mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pubblica illuminazione - URGENTE -

Ciao a tutti,
sto seguendo la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica di un
centro storico.
Si pensava di utilizzare tubazioni metalliche staffate sulla parete dei
pilastri da illuminare, con all'interno posato il cavo FG7OR che va ad
alimentare il c.i..
Visto che l'impianto č realizzato in Classe II, č perň necessario meterre a
terra le tubazioni metalliche, c'č qualche regola che non mi permette di
utilizzare tubazioni metalliche, le quali possono essere toccate o
manipolate?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:d1Okb.50274$vO5.1...@twister1.libero.it...

La conduttura in questione č a doppio isolamento, quindi la tubazione
metallica non č una massa, non č neanche una massa estranea e quindi non va
collegata a terra.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Non vorrei contraddirre il preparatissimo Guetta, ma vorrei aggiungere una
cosa.
Difficilmente riuscirai ad ottenere un doppio isolamento al momento che fai
una Derivazione (se questa e' fatta nelle scatole di derivazione
metalliche). a quel punto li le scatole di derivazione dvrai collegarle a
terra.
A quel punto li hai messo a terra anche le tubazioni metalliche.
Saluti

 ha scritto nel messaggio
news:w7Ykb.52420$vO5.1...@twister1.libero.it...

Nessuna contraddizione anzi, hai fatto benissimo. Se devi realizzare delle
derivazioni entro delle scatole metalliche ti consiglio di fare il gioco
delle scatole cinesi, ovvero la derivazione la fai entro una scatola a
doppio isolamento contenuta entro la scatola metallica.


Posta wrote:

Potresti utilizzare cavi ad isolamento minerale, molto usati per 
l'illuminazione nei centri storici.
Ambro

 terra le tubazioni metalliche, c'è qualche regola che non mi permette di

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro alimentazione motore in corrente continua

Per una relazione che devo fare, devo analizzare il quadro di
alimentazione di un motore in corrente continua alimentato da
convertitore trifase a tiristori.
Quali sono e di che tipo devono essere le apparecchiature di protezione
e di comando di un quadro di questo tipo?
Faccio notare che il quadro comprende sia la parte di alimentazione del
circuito di armatura che la parte di alimentazione del circuito di
eccitazione.
Il motore ha 400 kW, 400 V, 1000 giri/min, 1086 A e 220 V con circa 10 A
sul circuito di eccitazione (costituito da un ponte raddrizzatore a
diodi fissi).
Saluti
Davide
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
news:7818d57df04723bf8dd...@mygate.mailgate.org
ci sono le solite:
del tipo fusibili (o protez. da 
c.to
 
c.to
) ogni volta che parte una
diramazione (basta anche il solo cambio di sezione del filo...)
Data la potenza in gioco i fusibili extrarapidi saranno sicuramente 
uno x ogni ramo: se vuoi fare bella figura procurati la loro curva 
e controlla che sia *inferiore+ a quella dell'SCR...
Avrai ad es, un trasfo x ottenere l'eccitazione.. controla che ci siano
fusibili su OGNI filo si a monte che a valle ...
I fusibili genrali dovrebbero essere ritardati 8controlla il
coordinamento
della protezioni...
Tra motore e convertitore specie negli USA e' usato un fusibile
(sarebbe meglio due) sempre extrarapidi. In europa li usano pochi. A mio
avviso
sarebbe preferibile montarli x il caso di corto tra motore(dotato di
energia)
e una massa in uscita dal ponte. Ma non credo proprio sia mandatorio.
Protezione termica o nell'azionamento o nel telesalvamotore a monte...
I francesi vogliono anche rele' di sorveglianza di isolamento...
A proposito: per quadri recenti ci vuole il filtro AC...
Separazione tra potenza e controllo ((vecchi azionamenti avevano la
reazione di
corrente con resistenze!!!)) Verifica i vari dimensionamenti.
Tieni presente che la formula e' Ica=0,816 Icc e che il cosfi'
parte da 0,86 e scende linearmente con la tensione d'armatura..
Verifica le sequenze: il campo va alimentato solo se
l'elettroventilatore
del motore va... altrimenti resistenza di 'risparmio'.. altrimenti il
motore brucia..
mi pare di averti indicato le cose piu' importanti.. buon lavoro!
pietro


 parte da 0,86 e scende linearmente con la tensione d'armatura..
Dove posso trovare formule utili per il dimensionamento di questi quadri
e magari anche per i quadri di alimentazione di azionamenti di motori
asincroni trifasi con inverter?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alimentazione interruttori

qualch'uno di voi sa indicarmi un riferimento normativo che imponga 
l'alimentazione degli interruttori di  un quadro elettrico (salvo specifica 
del costruttore) dall'alto?
a mio giudizio è la cosidetta esecuzione a regola d'arte però nn ho trovato 
riferimenti normativi, mentre alcuni colleghi dicono che c'è una norma ben 
specifica.
sapete togliermi questo dubbio?
Io premetto che li ho sempre alimentati dall'alto però mi è capitato di 
imbattermi in alcuni quadri costruiti circa nel 2000 con alimentazioni dal 
basso nn segnalate.
grazie

 
Come mai loro non ti forniscono i riferimenti normativi?
Nel caso riesci a trovare questi riferimenti, ma dubito, passali in lista.
ciao
ambro

 ha scritto nel messaggio 
news:4bbf89d4$0$817$4faf...@reader5.news.tin.it...

Non esiste una norma, una legge, o qualsiasi altra cosa che obblighi 
l'alimentazione dall'alto, esistono le indicazioni del costruttore.
Alcuni anni fa, per alcuni suoi mag/diff, la Siemens prescriveva 
l'alimentazione dall'alto, ma solo perché il relè differenziale poteva 
venire usato anche come sgancio a distanza, rinunciando a questa possibilità 
anche per quegli interruttori l'alimentazione poteva venire dall'alto o dal 
basso.
Secondo le norme CEI chi manovra un quadro elettrico deve essere "persona 
istruita", chi costruisce o apre un quadro elettrico deve essere "persona 
esperta", in grado di riconoscere le peculiarità del quadro e saperne 
valutare il pericolo.
Cordialità
Liberty Kid 

    
L'alimentazione va messa verso l'alto perchï¿œ quando il contatto
si APRE ,l'arco va verso l'alto e si estingue meglio senza investire
i contatti. ADF

 i contatti. ADF
BALLE!!!
Scusa ma non ho resistito.
Cordialità
Liberty Kid 


Non vale la pena risponderti
Non ho resistito !!
ADF

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scaldabagno..in bagno..

Non so se č il NG giusto, perň ci provo..
Qualche installatore mi dice che č vietato l'utilizzo degli scaldabagno
(istantaneo a gas) a camera aperta in bagno, mentre quelli a camera stagna
(piů costosi) sě.
In qualche sito, perň ho trovato, piů che la parola "vietato" la parola
"sconsigliabile" al riguardo dell'utilizzo dei scaldabagno ( non caldaie).
Secondo voi č legale installarne uno nuovo (con opportuni fori di areazione)
a camera aperta?
Grazie

 wrote in message
jMsI7.90321$sq5.4...@news.infostrada.it...


 a camera aperta?
Premetto che non è il mio campo, ma tempo fà avevo letto un articolo in
merito dal quale risultava che la Comunità Europea aveva sanzionato l'Italia
per aver vietato l'uso di caldaie non stagne in questo tipo di ambienti e
quindi di non permettere la libera circolazione dei prodotti, in quanto nel
resto dell'Europa è permesso installare caldaie non stagne anche in bagno.
Di conseguenza l'Italia, nella propria filosofia di accontentare tutti a
scapito del risultato, ha dovuto rivedere la legge di recepimento
modificando il "vietato" con lo "sconsiglabile".
Ripeto, prendilo con le pinze.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
news:jMsI7.90321$sq5.4...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scuole e luoghi MARCI

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio: le scuole sono tutte luoghi MARCI di tipo A (CEI 64-8 art. 
751.03.2) oppure lo sono solo quelle che superano le 100 persone (DM 
16.02.82 attività n°85 soggette al controllo del VVF)??
Grazie
Alfio

 ha scritto nel messaggio 
news:VJBTe.53774$F23.6...@twister2.libero.it...


 751.03.1...Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili...
ATTENTO!! La quinta ediz. della CEI 64-8 maggio 2003, parte 7 maggio 
2003 fasc. 6875, non recita più le stesse cose, innanzitutto l'articolo 
che definisce il luoghi MARCI di tipo A è il 751.03.02 (e non 751.03.01) 
e riporta "... rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le 
carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico". Come vedi non 
si parla più di scuole di ogni ordine , grado e tipo. E' questo che mi 
fa sorgere il dubbio
Grazie

Alfio ha scritto:

Dipende, possono esserle quelle non soggette al controllo dei VVF come
non esserlo quelle soggette. Dipende dalla valutazione del rischio
incendio. Non è un luogo marcio se la scuola è superiore a 100
bambini ma il rischio è dichiarato basso. Può essere un luogo marcio
una scuola con 25 bambini dove il rischio è dichiarato medio.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto chiesa: esistono "piattine" con guaina per posa a vista?

adeguamento impianto chiesa: esistono "piattine" o cavi esteticamente validi
con guaina per posa a vista (a portata di mano) ?


questi: 
http://www.kme-mico.com/pages/i_net_frame.html
Sono belli da vedere, poco ingombranti, facili da fissare (usi 
pochissimi "cavallotti" e stanno ben dritti ugualmente) ed eterni.
Li puoi anche far verniciare o stuccare se li posi negli angoli.
Non ultimo sono resistenti al fuoco.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collegamento pompa sommersa

Salve a tutto il gruppo.
Premetto che non sono autorizzato (dalle leggi attuali) a mettere le mani in
un impianto elettrico, ma un poco me ne intendo avendo fatto diversi
impianti circa 25 anni fa prima di cambiare mestiere.
Un mio amico ha un piccolo appezzamento di terreno in collina con un garage
metallico e un pozzo con pompa sommersa (di 2 KVA di potenza) per innaffiare
il terreno.
Attualmente, dal contatore ENEL monofase 220 volt, dopo un magnetotermico
parte un cavo (a doppio isolamento) aereo bipolare da 2.5 mmq lungo circa
250 metri che arriva ad un quadro vicino al pozzo dove un altro
magnetotermico protegge la pompa, il relativo rele' comandato da un
galleggiante a bolla di mercurio ed una presa. Non esiste una messa a terra
ne' vicino al contatore ne' vicino al pozzo, anzi il cavo della pompa
sommersa non e' provvisto di terra.
Considerando il tutto molto poco sicuro, gli avevo montato (vicino al
contatore) un interruttore differenziale (da 30 mA) che mi ero rimasto,
quando e' stato messo a norma il condominio dove abito, pero' saltuariamente
detto differenziale scatta senza apparente motivo (il cavo troppo lungo??).
Ora in concomitanza di lavori di reimpianto di viti e frutteto avrebbe
deciso di interrare il cavo passando vicino al garage (ora escluso) per
metterci una lampada e una presa di corrente.
Il garage si trova al centro circa 150 metri dal contatore ed altrettanti
dal pozzo.
Le domande: che caratteristiche deve avere il cavo da interrare? Deve essere
provvisto del conduttore di terra?
Dovra' mettere uno o piu' "paletti" di messa a terra?
E' sufficiente mettere un differenziale nel garage anche per la pompa o e'
ancora troppo distante?
Grazie a tutti coloro che mi vorranno rispondere.
Vittorio

 250 metri
2,5 mmq per 250 metri? E la caduta di tensione allo spunto com'è? E' vero
che una pompa non ha correnti di spunto elevatissime, ma se il tuo amico è
in campagna e magari è già lontano, al punto di consegna Enel, dalla cabina
di trasformazione... Io ci avrei messo (anzi ci HO messo, in un caso
pressoché identico) un 6mmq. Apparentemente un tantino esagerato, in realtà
non lo è: pensa che il programma di calcolo me lo dava appena appena
ammissibile.
--
Cinghiale

 parte un cavo (a doppio isolamento) aereo bipolare da 2.5 mmq lungo circa



PS: Se hai una figlia l'hai chiamata lampadina?  :-))))
ciao Vittorio

Poraccio, andrà in bancarotta solo per pagare un cavo del genere (meglio
usare 3 singoli).
Dario Lampa ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lampade a Led.

Salve a tutti i frequentatori del news group!
sono uno studente di Ingegneria e dovrei realizzare una tesina sui sistemi
illuminanti ed in particolare sulle lampade a Led.
Spareste consigliarmi qualche sito che contenga informazioni dettagliate da
utilizzare come fonte?
e nel caso siate del settore ed avete casualmente fatto una tesi su detto
argomento, potreste realizzare un'opera di bene dandomi una mano ?

 ha scritto nel messaggio
news:m6Wte.14627$yM4.2...@twister2.libero.it...



http://www.lumileds.com/products/family.cfm?familyId=10
http://www.amlux.it/home.asp?lingua=it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR459/56

C'è qualcuno che sa indicarmi dove posso reperire la direttiva DPR459/56?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:a65bhb$l9t$1...@pegasus.tiscalinet.it...
: C'è qualcuno che sa indicarmi dove posso reperire la direttiva DPR459/56?
: Grazie
:
Nel '56 non venivano recepite direttiva, ma, visto che sei in questo NG,
penso ti riferisca al DPR 459/96, che recepisce tre direttive. Allora usa un
qualsiasi motore di ricerca; in rete ci sono.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: "Waste and Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC"

In allegato un passo che si riferisce all'entrata in vigore di una nuova 
normativa (agosto 2005).
New European Union Directive called the "Waste and Electrical and 
Electronic Equipment Directive 2002/96/EC" (WEEE). This directive 
requires manufacturers to label all affected products and to take 
responsibility for end-of-life recycling of products they sell under 
their brand.  Official implementation date for WEEE was August 13, 2005. 
  From that date, electronic equipment must be labelled with a WEEE 
"Crossed out dust bin" symbol to be sold legally into Europe.  The 
initiative applies to all products sold within European Union (EU) 
member states, and includes current products and all new product 
introductions going forward.
C'e' qualcuno che ha informazioni piu' dettagliate in merito a questa 
normativa?
La mia societa' si occupa della distribuzione di strumentazione 
elettronica di misura.
grazie a tutti

Si tratta della direttiva per lo smaltimento di tutte le
apparecchiature ed attrezzature elettriche/elettroniche e per
l'etichettatura dei prodotti che presentano materiale pericoloso per la
salute e l'ambiente (mercurio, ecc.).

sul sito della comunità europee trovi il testo della direttiva.
Nell'allegato A ci sono le categorie di apparecchi che ricadono
all'interno della direttiva.
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Riferimenti e info suul'iscrizione all'albo dei periti

Signori buona sera....
ringrazio chiunque avrà la cortesia di dedicarmi un po' del suo tempo e
fornirmi indicazioni / info / link che mi schiariscano le idee su come
iscriversi all'albo dei periti elettrotecnici, temi d'esame, programmi di
studio/argomenti trattati, procedure per l'iscrizione..... e quant'altro...
Grazie ancora...

 scrisse distrattamente:

La via più semplice è l'elenco telefonico,
trova il Collegio dei Periti Industriali della tua città.
Lì troverai i moduli e le informazioni necessarie
che vengono appunto espletate presso il collegio.
Troverai anche i temi d'esame.
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: adeguamento normativo delle macchine utensili

Salve a tutto il NG, sono nuovo di questo NG e desidero porvi un 
quesito inerente alle macchine in oggetto.
In un officina meccanica mi trovo di fronte macchine utensili (tornio, 
frese, troncatrice, ecc.) prive di targa e libretto tecnico.
Il committente vorrebbe adeguare le stesse alla normativa vigente.
Come procedere e quali normative applicare?
Inoltre quale certificazione occorre produrre per attestare 
l'adeguamento?
Grazie in anticipo dei vostri suggerimenti.
Madelubo
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 l'adeguamento?
Se il macchinario fosse stato messo in servizio dopo il 26.09.1996 e rientra
tra le macchine pericolose descritte nell'allegato IV della direttiva
macchine (in generale, seghe, troncatrici, presse, ecc.) è necessario
sottoporre il fascicolo tecnico ad un organismo notificato. Per le altre
tipologie di macchine è sufficiente la dichiarazione CE del costruttore.
Non sono richieste abilitazioni o altri titoli per costruire o adeguare le
macchine e quindi lo può fare chiunque anche mia nonna. Il costruttore della
macchina o l'utilizzatore che adegua la macchina e ne diventa a tutti gli
effetti il costruttore, apponendo la marcatura CE diventa l'unico
responsabile. Quindi avrà tutto l'interesse di incaricare persone di
dimostrata competenza (peccato per mia nonna :-)).
Attenzione a definire bene le responsabilità. Se sei l'installatore devi
solo eseguire quello che ti prescrive il committente/costruttore, in quanto
è di sua competenza l'analisi dei rischi e tutto quello che ci va dietro.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: campeggio con fabbricati

Ciao,
vi espongo la mia situazione:
campeggio con aree adibite a piazzole per tende e 3 fabbricati adibiti a
"dormitorio", mi è stato commissionato il rifacimento dell'impianto
elettrico asservito a tutta la struttura, problemi:
1) i fabbricato non superano singolarmente i 25 posti letto, la somma dei
posti letto di tutti i fabbricati sì, la struttura è soggetta a VVF (secondo
mè nò);
2) devo classificare i fabbricati come ambienti MARCI?, e quindi usare min.
IP4X cavi a bassa emissione etc (n. max camere per edificio 8);
3) e quì viene il bello.., ogni camera è dotata di attacco del gas a cui è
collegata una cucina "da casa" con quattro fuochi, che ci faccio? nel senso
le porte delle stanze così come le strutture di separazione non sono REI,
devo fare la somma delle potenze dei singoli fuochi, devo mettere un
rilevatore di fughe gas per ogni camera e farlo intervenire
sull'elettrovalvola principale??
4) l'installazione di un'impianto di rilevazione fumi non è obbligatorio se
non superiamo i 25pl, confermate?
5) ci và qualche forma di allarme genarle, e, l'illuminazione di emergenza è
obbligatoria anche nei vialetti esterni?
Le mitiche guide di TNE arrivano fino ad un certo punto però mi nascono
dubbi man mano che analizzo la struttura..
grazie

 grazie
Ciao, FoX 

 ha scritto nel messaggio
news:4680b779$0$16033$5fc...@news.tiscali.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ci riprovo: posso far passare il mio impianto elettrico in un locale di un altro condomino?

Riformulo la mia precedente domanda sui garage, sperando di aver
maggiore fortuna ;-)
Posso, per semplicita' realizzativa, alimentare il mio garage
facendo transitare il mio impianto elettrico, protetto con un
magnetotermico-differenziale, all'interno del garage confinante?
Se si, quali accorgimenti devo adottare?
grazie in anticipo
Massimo


1 - consenso del proprietario del garage confinante (servitù);
2- tubazione transitante in ferro senza risoluzione di continuità e
senza cassette di derivazione;
Ovviamente il garage confinante deve far parte dello stesso
compartimento antincendio dell'autorimessa ai fini del sezionamento di
emergenza per i VVF.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Disegno elettrico

Salve a tutti
io avrei bisogno di sapere se ci sono dei libri che spieghino come si
disegnano gli schemi elettrici (schema funzionale)di macchinari e quali sono
le normative da seguire.
Grazie

le normative da seguire.
Le normative di riferimento sono tante. Un aiuto puoi trovarlo nel libro:
"la documentazione tecnica per l'equipaggiamento elettrico delle macchine"
editoriale Delfino, autore E. Grassani.
Spero sia di aiuto.
Bye. Mike.

Ottimo, anche se caro, il "Manuale di disegno elettrotecnico" edizioni CEI
fabio
Ale ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatore enel

E' accaduto che in un contatore enel vecchio monofase 220v con potenza 4,5
kw il contatore degli scatti si è azzerato a causa dell'arrivo dei 99'999
scatti......
Lettura novembre 2002 scatti 90'800 circa...
Nessuna lettura intermedia, calcolo dei consumi presunta dai consumi
precedenti.
Lettura novembre 2004 scatti 15'300 circa...
E' possibile o no che un'utenza domestica c.s. in 2 anni abbia consumato
25'500 scatti???
Il problema si e' presentato all'arrivo di una fattura enel di 2'600 euro.
Come si può contestare?
E' meglio pagare la fattura o convine non farlo?
Grazie Ale.

Forse hai bisogno di un associazione di consumatori più
che di consigli tecnici.

25'500 scatti?
Sě, č tanto ma possibilissimo. Corrisponde a una potenza di circa
1,5kW, un terzo di quella impegnata
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autoriparazioni

secondo voi è corretto considerare una officina per automobili un logo a
maggior rischio in caso d'incendio ti tipo c
Grazie

 maggior rischio in caso d'incendio ti tipo c
Dipende dal carico d'incendio.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 > secondo voi č corretto considerare una officina per automobili un logo a


 limite č una precauzione in piů
Concordo, ai fini pratici realizzare un impianto elettrico per questo tipo
di ambienti non ti comporta una spesa in piů rispetto al classico impianto a
vista che normalmente viene realizzato di default in IP55.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di terra

Ciao a tutti,
Vi giro un piccolo problema:
sto rifacendo l'impianto elettrico di un appartamento in un condominio
privo dell'  impianto di terra.
Naturalmente io poso anche il PE e predispongo l'impianto di terra fino
all' ingresso dell'appartamento.
Il mio dubbio riguarda i collegamenti equipotenziali. Li devo fare, non li
devo fare?
Il contatore dell'acqua posto nell'appartamento lo metto a terra (?) o non
lo metto a terra ?
Non essendoci l'impianto di terra generale, non rischio che in caso di
guasto e differenziale difettoso (puo capitare), il mio impianto diventa
pericoloso anche per gli altri inquilini?
Vi ringrazio
Giuseppe

 pericoloso anche per gli altri inquilini?
Certamente, così come è pericoloso, anczi di più, l'impianto dei vicini per
te!
Fatti la terra per conto tuo, se agli altri non interessa spendere due lire
per salvarsi la pelle. Un differenziale senza messa a terra ti protegge
soltanto dal contatto diretto, e viene meno la sua funzione principale ovvero
quella preventiva di rilevare apparecchiature in perdita.
Tieni presente che anche uno scarico di una doccia o di una vasca da bagno in
piombo, non equipotenzializzato con il tubo dell'acqua, è fonte di estremo
pericolo nel caso in cui un tuo vicino avesse lo scaldabagno, la lavapiatti,
la lavatrice o quant'altro connesso alla rete idrica e a quella elettrica in
condizione di guasto sulla cassa. Basta un cavo di collegamento tra lo scarico
e il tubo e ti fai la doccia tranquillamente. Ci sono stati tanti casi di
morti per aver tenuto il piede sullo scarico (potenziale di terra) e aver
toccato il rubinetto (potenziale alzato a causa di un guasto). Naturalmente in
assenza di differenziale.
Per quanto riguarda il differenziale difettoso (accade circa nel 7% dei casi,
per cui w gli impianti TN, che l'enel non ha voluto fare, che si proteggono
con un magnetotermico assai più affidabile) ti consiglio di metterne due in
serie. Se hai il contatore fuori dall'appartamento un bel diff con delta I=0,3
A selettivo all'uscita del contatore, ed un delta I=0,03 in casa non selttivo.
Da notare che due diff in serie hanno probabilità di guasto dello 0,49% circa,
quindi si comincia a ragionare.
            Ciao
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

Per quanto riguarda le tubazioni del gas, devi semplicemente far notare
all'enete fornitore che le norme UNI VIETANO l'utilizzo delle tubazioni come
dispersori!!!!, ma non vietano di mettere ad equipotenzialità le tubazioni
con l'impianto di terra!! basta leggere e siamo tutti contenti. In
conclusione mettile a equipotenzialità e, come è già stato detto,
chissenefrega!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: distributore di carburante

Devo progettare un impianto elettrico (distributore di carburante),
considerando che non è più in vigore la norma CEI 64-2, come si dovranno
classificare i distributori in riferimento alle nuove norme.
1. Sapreste indicarmi qualche testo per la classificazione delle zone 0-1-2
in modo che non debba studiarmi le nuove norme che fra l'altro sono molto
macchinose e complesse, sopratutto per uno come me specializzato in
elettrotecnica.
2. Secondo voi si può ancora prendere come riferimento l'appendice della
64-2.
3. Conoscete dei siti dove prelevare del materiale in riferimento ai luoghi
pericolo di eplosione.

 ha scritto nel messaggio
news:abbh4e$lk$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Nuovi esempi per classificare le aree dei distributori di carburanti saranno
pubblicate dal CEI come ampliamento della guida 31-35/A.
Alcune informazioni posso fornirtele io, ma ho bisogno di sapere cosa per
evitare di scrivere un libro.
Ciao
per. ind. Ezio Compagnoni

 ha scritto nel messaggio
news:3nPC8.37868$US3.8...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Re-1°messaggio

Hai ragione Giuliano a dire che molti sperano nelle varianti, etc. Ma nella
maggior parte dei casi c' č un accordo con il Committente o chi fa per lui.
Figurati se chi tira sul prezzo per risparmiare, poi riconosce varianti
extracontrattuali. La tendenza č quella di presentare capitolati e computo
metrici piů incasinati possibile. Meno cose sono chiare per l' installatore
e meglio č per loro. Quello che tu ritieni fuori dal contratto il Cliente lo
pretende come da contratto. Occhio al computo metrico ragazzi!!!!!!
Io ho sempre dovuto fare discussioni per farmi riconoscere lavori extra
contrattuali ed alla fine si arrivava al compromesso fifty/fifty. Mi
pagavano sempre meno ore di quelle che presentavo.
Ciao e ricambio gli auguri.
Bruno

 Bruno
Giuliano Risponde:
hai pienamente ragione, il problema è anche che molte volte
il Progettista elettrico, lavora senza comunicare con il
Committente. Il Committente paga il progettista (il meno
possibile) perchè è obbligato ad averlo (ma di solito non ne
capisce l'utilità)
Il committente non usa il progettista come dovrebbe.
Risultato il povero installatore deve:
interpretare il progetto ed il capitolato
eseguire il lavoro secondo la norma (non sempre secondo il
progetto)
comunicare le varianti al progetto
fare la Dichiarazione e se ci riesce guadagnarci.
E poi gli installatori mancano di professionalità !!!
Ciao, Giuliano.
Ps perchè i tuoi messaggi non sono attaccati agli altri?
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: locali medici

Alla luce della nuova CEI 64-8 - 5°ED. per i locali ad uso medico esiste
ancora la possibilità di avere i sub nodi?
In caso di un impianto "tracciato"secondo la vechia normativa, dove solo le
masse estranee dovevano essere collegate al nodo,
ma ultimato solo ora, come ci si deve comportare?
grazie RM.




La nuova norma si applica solo agli impianti realizzati dopo il 01-2002, gli
impianti in corso di realizzazione in tale data ne sono esentati. Ma dopo
due anni non credo che al tuo impianto si possa applicare la vecchia norma.
In ogni caso nella vecchia 64-4 nella maggior parte dei locali si dovevano
collegare al nodo equipotenziale anche i conduttori di protezione, restavano
fuori da questa prescrizione praticamente solo gli ambulatori odontoiatrici.
E' difficile quindi che l'impianto in questione sia conforme alla vecchia
norma se sono stati trascurati i conduttori di protezione.
Rada

 ha scritto nel messaggio
news:bkqh62$fhr$1...@lacerta.tiscalinet.it...



dove è scritto ???


 dove è scritto ???
CEI 64-8/7 V2 nel commento a destra dell'art. 710.413.1.6.3
Rada

 ha scritto nel messaggio
news:bl8ouo$99kn9$1...@ID-198759.news.uni-berlin.de...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ULTRANEWS Nuova "46/90"

Ieri il documento è stato firmato e apparirà a giorni sulla Gazzetta 
Ufficiale, notizia appresa "in diretta" durante il convegno TNE di Cagliari.
Le novità sono decisamente interessanti, e tanto per avere una succosa 
anteprima si parla di:
- Dichiarazioni di rispondenza redatte da un tecnico per impianti esistenti 
senza dich. di conformità (per dirla in modo molto semplice);
- il famoso limite dei 6 kW di potenza impegnata per quanto riguarda 
l'obbligo del progetto dell'impianto elettrico da parte di un tecnico 
iscritto all'albo;
- invio della D.C. all'ente distributore (es. ENEL) entro tot giorni pena il 
distaccamento della fornitura all'utenza;
- altre ancora che probabilmente appariranno sul nuovo TNE di marzo.
Fremete!
CiaO, FoX 

Cagliari.
Ricevuto ora:
"Gentile abbonato,
nella speranza di fare cosa gradita, Le inviamo il testo del nuovo Decreto
22 gennaio 2008, n. 37 (appena pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo
2008), che sostituisce la legge 46/90."

Ricevuto anche io, grazie!
Finalmente!!
Adesso vediamo come se la cavano gli instalaltori (lo sono anche io), a 
fare il progetto.
Nel senso di farlo "prima" dell'installazione!
Giuliano
Goofy ha scritto:


Non noto la differenza con la normativa precedente.
Anche con la 46/90 andava fatto prima
A cosa ti riferisci?


 A cosa ti riferisci?
Credo Giuliano si riferisca al fatto che in base al comma 1) art. 5
TUTTI gli impianti debbono essere progettati e quelli che non
rientrano nei limiti del comma 2) li può redigere il responsabile
tecnico dell'impresa.

Mike ha scritto:

Esatto!
intendevo dire questo!
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: curiosità su termini per reti MT

Qualcono sa dirmi da dove derivano i termini per individuare le protezioni
del lato MT, quali,
protezione 51,50 e 51N?
Saluti. MR.


Norma ANSI/IEEE C37.2
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sono ritornato

Ciao cari amici, e' un po di tempo che non mi faccio sentire, ero stato
assunto presso una ditta come tecnico elettronico, convertivo le colonnine
dei distributori di benzina in euro, dopo 2 mesi di lavoro non mi hanno
rinnovato il contratto, questo e' il lavoro di oggi (UNO SCHIFO!).
Ho avuto un po di tempo per aggiornare l'archivio delle riparazioni nel
sito.... vi aspetto anche se sono un po amareggiato per quello che mi e'
accaduto, pur troppo...... un saluto e un'abbraccio....
Paolo Fusco Kobrass
Paolo...@kobrass.it
http://www.kobrass.it


Saluti e bentornato
Giuliano Beduglio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: distanza tv

Dal divano alla postazione tv ci  sono circa 4m e mezzo,secondo voi di
quanti pollici mi conviene acquistare il televisore?
Grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:Q5gA8.47623$W9.11...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:aat8k1$11lf$1...@newsreader1.mclink.it...


sono d'accordo con giuliano.
Anche perchč la risposta č semplice: piů grande possibile!
salumi
Dam09
P.S. Ti consiglio una 19:9.

 wrote in message
Q5gA8.47623$W9.11...@twister2.libero.it...


 Considera circa 7 volte la lunghezza diagonale dello schermo;
...e questa regola da dove deriva ???
Finche' non devi girare la testa per guardare da un lato all'altro dello 
schermo va bene.
Ciao,
Un felice possessore di un retroproiettore da 50" a 3 metri di distanza 
che vorrebbe tanto un proiettore da 100".
Ciao!
-- 
  Daniele Orlandi
  Planet Srl

 ...e questa regola da dove deriva ???
Chiaramente non č una regola che trovi nei sacri manuali ma  una indicazione
generale; ad ogni modo la distanza raggiunta ti permette di avere una
viasuale globale, per una visuale piů dettagliata o ti avvicini allo schermo
o ne compri uno piů grande.
Saluti Graziano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normativa 64-8 alimentazioni di sicurezza con sistemi TT o TN

Buongiorno a tutti. Mi chiamo Dario e vorrei sottoporVi un quesito 
riguardante la Normativa 64-8/5 capitolo 56, alimentazione dei servizi
 di sicurezza, paragrafo 561.2 che dice di preferire,per tali 
alimentazioni, le misure che non comportano l'interruzione automatica
 del circuito al primo guasto verso terra. Questo potrebbe far pensare che si debbano evitare per l'alimetazione dei servizi di sicurezza i 
sistema TT o TN. Tuttavia il commento a tale paragrafo presente sulle 
norme non eclude l'utilizzazione di sistemi TT o TN purchè gli impianti siano correttamente suddivisi in modo tale che la conseguenza di un 
guasto non ne coprometta la sicurezza. Questo significa che si debba 
prevedere una linea per ogni utenza (non protetta contro i contatti 
indiretti) in modo tale che un eventuale guasto possa solo interssare 
una sola utenza?
Ciò non mi sembra comunque corretto.
Ringrazio fin d'ora chi vorrà rispondermi.
Saluti , Dario.
----------------------------------------------
Virgilio Mail - Il tuo indirizzo E-mail gratis
http://mail.virgilio.it
--
Posted from [212.48.4.46] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:20001004215326.CWPQ2426.mta1@[212.48.4.52]...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: mercato energia

vorrei sapere se attualmente e' possibile che un privato venda in BT a
terzi,
consideriamo ad esempio il caso di un supermercato che compra dall' Enel in
MT, con una propria cabina di trasformazione, a fianco del supermercato ci
sono degli uffici, il supermercato puo' vendere in BT ai negozzi ?
e se si, quali possono essere gli eventuali svantaggi.

 ha scritto nel messaggio
news:9frae8$oga$2...@pegasus.tiscalinet.it...

Non è possibile vendere energia elettrica. L'escamotage adottato da molti è
quello di vendere un servizio, un pò come succede nei campeggi o nelle
darsene.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info impianto

Salve,dovrei realizzare in un laboratorio di analisi cliniche 
l'impianto elettrico mediante calalizzazione esterne, sarebbe possibile 
nelle stesse canalette ovviamente divise per settore poter passare un 
tubo per il passaggio acqua potabile, si tratta di un tubo di circa 12 
mm di diametro in pvc che va ad alimentare le macchine pressione molto 
bassa non supera un atmosfera.


Il problema/rischio causato dagli impianti elettrici, e non facilmente
gestibile con le protezioni elettriche (differenziali, magnetotermici,
etc.) e' quello del pericolo di scoppio ed incendio. Per questo sono da
evitare nelle canaline materiali combustibili o facilmente inescabili.
Quindi non vedo problemi nella presenza di un tubo contenente semplice
acqua, peraltro a pressione ordinaria o inferiore.
Eventualmente puo' esserci un problema di condensa (se il tubo e' piu'
freddo dell'ambiente), problema risolvibile curando che le giunzioni
elettriche non siano nel volume del tubo oppure stagne, oppure inserendo
il tubo in una guaina termicamente isolante (di materiale non
combustibile, mi raccomando :-) calcolata per evitare sulla superficie
il punto di rugiada.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esiste un NG che si occupi dell'aspetto tecnico dei cablaggi di impianti civili industriali?

Hi,
come da Sub.
Thank

Thank
Direi che questo è l'unico che potrebbe trattare l'argomento.
Magari in inglese.....
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Testo alternativo alle norme CEI?

Esiste qualche testo alternativo e meno costoso a quello pubblicato da
CEIUNI riguardo le norme e la loro corretta applicazione per
l'impiantistica negli edifici civili?

E' molto valida la rivista Tuttonormel (con i suoi libri) che puoi trovare
al sito 
tne.it
 e che non sostituirà mai la norma che, purtroppo, va letta
....e interpretata, ma ne è una valida spiegazione!
Saluti, Marco
M i l l e n i u m ® © ha scritto nel messaggio ...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ristorante con zona cucina

Salve a tutti,
espongo brevemente la mia perplessità:
devo realizzare il progetto per un ristorante strutturato tipo Self-Service,
Ho un locale cucina ben compartimentato con porte REI 120
chiuse a molla, qui si trovano i fornelli a gas con potenzialità oltre i 35 kW.
Nella sala da pranzo vi è un self-service con preparazione a vista
dei piatti, quindi anche qui presenza di fuochi a gas con potenzialità
superiore a 35 kW,
Chi si occupa della pratica VVFF ha proposto, per la zona self-service
la realizzazione di una zona (sopra i fornelli) ad aspirazione forzata con
intervento dell'elettrovalvola del gas se viene a mancare l'aspirazione.
E' corretto?
Domande:
Per il locale cucina realizzerò un impianto con grado di protezione minimo
IP44 ovvero il vecchio AD-FT della 64-2. E' corretto?
Devo utilizzare le nove norme CEI ed esattamente quali?
Per la zona self service devo stabilire le varie zone e quali?
Determinare i centri di pericolo e come?
Il progettista termoidraulico e per i VVFF mi deve comunicare qualche dato?
quale? e come utilizzo questi dati?
Nella zona ristorazione esistono impianti a filo soffitto, plafoniere,
canalizzazioni
cassette di derivazione, l'impianto deve essere AD-FT?
Nella zona self-service ad aspirazione forzata come mi devo comportare?
Scusate per le numerose domande, ma non ho ancora ben assimilato le nuove
norme per i locali con pericolo di esplosione, e vorrei confrontare le mie
soluzioni con le Vostre.
Inoltre mi trovo a discutere con l'Architetto che si occupa della progettazione
generale
che non ne vuole sapere di questi problemi e pensa solo all'estetica del locale.
Lui risolverebbe tutto eliminando il gas ed installando una cucina e
self-service completamente
elettrici, con una potenza impegnata minima di almeno 80 kW solo per cucinare,
e le grosse perplessità dei cuochi.
Saluti e grazie a chi avrà la pazienza di leggermi e magari aiutarmi.
--
Giuliano  Beduglio

 Saluti e grazie a chi avrà la pazienza di leggermi e magari aiutarmi.
Guarda, io non mi preoccupererei tanto della classificazione, se ti metti ad
applicare la 31-30 rischi di perdere tanto tempo per trovarti che hai zone
NE (non pericolose) e quindi ambienti ordinari, fossi in te applichererei
ancora l'appendice 64-2 che è valida fino a settembre che sei dalla parte
della ragione. Tanto in ogni caso in cucina non ti metti a fare un impianto
IP20 e quindi i costi sono quelli.
Bè adesso basta che sono in vacanza e sto usando il portatile di nascosto da
mia moglie e se mi becca........
P.S.  sono in un campeggio che ha l'impianto a norma...ah deformazione
professionale....
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Forum PLC ed automazione

www.plcforum.it
PLC, HMI, automazione elettrica, meccanica e pneumatica, più altri argomenti
come elettronica e PC

 
www.plcforum.it
Quanto sei idiota.
-- 
 Daniele Orlandi
 Planet Srl

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Coordinamento Contattori-Motori

Ciao a tutti,
c'è qualcuno di voi che ha un programmino che, in base alla potenza di
un motore in Kw o Hp o Ampere, mi dia la taglia giusta di un contattore
e la termica giusta da usare (oltre alla protezione a fusibili)???
Grazie a tutti!

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fotovoltaico

  Qualcuno mi può dare un chiarimento.
Per presentare la domanda di
contributo per l'installazione di pannelli fotovoltaici   è obbligatorio il
progetto elettrico redatto da un professionista iscritto all'albo, oppure
basta un semplice schema realizzato dal richiedente o dalla ditta
installatrice?  Dove posso reperire accurate informazioni?  Invece per
quanto riguarda la DIA (Denuncia inizio attività) rivolta al comune di
competenza è possibile presentarla solo dopo all'ottenimento del
contributo?
Un saluto e un ringraziamento.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 contributo?
Vai al sito 
http://www.tetti-fotovoltaici.org/
 li trovi i collegamenti per
scaricare il bando della regione che ti interessa.
Ambro

 contributo?
Ma non sono gia stati chiusi tutti i bandi ?  Cmq, in generale il progetto è
obbligatorio sia redatto da un professionista; normalmente è sufficiente un
progetto di massima (a ragione), altre regioni (mi pare il Lazio) chiedono
il progetto esecutivo (assurdo).
La DIA và presentata prima dell'inizio dei lavori, se basta la
DIA....Infatti alcuni comuni possono richiedere la concessione edilizia.
Evviva la burocrazia! Gia per come è stato impostata la cosa in Italia sono
pochi i vantaggi economici per chi installa tetti fotovoltaici, in più hai
una serie di impedimenti burocratici che fanno passare completamente la
voglia anche a quei pochi che ci credono.
Per maggiori dettagli devi guardare il bando specifico della tua regione al
sito internet fornito da Ambro.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 Michele Guetta - perito industriale
Da qualche mese seguo il settore e l'idea che mi sono fatto è quella di
affidarsi, ma per questi bandi i tempi utili sono trascorsi, ad un'azienda
che conosca bene "l'ambiente". Tanto per fare un  esempio i bandi prevedono
che l'utente dia il permesso di far effettuare il collaudo, dell'impianto
realizzato, all'Enea, e se quest'Ente esprime parere negativo viene negato
il contributo e si deve restituire quanto già ricevuto, e l'utente si trova
a pagare un impianto di 15.000 - 20.000 Euro che non ammortizzerà mai.
Questo è solo uno dei diversi punti che possono scoraggiare chi non ha mai
realizzato questi impianti.
Ambro

 che conosca bene "l'ambiente".
Confermo, inizia per E e finisce per 
L.SI
 :-))
--
--

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: abilitazione

Ciao a tutti,
la mia domanda č questa :
per essere abilitatobisogna prestare servizio presso una impresa abilitata e
dopo un anno dalla data di assunzione ,
con la delega del datore in teoria si č abilitati .
Ora io dico, se  questo anno lo svolgo come prestatore di mano d' opera(in
proprio)  il periodo č da ritenersi ugualmente valido , ovviamente il
garante č chi fornisce il lavoro.
Grazie per il prezioso aiuto .





Per essere abilitati all'installazione bisogna 
possedere entrambi i seguenti requisiti:


1) essere impresa o artigiano regolarmente iscritto 
nei rispettivi registri;


2) possedere i requisiti tecnici 
professionali.


I requisiti tecnici-professionali devono essere 
posseduti dall'imprensditore o artigiano oppure da un responsabile tecnico alle 
sue dipendenze.


I requisiti tecnici-professionali sono almeno uno 
dei seguenti:


1) laurea in ingegeria;


2) diploma di maturità tecnica o professionale + un 
anno continuativo alle dipendenze di un'i"nstallatore" abilitato;


3)attestato di qualifica + un due anni continuativi 
alle dipendenze di 
un "installatore" 
abilitato;


4)tre anni continuativi, escluso l'apprendistato, 
di 
un "installatore" abilitato;

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI EN 60204-1 dove la posso visionare?

Vorrei visionare questa norma senza doverla comprare.E'solo a titolo di
consultazione.
             Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 wrote in message
news:213Z140Z14Z135Y...@usenet.iol.it...

-- 
Posted from  [194.185.51.104] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: elenco norme cei

dove posso trovare un elenco di tutte le norme cei in vigore?
possibilmente con l'indicazione per ognuna dell'oggetto

 possibilmente con l'indicazione per ognuna dell'oggetto
http://www.ceiuni.it/homeNorme.html
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: bobina di minima o a lancio?

che cosa cambia fisicamente tra una bobina di minima tensione ed una a
lancio di corrente, salvo il circuito che l'alimenta? Non si possono
effettuare entrambe le funzioni con un unico tipo di bobina? Infatti
nel caso della bobina di minima tensione basterà collegarsi ad un
contatto normalmente chiuso, così quando la bobina è eccitata (nella
situazione ordinaria) il suddetto contatto è aperto, mentre in caso di
emergenza o allarme la tensione scende sotto una determinata soglia e
la bobina si diseccita commutando i contatti. La stessa bobina
collegata a lancio di corrente quando è diseccitata lascia a aperto
anche il contatto, mentre quando è in tensione (allarme o emergenza)
commuta anche il contatto chiudendolo. Mi sapete spiegare perché
allora c'è la distinzione tra bobina di minima tensione e bobina a
lancio di corrente? E perché la bobina a lancio di corrente si chiama
anche BA?



La bobina di minima tensione è sempre alimentata, la bobina a lancio
di corrente viene alimentata soltanto quando è richiesto il suo
intervento.
Ne consegue che l'impiego di una bobina di minima tensione, con tutta
la sua catena di contatti chiusi, rende il circuito più sicuro
rispetto ai guasti, perchè se la bobina si brucia si genererà un
intervento "intempestivo"  di cui non potremo non accorgerci (si apre
un interruttore, suona una sirena, si accende una spia, ecc.).
Quando ci accorgeremo invece che una bobina a lancio di corrente non
funziona? Quando sarà necessario il suo intervento, ma la bobina non
funzionerà..e potrebbe essere "troppo tardi".
L'Enel, tanto per fare un esempio, richiede l'uso di bobine di
apertura a minima tensione sugli interruttori di interfaccia tra una
rete di autoproduzione e la rete Enel; preferiscono far rischiare un
fuori servizio in più al cliente piuttosto che ritrovarsi
perturbazioni sulla rete.
STE


E' da tenere presente che, con la bobina di minima tensione, in caso di
guasto l'interruttore non si può più richiudere. Questo, in alcune
installazioni dove è fondamentale la continuità del servizio, potrebbe
essere molto più dannoso del mancato funzionamento del circuito di sgancio.
Per verificare l'efficienza del circuito con le bobine a lancio esistono
vari sistemi.
Saluti
Tullio Petroccione