Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi e canale

Ciao a tutti.
Ho un quesito che mi martella in testa da parecchio tempo.
Sappiamo tutti che non e' obbligatorio collegare a terra i canali
metallici se al loro interno sono posati cavi con guaina con tensione
di isolamento di almeno un gradino superiore alla tensione di
esercizio. E fin qui tutto ok. Il mio dubbio e': in un canale dove
sono presenti cavi collegati a tensioni differenti, per essere a posto
con la regoletta citata prima, e' sufficiente che ogni cavo rispetti
la regola, oppure vale la tensione piu' alta presente nel canale?
Mi spiego meglio con un esempio:
in un canale sono presenti cavi collegati alla classica tensione di
rete 230/400 e cavi collegati a valle di un circuito alimentato con
trafo (no auto) con secondario 110V (p.e. ausiliari di una macchina);
se per i cavi connessi alla rete non ho dubbi sulla necessita' di
utilizzare prodotti con isolamento 450/750, per i cavi "alimentati" a
110V, e' sufficiente l'isolamento 03 (300/300) o vanno utilizzati cavi
comunque a 450/750?
Secondo il mio modestissimo parere (raggiunto per deduzione) e'
sufficiente l'isolamento 300/300, pero' vorrei una conferma (o
smentita) che si basi su norme scritte (tutti i testi in mio possesso
-ho libri Delfino, Tecniche Nuove, ecc. ma non ho pubblicazioni CEI-
non considerano di un caso simile).
Grazie a tutti quelli che risponderanno
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

 Ciao a tutti.
L'interpretazione che tu dai non è sbagliata se l'isolamento 300/300 è, come
hai affermato, di un gradino superiore al minimo richiesto. Però non mi pare
esista un gradino più basso del 300/300 per il 110V, quindi credo che già tu
sia fuori strada.
Ma l'aspetto che invece mi preoccupa è un altro: nella stessa canalina
possono solo coesistere cavi tutti isolati per la massima tensione presente,
oppure, quelli a tensione minore, devoso essere infilati in tubo
supplementare, che tra l'altro risolve anche il problema del collegamento a
terra.
Saluti, Mauro.

 scrisse:

Ok, andiamo avanti per gradi (ho la testa dura :-)).
Quindi, se utilizzo cavi isolati a 300/500 per il 110V (che comunque
sono isolati a sufficienza per la tensione di rete) e a 450/750 per i
cavi a tensione di rete sono a posto senza dover collegare a terra il
canale?



Puoi omettere il collegamento a terra del canale se tutti i cavi al suo
interno sono di classe II.
I cavi di classe II non esistono, tuttavia Il CEI ha chiarito che, se un
cavo con guaina è isolato per tensione di almeno un gradino superiore a
quello del circuito, il cavo è definibile di classe II, oppure, se non è
munito di guaina, deve essere inserito in un tubo non metallico
supplementare.
Per un sistema con tensione 230/400 V, il cavo da usare per il sistema è
come minimo il 300/500 V, quindi il 450/750 è isolato di un gradino
superiore. Se però non è munito di guaina, la prescrizione non basta, quindi
non va bene ad es. lo N07V-K.
Per il 110V il discorso è identico, solo, non ricordo tutti i passi delle
tensioni d'isolamento, mi pare che il minimo sia il 300/300, per poi passare
al 300/500, che sarebbe finalmente di un gradino superiore; deve sempre
essere un cavo munito di guaina.
Saluti, Mauro.

Saluti, Mauro.
Dai che a forza di martellare entra!! (in testa :-))
P.S.
Esiste il codice 01 che (se non ricordo male) indica una tensione di
isolamento di 100V in AC e 200V in DC (cavi per automezzi, saldatrici,
ecc.)


 tensione di rete bt 230/400 (sicuramente in classe II)?
Si.

"Francesco" <*+fra+car*@*mc+
link.it
+*> ha scritto nel messaggio
news:3a642ceb...@news.inwind.it...

Il riferimento è sempre il circuito a tensione piu elevata. Il circuito a
tensione più elevata all'interno del canale metallico è 400V, quindi tutti i
cavi posati all'interno dello stesso canale devono avere un isolamento pari
a 400 V (per es. 300/500V). A maggior ragione, se vuoi che la conduttura sia
assimilabile ad un doppio isolamento, devi utilizzare cavi con isolamento
450/750V.
La scelta di cavi a 300/300V sarebbe corretta se li installi nello stesso
canale ma con un setto separatore.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


Non condivido appieno.
Ritengo che per il 110V un cavo con guaina 300/500 sia sufficiente sia per
la classe II, sia per coesistere con circuiti 230/400, isolati a 450/750
sempre per la classe II.
Ai fini dell'isolamento, il cavo 300/500 è sufficiente, come dici, per il
230/400, inoltre, a mio avviso, garantisce la classe II al 110V.
Saluti, Mauro.
P.S. Io ripropongo per il NG periti.industriali. Che dici?

 P.S. Io ripropongo per il NG periti.industriali. Che dici?
Ho imbastito il manifesto spero di pubblicarlo al piu presto su questo NG
per avere opinioni in merito, nel frattempo pensavo che potremmo iniziare a
discutere utilizzando questo NG  inserendo nel oggetto la frase [periti
industriali] prima della descrizione dell'argomento (come ho visto su altri
NG). In questa maniera si potrebbe avere già una idea sugli argomenti di
discussione e se la cosa possa funzionare o meno.
Cosa ne dici?


 Per. ind. Michele Guetta.
Saluti

 guaina isolati a 650/1000 V (circuito a 400V)
Perchè ? Per cavo a doppio isolamento si intende un cavo con guaina con
tensione di isolamento un gradino superiore alla tensione nominale del
crcuito. Se il mio circuito è a 400 V e normalmente uso un cavo isolato
300/500V (dove i 300V sono riferiti alla tensione fase-terra e i 500V sono
riferiti alla tensione fase-fase) il cavo con guaina con caratteristiche di
doppio isolamento è quindi quello con un gradino superiore ovvero 450/750V
(450V fase-terra, 750V fase-fase).


Ora ho le idee chiare (a momenti si rompeva il martello!! :-))
Ringrazio tutti per le risposte e (sopratutto!) per la pazienza.


 Per. ind. Michele Guetta.
saluti

 
e a sfavore del costo.
Mauro.

 wrote in message
Yub96.70528$eB2.5...@news.infostrada.it...

Devi perň usare cavi isolati per la tensione piů alta (450/750) anche per i
circuiti 110 V per problema di isolamento o cavi 750/1000 per i circuiti di
potenza.