newsland.it...


 Se qualcuno ha avuto esperienze con essi.
Ho esperienze in merito, cosa ti interessa sapere?
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:bkperl$m6k$1...@news.newsland.it...


 da che parte d'italia scrivi?
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Conegliano.


 ha scritto nel messaggio
news:NI_bb.340677$Ny5.10...@twister2.libero.it...


 E li che esperienza hai?
Ho fatto una sorta di ricerca di mercato e ho trovato un organismo serio ed
affidabile al quale ho veicolato i miei clienti (ovviamente io propongo, il
cliente decide). Ho messo subito messo in chiaro con il responsabile
dell'organismo sul fatto che non possono assolutamente fare alcun tipo di
consulenza, (cosa che invece alcuni funzionari dell'ARPA della mia zona, di
riffa o di raffa fanno) e che i collaboratori non siano progettisti o
installatori. Dopo aver avuto raccomandazioni in merito ed averle verificate
posso dirmi soddisfatto. Il vantaggio degli organismi privati rispetto
all'ARPA/ASL è che se trovano delle non conformità non parte subito la
denuncia penale, sospendono la verifica e ritornano poi quando è stato tutto
adeguato, le soluzione per l'adeguamento le fornisce il progettista o
l'installatore non l'organismo. Se poi il datore di lavoro non ne vuol
sapere di adeguare, segnalano il caso al ARPA/ASL e parte il procedimento.
Per quanto riguarda le verifiche di terra al momento niente da dire, seguono
la metodologia prevista nella guida CEI ISPEL (modalità di misura in
qualità), richiedono e verificano la documentazione, c'è molto spirito
collaborativo.
Per i luoghi con pericolo d'esplosione non ho ancora avuto occasione, al
momento ho solo impianti in fase di omologazione (anche quelli già
esistenti, visto che nessuno si è mai sognato di denunciarli) per cui la
competenza è dell'ARPA/ASL.


S&G Engineering wrote:



Grazie  per la risposta ma ho avuto da fare .
Scrivo dalla provincia di TN , sono installatore, devo consigliare i miei
clienti per le verifiche dato che io non sono più abilitato,
Non mi fido dell'unica che conosco " ELISSE " ,
Consigliare è sempre difficile, consigliare senza conoscere ancora peggio,
per questo cerco qualcuno  che già avuto esperianza in  questo campo 
appena agli inizi.


 >
grazie miè stato utile. Giacomo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione di conformità - Legge 46/90

Pongo alla cortese attenzione dei frequentatori del NG, con riferimento alla
L. 46/90,  i due seguenti quesiti:
1) Il personale dipendente specializzato che lavora all'interno di un
presidio militare può, dopo aver effettuato lavori sull'impianto elettrico,
rilasciare la dichiarazione di conformità? Detto personale è in possesso di
diploma di scuola secondaria superiore e lavora da più di un anno.
2) Se un impianto elettrico è stato realizzato prima del 1990, può un
ingegnere rilasciare un certificato di idoneità tecnica in sostituzione
della dichiarazione  di conformità?
Antonio F.


Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

inscritti presso la camera di commercio come impresa o artigiano.
 
Qualunque impresa _NON_ installatrice puo' instalare _I_PROPRI_
impianti elettrici senza essere iscritta alla camera di commercio.
Basta che abbia un responsabile tecnico con i requisiti tecnico
professionali. Costui rilascia la dichiarazione di conformita'.
Ciao.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: forse [OT] NORMATE I NORMATORI

Negli ultimi anni ho notato un susseguirsi crescente di nuove norme, di
varianti alle norme, di fogli di interpretazione alle stesse che ribaltano
alcune convinzioni......
Sicuramente con l'avvento di nuove tecnologie e con il crescere della
consapevolezza che prevenzione significa sicuramente risparmio (leggendo
alcune statistiche sugli infortuni - con conseguenti oneri per la
collettività vengono i brividi....) e che la soglia di sicurezza di un paese
"civile" non può che crescere, mi trovo però in una situazione
"imbarazzante":
 - parte dei clienti mi chiede ancora una verifica di ""adeguamento alla
46/90"", pensando che lo spendere 300.000 per un differenziale e tre
magnetotermici sia una spesa "folle"
- i normatori continuano a imperterriti a sfornare nuove norme
- i verificatori (fortunatamente) cominciano a fare verifiche....
- gli installatori ed i progettisti si trovano fra due fuochi....
Vi chiedo [provocatoriamente] come vi comportate voi.....
proprio ieri ho avuto un acceso scambio di opinioni con un collega.... il
quale ha iniziato a prendere posizioni che io vedo estreme, del tipo:
a) in caso di collaudo di un impianto esistente, per non sbagliare (e per
non entrare in contrasto con i verificatori pubblici) tendo ad usare
l'ultima versione della norma - non considerando il periodo di costruzione
dell'impianto
b) nel rifacimento parziale di un impianto DEVO seguire la nuova norma,
ovvero adeguare anche le parti di impianto non commissionatemi (si faceva
l'esempio di colui che mette mano in un ambulatorio dentistico, ad es. per
aggiungere un nuovo circuito con tre prese) - tutte le prese del locale
devono essere collegate al nodo con max un subnodo (CEI 64-8/7 V2....)
Non pensate che un susseguirsi così incalzante di nuove norme arrivi a
[destabilizzare] un settore, ovvero portare ancor meno chiarezza in un campo
già "minato" per gli operatori??? in molti casi ci si imbatte in pareri
discordanti di enti verificatori appartenenti a diverse province;
Parto inoltre dal presupposto che è già possibile un errore (chi è che non
sbaglia???, ma di questo passo ormai, o si lavora o ci si aggiorna.....
Saluti a tutti
(in particolare modo a coloro che vorranno rispondere a questa
provocazione...)
Per. Ind.. Pierluigi Ferri

 sbaglia???, ma di questo passo ormai, o si lavora o ci si aggiorna.....
Chi non sbaglia è perchè non ha mai lavorato.
Saluti.
Per .ind. Michele Guetta

 sbaglia???, ma di questo passo ormai, o si lavora o ci si aggiorna.....
Verissimo, il professionista e' uno che passa metà del suo tempo  a
inseguire le norme e l'altra meta' a fare progetti sbagliati.
Temo - scherzi a parte - che non sia possibile cambiare le regole del gioco.
Solo e' possible sforzarsi di capirle bene ed avere la pazienza di voler
continuare a giocare.
Ciao
Kay

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SIGLA++ http://www.hophop.com/ACTIVEX

SIGLA++   
http://www.hophop.com/ACTIVEX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: blindo ad altezza bassa

Ciao al ng
una blindo da 160 A (Kanalis k160) collocata a 1.60 d' altezza, IP 4X
, è a norma? Il luogo è un' officina meccanica.
Sostanzialmente volevo sapere se c'e' l' obbligo di installarla ad un'
altezza magiore.
Grazie!
G

 ha scritto nel messaggio
news:2933e5d1.05012...@posting.google.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sicurezza industriale

Ciao a tutti , è la prima volto che scrivo su questo NG
La ma curiosità e questa :
quali sono le principale regole che deve rispettare una automazione auto
costruita ?
Per esempio :
Devo realizzare una semplice automazione , decido di costruirmi la scheda di
controllo a microprocessore e il relativo quadro pneumatico ( semplici
attuatori pneumatici ) . Perchèquesta possa essere considerata regolare da
un  punto di vista della sicurezza, e della norme vigenti nell' industria
cosa devo verificare ?
Oppurre : ci sono dei siti ( meglio in italiano ) che mi diano delle
specifiche da rispettare ?
Ringrazio tutti coloro che mi risponderanno
Alessandro PD

 wrote in message
oyLd4.8751$I3.9...@news.infostrada.it...


 Ciao a tutti , è la prima volto che scrivo su questo NG
rispondo solo per darti il benvenuto, per il rsto, non sono ferrato in
materia.
Ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

 > Ciao a tutti , è la prima volto che scrivo su questo NG


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: maggior rischio incendio classe compartimento 30: trolley.

Mi ritrovo installati dei trolley IP31 nell'ambiente in oggetto
(maglieria).
Realisticamente, conoscete casistica in cui un trolley sia stato causa
di incendio?
Grazie.

Non mi risultano casi. Cmq è possibile utilizzarli se sono ad una distanza
di rispetto al materiale infiammabile o combustibile posizionato in modo
definito (vedi art. 751.04.4 CEI 64-8/7).
--
--
Studio Tecnico Professionale
Per. Ind. Michele Guetta
email to: 
per...@tin.it

definito (vedi art. 751.04.4 CEI 64-8/7).
Giusto, ma io non li sto usando, li *hanno già usati*.
E non hanno rispettato le distanze.
Mi consola sapere che un trolley non sia mai stato innesco di
incendio.
Saluti

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 98/37

Dove la posso trovare?
Grazie

 Grazie
Non mi risulta una norma Cei 98/37, 
ma esiste una Direttiva Europea n°37 del 1998
(98/37CE), la quale unifica alcune precedenti Direttive 
Europee sulle macchine, la puoi trovare, con un qualsiasi 
motore di ricerca, sul sito dell'Unione Europea.
Saluti.
Per.Ind. Perin Ivano.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: velocità di rotazione a barriere aperte

Vorrei sapere se c'è una velocità specifica per la rotazine del madrino e lo
spostamento degli assi per il funzionamento di una macchina utensile a
barriere aperte.
Ci sono riferimenti sulla direttiva macchina?
grazie


Ciao,
i riferimenti normativi non risco a trovarli ma dove lavoro io in modalità
attrezzamento o lavorazione con riparo aperto limitiamo la rotazione del
mantrino a 50 giri/minuto inoltre abbiamo previsto un selettore e un
pulsante di modalità manuale in modo che l'operatore sia costretto con una
mano a tenere il pulsante premuto e con l'altra esegue il comando di
avanzamento assi.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trifase squilibrati

ciao a tutti,
volevo porre all'attenzione di tutti una domanda:
Cosa succede se in un impianto trifase una linea è molto più caricata delle 
altre oltre al fatto che scorre corrente sul neutro? é vero che devo 
rifasare l'impianto? 

 ha scritto nel messaggio 
news:44ac0151$0$5100$4faf...@reader2.news.tin.it...

Grazie Enrico sei stato molto gentile.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Plafoniere d'emergenza

Sono in commercio plafoniere d'emergenza senza marchio IMQ e marchio CE,
però riportano il marchio Tedesco.
DOMANDA -  Basta un marchio di un paese della Comunità Europea per poterle
installare senza problemi?



 ha scritto nel
messaggio news:9749a5$l96$1...@nreadB.inwind.it...

La marcatura CE è obbligatoria pertanto deve esserci sulla plafoniera o
sull'imballaggio o sul foglio istruzioni, altrimenti il prodotto non può
essere installato.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Conformità ai pensionati.

Un ciao a tutti. innanzitutto, e passiamo al problema.
Nel mio condominio un pensionato,che nulla ha a che fare con l'elettricista,
infatti aggiusta biciclette, ha fatto l'impianto elettrico interno di tre
boxes passando per le parti comuni e all'interno di un box privato( il suo).
All'interno di un tubo singolo da 25 in PVC ha
passato 6 fili da 2,5mmq con un filo singolo da 2,5 per la terra. Nel vano
contatori ha poi messo 3 differenziali 16A 0,03A pronti per collegarli ai
relativi contatori.
Alle mie rimostranze sulla sua non professionalità e sulla realizzazione
stessa , mi ha zittito procurandosi da un artigiano locale la Dichiarazione
di Conformità. Non so se è stata eseguita anche la fattura del lavoro (visto
che l'ha svolto lui) e forse mancano anche gli allegati alla dichiarazione.
Ora la domanda che vi pongo è : cosa posso fare e a chi mi devo rivolgere
per contestare la Dichiarazione e/o il lavoro?
Grazie.
Ah, dimenticavo, ho le foto del vecchietto che realizza l'impianto.
Ciao di nuovo e grazie.


-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 ciao
Un conduttore avente sezione 2,5 mm2 ha una portata di circa 20 A se 
installato in tubo incassato, non č detto che la sezione minima debba essere 
di 6 mm2 

 Ah, dimenticavo, ho le foto del vecchietto che realizza l'impianto.
Io le terrei da parte intanto (attenzione alla privacy se no passi
dalla parte del torto...), In caso di contenzioso possono essere
utili.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scusate .. posto anche qui ...

Buon pomeriggio,
io lavoro in un ufficio tecnico e mi occupo della redazione della
documentazione CE delle
macchine che produciamo in azienda (pallettizzatori fino ad oggi)
Il mio problema e' che mi servirebbero alcune fonti a cui attingere per
documentarmi,
riguardo un nuovo ciclo di produzione che stiamo mettendo a punto:
e' ( a grandi linee ) un insieme di  trasporti lamiere che durante il
percorso vengono piegate con piccole presse oleodinamiche .
dovendo redigere un manuale di uso e manutenzione
sto cercando un indirizzo che vada piu verso la sicurezza , le normative
applicabili, l'ambiente in cui possono operare....delle macchine che
lavorano la lamiera .
Ringraziando tutti per la gradita attenzione , porgo cordiai saluti .
eva

Normalmente il manuale d'uso e manutenzione è estrapolato dal
"fascicolo tecnico". Infatti è all'interno del fascicolo tecnico che
viene riportato:
- Analisi dei pericoli presenti sulla macchina (EN 1050).
- Da quanto sopra si analizzano quali sono le direttive applicabili, i
relativi RES, le norme tecniche armonizzate applicabili (facoltative)
sia di tipo B che di tipo C.
- Da quanto sopra si effettuano le analisi del rischio e si adottano in
fase di progettazione tutte le modalità per ridurlo. I rischi residui
vengono evidenziati e riportati nel manuale d'uso e manutenzione.
Per cui, forse non ho ben capito l'oggetto della tua domanda, ma per
redigere il manuale, devi far riferimento al fascicolo tecnico,
soprattutto per la parte relativa alla sicurezza. Se invece ti
servivano degli esempi di manuali, in senso generale, da sempre i
migliori sono quelli degli autoveicoli.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali con bagni o docce - DUBBIO

Cerco di interpretare le 64-8 per quanto riguarda un locale con doccia.
Ho una presa della lavatrice installata troppo vicino ad un box  docci.
Secondo la regola del filo teso, quest'ultima risulta per pochi centimetri
nella zona 3, la zona 2 termina infatti poco prima, considerando la
struttura del box.
Il dubbio č questo:
Quella presa č a norma ?
Se allaccio la lavatrice, questa ricade in zona 2, ho dei problemi ?
Come posso ovviare ?
E' una nuova installazione, la presa č stata gia installata, ma preferisco
non ricorrere a barriere, quali muri e/o pareti in vetro.
L'elettricista o l'impresa costruttrice possono sollevare dei problemi (come
sembra stiano accadendo) ?
Posso ovviare con una placca ceca ? .. E se si, i fili possono arrivare alla
scatola o qualcuno si puň fare degli scrupoli ?
Grazie !!!
Lorenzo


Spero di esserti stato utile. Ciao P.Paolo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info palo del'antenna

Ho ricevuto pareri discordanti su questo ambito, il palo di antenna TV di un
edificio privato, deve essere messo a terra si o no?
è facoltativo? Qualcuno ha la normativa sottomano o mi da i riferimento per
cortesia?
Una persona di fiducia mi ha informato che è facoltativo mettere a terra il
palo (edificio privato civile) ma se si vuole metterlo bisogna mettere ubno
scaricatore LPS esterno con discesa da 25mmq e non allacciato all'impianto
di terra dell'abitazione.
conferme? Smentite?
Saluti  Luca

Il 04/10/2003 @@@ ha scritto:
...
Non è affatto facoltativo.
Gli impianti elettrici ed elettronici devono essere fatti a regola d'arte.
I riferimenti normativi sono la norma CEI 81-1 e CEI 81-4: si procede con la
valutazione del rischio, quindi si valuta se occorre mettere a terra il
palo, con impianto di caratteristiche definite.
Evidentemente ogni caso è unico a se stesso; ma tenuto conto della realtà
delle costruzioni italiane, è quasi, e dico, quasi certo che l'edificio sia
autoprotetto.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

Qualcuno ha info?
nulla nulla?


nulla nulla?
ok, allora vediamo se ricordo bene:
La calza del cavo coassiale va collegata al nodo equipotenziale alla base
dell'edificio SEMPRE, dovrebbe bastare una sezione uguale a quella della
calza stessa, 1,5-2,5 mmq.
Se l'antenna non sporge oltre 1 metro dalla copertura e la sua superficie
(!) è inferiore ad 1mq non occorre collegarne il palo a terra, che
l'edificio sia dotato o meno di LPS (parafulmine).
Se l'antenna sporge oltre 1 metro o la sua superficie è superiore ad 1mq
occorre valutare la frequenza di fulminazione dell'edificio tenendo conto
dell'antenna (nel senso dell'altezza complessiva), si avranno allora due
casi (con 2 sottocasi nel secondo caso, ('ecchè ca*o!! :-) ) :
1) la frequenza di fulminazione Nd è comunque inferiore al valore
tollerabile Na, non occorre nessun collegamento del palo a terra;
2a) la frequenza di fulminazione Nd è superiore al valore tollerabile Na
sia CON sia SENZA l'antenna, allora dovrebbe già essere presente un LPS
esterno a cui va collegata l'antenna equipotenzialmente (es. rame da 35
mmq);
2b) la frequenza di fulminazione Nd è superiore al valore tollerabile Na
solo CON l'antenna (cioè la presenza dell'antenna porta complessivamente
la struttura a necessitare di un LPS esterno, se non ci fosse l'antenna
non ce ne sarebbe bisogno, sfigato eh?), occorre collegare il palo ad un
dispersore con resistenza inferiore a 10 ohm tramite una calata (es. rame
da 35 mmq) OPPURE realizzare un LPS complessivo per tutto l'edificio.
Naturalmente bisogna valutare Nd ed Na utilizzando la CEI 81-1 se
possibile (metodo semplificato per strutture ordinarie) o la CEI 81-4
altrimenti, e non sono stati considerati i problemi di distanze di
sicurezza tra le parti del LPS e parti metalliche, e le questioni
riguardanti LPS interni (scaricatori ecc).
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

 MazE