mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche impianto

Salve ragazzi,
Altro quesito
Impianto esistente di recente realizzazione, in funzione da almeno 3 anni o
quasi, devo fare delle verifiche periodiche visive e non (quali sono le
verifiche strumentali?). Ma tutte queste verifiche dove vanno relazionate?
esiste un modulo prestabilito? Quali sono le verifiche che può fare un
installatore normale e quali un perito iscritto all'albo?
In anticipo grazie

 installatore normale e quali un perito iscritto all'albo?
Entrambi sono abilitati a fare le verifiche iniziali, periodiche e
straordinarie degli impianti elettrici. Normalmente (qui dipende da caso a
caso) il committente incarica il professionista della verifica periodica
(ovviamente se attrezzato), il professionista esegue la verifica (esame a
vista + prove strumentali) chiedendo l'ausilio di un preposto (installatore
o persona qualificata in quanto le misure e prove sono paragonate a lavori
elettrici). Al termine relaziona il tutto indicando al R.S.P.P. gli
eventuali interventi manutentivi da svolgere per ordine di priorità. Il
committente incarica l'installatore a fare gli interventi di manutenzione
previsti e rilascia al termine la D.C. 46/90. Questo sarebbe il modo ideale
di procedere in quanto si ottengono i seguenti vantaggi:
- per il committente, non è l'installatore a decidere le manutenzioni
(potrebbe essere di parte) ma una terza persona (il professionista) che fà
gli interessi della committenza. Inoltre, ha la possibilità di programmare
gli interventi in base alle priorità.
- per l'installatore, in quanto la sua responsabilità è scaricata solo sulla
modalità di esecuzione dell'intervento e non sulla scelta.
Io attualmente stò lavorando in questa direzione ed i risultati mi danno
ragione. Ci sono poi aziende che hanno rapporti privilegiati con
l'installatore e vogliono solo quello come riferimento, ma di fatto non
cambia niente in quanto è l'installatore ad incaricare il professionista
(non cambia niente se il professionista è un vero "libero" professionista).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misuratore tesistenza di terra

Ciao a tutti,
sarei in procinto di acquistare un misuratore per la resistenza di
terra cha mi permetta di svolgere un po' tutte le misurazioni che
servono per l'impianto di terra appunto.
Avete qualche consiglio da darmi in merito?
Grazie.
Nathan



 ha scritto nel messaggio 
news:1144931297.7...@z34g2000cwc.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info

Salve a tutti.
Ad un concorso alla domanda su come si può verificare l'impianto di terra le
risposte erano queste :
1) Tramite sistema volt amperometrico e con anello di guasto
2) Solo voltamperometrico
3) Solo anello di guasto
4) La presa dello strumento di misura si infila in una presa qualsiasi
5) La presa dello strumento di misura si infila nella presa più lontana
La 1,4 sono giuste e le altre sbgliate. OK ?
In un'altra domanda chiedeva se la distanza del picchetto di misura era 5
volte o trenta la diagonale della base (? non ricordo esattamente). Era
giusto 5 volte?
Grazie per i vs. commenti.

 giusto 5 volte?
Si. Ma non è necessario se si rileva il punto di flesso.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: edificio ad uso scolastico

dobbiamo effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria su dei locali
(inferiori a 200mq.) da adibire ad uso scolastico.
Si deve applicare la norma CEI 64-8 oppure esistono delle norme o leggi
specifiche da rispettare?
Grazie

"T.A." <tarda....@NOSPAMtiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:8vala8$l6i$1...@lacerta.tiscalinet.it...

L'intervento di manutenzione straordinaria non è soggetta a progettazione.
Per intervento di manutenzione straordinaria si intende:
La sostituzione di componenti dell'impianto con altri di caratteristiche
almeno equivalenti e/o maggiori ai fini della sicurezza, purché non vengano
alterate le prestazioni dell'impianto (altrimenti sconfinerebbe in un
ampliamento); per esempio:
? sostituzione di una conduttura elettrica con altra di caratteristiche
almeno equivalenti e/o maggiori ai fini della sicurezza (con esclusione di
aumento di potenziale dei carichi);
? sostituzione di un dispositivo di protezione con un altro di
caratteristiche almeno equivalenti e/o maggiori ai fini della sicurezza;
? spostamento o aggiunta di una presa a spina, senza altre modifiche alla
linea; l'aggiunta di una presa a spina in realtà modifica l'impianto, ma l'
intervento è paragonabile all'uso di una presa multipla, mobile o
adattatore, che le stesse norme consentono per l'uso di un quadretto prese
trasportabile nell'uso industriale.
La norma tecnica di riferimento è la CEI 64-8.
Saluti. Per. ind. Michele Guetta.


oltre a questo il DM 26/8/92 "Norme di prevenzione incendi x
l'edilizia scolastica" (sezionamento, allrami, etc) 
e volendo la guida CEI (spiace non 
ricordo il num) sugli edifici scolastici.
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.


la guida è la CEI 64-52
ciao
Paolo Sacchi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: TA ai bassissimi carichi

Salve,
sono un laureando in ingegneria e sto affrontando un tema alquanto spinoso:
il funzionamento di un TA di misura ai BASSISSIMI CARICHI (meno dell'1%
della corrente nominale al primario) e avrei bisogno di materiale sulle
prove e verifiche dei trasformatori di misura. Dove potrei trovarlo?
Grazie e cordiali saluti.
--
                      ~~%%%%%%%%_,_,
                   ~~%%%%%%%%%-"/./
                 ~~%%%%%%%-'   /  `.
              ~~%%%%%%%%'  .     ,__;
            ~~%%%%%%%%'   :       \O\
          ~~%%%%%%%%'    :          `.
       ~~%%%%%%%%'       `. _,        '
    ~~%%%%%%%%'          .'`-._        `.
 ~~%%%%%%%%%'           :     `-.     (,;
~~%%%%%%%%'             :         `._\_.'
~~%%%%%%%'              ;
http://members.ebay.it/aboutme/ettolino/
cami...@libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:ZqJba.66276$zo2.1...@news2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: obbligo progetto in caso ampliamento edificio?

se, nella fase di ampliamento di un edificio, lo stesso aumenta la
propria superficie, superando la soglia per l'obbligo di progetto,
occorre riprogettare l'intero impianto dell'edificio, compreso anche
quello precedentemente esistente?

L'obbligo di progetto riguarda solo la parte di amplimento, ovvero
l'oggetto di intervento. Chiaramente se l'intervento di ampliamento non
è compatibile con l'impianto esistente, anche questo deve essere
opportunamente trasformato e quindi progettato.

neoin ha scritto:

Occorre produrre il progetto degli impianti elettrici ( di tutto 
l'edificio) ai sensi della Legge 46/90 qualora la s.u. superi il limite 
dimesionale previsto in base alla destinazione d'uso, in fase di 
richiesta del permesso di costruire oppure, nel tuo caso in fase di DIA.
Ciao
Oto

 l'edificio) 
Non condivido, sono invece in accordo con quanto già risposto da Mike.
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente più sicuri?
http://www.no1984.org

 
Io sono d'accordo con Oto qualora ci si volesse attenere alla legge 46 e 
relativo DPR di attuazione, diversamente fate un po come ve pare


Spiegami perchè viene disattesa la 46/90 ed il relativo DPR.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: BS Elettronica gold card programmatori ecc..(Prezzi stracciati)





www.bselettronica.it


www.bselettronica.com


 



www.bselettronica.it
www.bselettronica.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DK5600

Salve a tutti, a qualcuno risulta che sia uscita la sesta edizione della 
Enel DK5600 qualche giorno fa?
Oppure è solo una bufala e l'ultima versione è la V emanata nel giugno 2006?
Grazie a tutti,
ciao, MAX 

http://www.enel.it/sportello_online/business/infocliente/impianti/
Dovresti trovare in elenco la V ed. quindi..
VM
"MisterM" <x...@virgilio.itxxx> ha scritto nel messaggio 
news:456eed8f$0$3207$4faf...@reader2.news.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NORME CEI

Alcuni di voi forse non lo sanno ancora ma al sito del CEI )
www.ceiuni.it
 è
possibile scaricare un bollettino mensile chiamato CEIINFO gratuitamente
dove vengono riportate le norme nuove e quelle abrogate.
Ciao Celso

grazie per l'informazione .....
comunque lo stesso bolettino lo puoi ricevere gratuitamente in ufficio
facendone richiesta al CEI...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 81-10

Ciao a tutti,dove posso scaricare la norma in oggetto?
Ciao Peppe 

 
Dal sito del CEI ?
;-))
GIuliano

 Ciao Peppe
Cavalca il mulo... 

 ha scritto nel messaggio 
news:46e6ab13$0$21194$5fc...@news.tiscali.it...



Hai frainteso.
Volevo consigliarti EMULE...
Altrimenti vale la risposta di Giuliano.
Tu hai chiesto dove "scaricare" la norma, e ci sono esclusivamente questi 
due modi, uno legale e uno no. Mandami una mail in privato e ti spiego se 
proprio non ti è chiaro
FoX

Peppe ci ha detto :

rotfl, si avvera il detto "a far piacere agli asini (muli) si prendono 
calci.
:D

"Fedor Pavlovic" <Pavel_Pavlo...@Strelnikov.cccp> ha scritto nel 
messaggio news:mn.643e7d791...@Strelnikov.cccp...

Ecco lo scoppiato di turno............. 

Scriveva Peppe mercoledì, 12/09/2007:

beppe, bastava google.
www.normeceigratis/ct81/download.html

 www.normeceigratis/ct81/download.html
ROTFL, ci sono cascato :-)


Io pure...
Ho cliccato per curiosità ma mi sono vergognato di me stesso e non ho detto 
niente! 

Nel suo scritto precedente, FoX ha sostenuto :

questo gruppo è troppo serioso.
:')

 
Ok, lo ammetto ho cliccato subito anche io, e mi sono pure scocciato 
perchè ho pensato:
"ecco un sito utile e lo hanno chiuso!"
è vero, siamo troppo seri!!
GIuliano

 ha scritto nel messaggio 
news:46e918d9$0$21208$5fc...@news.tiscali.it...


Eutelia ci ha detto :

vabbe, allora registriamo il dominio e carichiamoci le norme, mi serve 
un prestanome però.
;)

 
che ne dici di Vito?
GIuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto elettrico a norma

devo ristrutturare un appartamento in uno stabile costruito nel 1979
dovendo rifare l'impianto elettrico per rispettare le norme della l.
46/90 mi chiedevo quali lavori fossero essenziali e quali no
per esempio, è necessario sostituire i tubi e quindi rompere i muri o
basta passare dei nuovi fili?
quanti fili possono passare in un tubo?
si possono salvare i punti luce esistenti e aggiungerne altri in
posizioni diverse delle varie camere?
grazie

 posizioni diverse delle varie camere?
Certo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti di terra industriali e interruttori differenziali

Mi sapreste indicare qualche sito web o libro dove trovare informazioni
dettagliate (spiegazioni e norme) per gli argomenti in oggetto?
In particolare mi interesserebbe avere informazioni riguardanti i due
argomenti in oggetto e sulla corretta "sincronia" dell'impianto di terra e
differenziali per garantire una certa sicurezza sui luoghi di lavoro.
Grazie
Fabio


Dai un'occhiata su questo sito 
http://www.elektor.it
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
Grazie, ho dato un'occhiata e mi sembra interessante.
Se servisse a qualcuno c'erano due lettere invertite nel link 
www.elektro.it
Saluti
Fabio

 ha
scritto:

direi il Carrescia "Fondamenti di sicurezza elettrica" editrice TNE.
www.tne.it
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: recipienti in pressione

Qualcuno potrebbe suggerirmi la legislazione italiana e/o europea relativa ai recipienti in pressione contenenti parti attive di apparecchiature elettriche.
Quali sono i limiti di pressione e volume oltre il quale si è soggetti alle verifiche ISPESL?
 
-- 
Posted from 
ns.omnitel.it
 [194.20.65.11] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
06a501c0a587$854da480$93f9...@omnitel.it...
<Qualcuno potrebbe suggerirmi la legislazione italiana e/o europea relativa
ai recipienti in <pressione contenenti parti attive di apparecchiature
elettriche.
<Quali sono i limiti di pressione e volume oltre il quale si è soggetti alle
verifiche ISPESL?
 se non erro  4,5 bar  5 lt
ff
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: incertezze su impianto di terra

Salve a tutti
Vorrei un consiglio sull' impianto di terra del cantiere dove lavoro.
Si tratta della costruzione di una galleria stradale .
L' impianto e' cosi' costituito :
1 cabina 20kv/400v 400kva TN-S e 1 cabina 20kv/6kv 630kva TN-S all'esterno 
della galleria,
linea dei 6kv eseguita con cavo 17,5kv schermato su ogni polo e armatura 
comprendente i tre poli
1 cabina 6kv/400v 500kva TN-S mobile su slitta metallica da portare avanti 
nella galleria.
Le prime due cabine sono esterne al tunnel ed e' stato realizzato uno strato 
isolante nelle
vicinanze per risolvere il problema della tensione di passo.
La cabina interna alla galleria ormai circa 800mt e' collegata alla terra 
esterna
tramite le schermature, l'armatura e un N07v-k 1x50mmq ;
Le normative sui detonatori a bassa intensita' vietano la disposizione di 
dispersori di terra all'interno del tunnel .
Le domande che mi vengono sono :
L' impianto di terra delle cabine esterne se non rispetta la tensione di 
passo
    non e' pericoloso utilizzarlo anche per l' equipotenziale ?
La cabina interna alla galleria non e' troppo distante dai dispersori di 
terra ?
In caso di guasto delle cabina interna posso trovarmi in presenza di 
tensioni pericolose?
Infine dovrei tramite queso impianto allimentare il cantiere posto all' 
uscita della galleria
cosa mi conviene fare?
1) portare solo fasi e neutro e creare un impianto di terra locale tipo TT ?
2) portare anche il PE e non creare un impianto di terra locale TN-S?
3) portare anche il PE e creare un impianto di terra locale ?
Grazie in anticipo per qualsiasi risposta
ciao Luca

 3) portare anche il PE e creare un impianto di terra locale ?
IMHO la 1) o la 2).

Ok grazie !
credo di avere capito e risolto i miei dubbi
grazie ancora

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazioni

Il CD del buon Vito io l'ho gia visto e provato, ma una volta messi i dati
dentro, il programma da solo il risultato finale senza alcuna spiegazione,
percui secondo me non vale nulla in quanto io voglio capire e decidere le
cose e non prendere tutto per buono, altrimenti potrei per assurdo mettere
anch'io nella relazione i dati basilari e tirare le conclusioni senza
specificare alcunchč. Io voglio entrare in dettaglio, ad esempio come fa
Zeus che mi da tutti i calcoli e le formule del caso.
Quindi gradirei qualcosa di piů.
Saluiti
                        Per. Ind Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

 Quindi gradirei qualcosa di più.
Basta studiare la norma CEI 31-30 e la guida 31-35.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: delibera 84/2000 per energia elettrica e gas

Qualcuno la conosce?
ente emittente: autorità per l'energia elettrica e il gas.
contiene modalità per il rimborso di quanto pagato in eccesso per la mancata
applicazione della tariffa + conveniente.
Gradirei conoscere i pareri di colleghi che la conoscono meglio.
grazie
--
Ing. Valter Marcone
valter....@tin.it





Vai al sito 
http://www.autorita.energia.it/index.htm


 


Buon Lavoro 


 


Favaro Per. Ind. Paolo



applicazione della tariffa + conveniente.
La direttiva prevedeva la possibilita' di chiedere il rimborso agli
enti fornitori di energia per gli oneri sostenuti dalle aziende a
seguito del mancato calcolo del contratto ottimale.
Mi sembra che i termini per presentare la domanda siano gia' scaduti.
Qapla!

 Mi sembra che i termini per presentare la domanda siano gia' scaduti.
Infatti sono scaduti, ma ho ricevuto una offerta da una ditta che reputo
seria(trattasi di famosa ditta di componentistica elettrica italiana) per
richiedere il rimborso, anche se la scadenza è passata perchè secondo loro
la richiesta di rimborso è ancora valida.
inoltre il pagamento del servizio è subordinato all'effettivo conseguimento
di un risparmio ed in percentuale sul risparmio stesso.
La cosa sembra estremamente conveniente, ma sono perplesso, proprio per la
sua eccessiva convenienza.
Da voi non si muove niente?
saluti
--
Ing. Valter Marcone
valter....@tin.nospam.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Vorrei sapere quanti lux servono di norma per un dormitoio.
Grazie 

salve vorrei sapere se per caso qualcuno sa dirmi quanti lux servono per 
l'illuminazione di una chiesa? e la normativa che li prescrive.
Grazie 


Per gli impianti di illuminazione artificiale interna il riferimento è
la norma UNI EN 12464-1. Nella norma sono riportate tutte le
caratteristiche (non solo il livello di illuminamento) da rispettare
per tipologia di attività e compito visivo previsto. La norma si
applica negli ambienti di lavoro dove ci sono dei precisi compiti
visivi da svolgere e se l'impianto di illuminazione non è stato
progettato correttamente si può compromettere la salute dei
lavoratori. Va da sè che per le attività non lavorative e dove non è
richiesto un compito visivo continuo non ci sono norme tecniche da
rispettare se non quelle del buon senso, del gusto architettonico e
della giusta atmosfera...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cerco prese/spine particolari

Ciao a tutti.
Sto cercando informazioni su chi produce spine e prese elettriche a 550 
Volt per alimentazione di gru portuali.
Su 
http://www.freedrive.com/folder/b86b8c4fa6f55a31dd1964bd374d654f
ci sono foto esplicative.
Ho provato a usare l'onnipotente Google ma...non ho avuto fortuna.
Chi mi aiuta?
Grazie
-- 
--
<E' difficile volare in alto con le aquile quando lavori con i 
tacchini>
 
http://marco2000.altervista.org
 
http://marco2000.blogspot.com
 
http://fotolivorno.netsons.org/4images/
                                     MesNews reader
                                       free software
 
http://fotolivorno.netsons.org/4images/

Volt per alimentazione di gru portuali.
guarda qui
http://www.marechal-electric.com/
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"


scrisse:
http://www.marechal-electric.com/page_application_2.php?rub_page=597&c=7


questano...@tin.it
 ci ha detto :

Ti ringrazio.
Il tuo aiuto mi e' stato prezioso.
A buon rendere. ;-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: studio medico





Ciao vorrei sapere cosa è meglio fare.


Trattasi di studio dentistico; il titolare dello studio 
vorrebbe Dichiarazione di conformità e denucia impianto di terra per mettersi in 
regola.


L'impianto elettrico dello studio è stato realizzato nel 1984, 
poi modificato ma non c'è nessuna documentazione.


Domanda: occorre il progetto?


 


-- 
Con i migliori 
saluti,         Giuseppe 
Russi.




Si! Trattasi di ambulatorio tipo A: quindi occorre il progetto.
Nel NG se ne e' gia parlato! Cerca nei messaggi postati prima.
Per quanto riguarda la documentazione, devo dire che e' il solito
problema!
Un consiglio: fai tutto per bene, con le norme alla mano. Le ASL
controlleranno sempre di piu' gli studi medici.
Saluti
Paolo Astorri

 wrote in 
  message 
8b6ac1$7f0$1...@nslave2.tin.it
...


Ciao vorrei sapere cosa è meglio fare.


Trattasi di studio dentistico; il titolare dello studio 
  vorrebbe Dichiarazione di conformità e denucia impianto di terra per mettersi 
  in regola.


L'impianto elettrico dello studio è stato realizzato nel 
  1984, poi modificato ma non c'è nessuna documentazione.


Domanda: occorre il progetto?


 


Il progetto e la relativa dichiarazione di conformità ai sensi della L. 
46/90 è obbligatoria dal marzo 1990, gli impianti esistenti prima di tale data 
non sono soggetti. Pertanto, se non fai lavori di: nuova installazione, 
ampliamento o trasformazione, non serve il progetto.


Se l'impianto elettrico invece necessita di adeguamenti (se non è ancora 
stato fatto il modello B di denuncia dell'impianto di terra, dubito fortemente 
che sia tutto a posto) allora per gli interventi di adeguamento se: nuova 
installazione, ampliamento o trasformazione; è obbligatorio il progetto in 
quanto ambiente soggetto a normativa specifica (ambulatorio medico di tipo A). 
Se l'intervento è riconducibile a manutenzione straordinaria è sufficiente la 
dichiarazione di conformità, anche se è preferibile contattare sempre un 
progettista.


Un consiglio, nella lettera di incarico (installatore o progettista) fai 
specificare con precisione il tipo di intervento richiesto per dimostrare un 
domani (non si sa mai) il il campo di applicazione del tuo intervento.


 


Cordiali saluti. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezione conduttori

Salve, vorrei sapere  se  è giusto  considerare una densità di corrente di 4
A per mmq per determinare la sezione di conduttori per impianti elettrici
civili ? Si è nella norma ?
Grazie.   
vi...@isorgente.com

Giuliano ha scritto:

E' meglio sapere:
tipo di cavo  (cordina, multipolare, ecc.)
tipo di isolamento (gomma, PVC, ecc)
Formazione dei conduttori
tipo di posa (in tubo, in canale, interrato. ecc.)
presenza di altri conduttori
ecc. ecc
In poche parole conviene consultare le apposite tabelle, UNEL o CEI, e
stabilire la portata del conduttore.
Ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

...


 e` stato scritto:

Secondo la famosa tabella CEI-UNEL 35024 la portata nominale proposta da
antigone risulta accettabile per sezioni fino a 10mmq nella condizione di
posa piu' sfavorevole; oltre questa sezione la densita' si riduce fino a
circa 2 A/mmq.
In ogni caso, i metodi ammessi per il dimensionamento dei cavi sono:
- Riferimento tabella CEI-UNEL 35024
- Metodo CENELCOM, con coefficiente presunto dal progettista
Controllo della caduta di tensione.
Saluti,
Ing. Roberto FURLAN
P.S. per il collega Vitali: non e' certo il NG il luogo dove fare gli
ermetici od i saputelli. Siamo qui per discutere e per aiutarci, se
necessario.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sganciatori di minima e comando a lancio di corrente

buon giorno a tutti
vorrei conoscere il funzionamento e l'utilizzo dei seguenti dispositivi;
1- sganciatore di minima tensione
2- comando a lancio di corrente
dove,  quando di solito vengono utilizzati
dove posso reperire notizie dettagliate su questi dispositivi
salutoni    maurizio

 dove posso reperire notizie dettagliate su questi dispositivi
Tutti i maggiori costruttori di materiale elettrico trattano questo prodotto
che non è nient'altro che un accessorio degli interruttori di loro
produzione.
www.schneider.it
www.abb.com
\it
http://www.bticino.it
ecc.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Caduta di tensione max 5%

Qualcuno mi sa indicare quali sono i riferimenti normativi che mi permettono
di considerare la caduta di tensione massima al 5% anziche del canonico 4%?
Non sarà mica una leggenda metropolitana,vero?

 ha scritto nel messaggio
news:bf8iku$bt9$1...@lacerta.tiscalinet.it...

La norma CEI 64-8 prevede che si possono avere cadute di tensione più
elevate del 4% se in accordo con il committente. Nell'illuminazione pubblica
(CEI 64-7) a memoria si può tener conto già del 5%.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:bf8iku$bt9$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tempo di intervento interruttore differenziale

Salve a tutti.
Vorrei sapere quali valori caratteristici dovrei riscontrare durante la
prova di un interruttore differenziale...
Ad esempio, quanto deve essere il tempo di intervento per un differenziale
0,03 A istantaneo per considerarlo accettabile?
E ancora... nei differenziali regolabili, il tempo di intevento è riferito
alla corrente nominale Id??
Grazie a tutti per la collaborazione.
Ciao, Marco.

Seguendo le indicazioni di Carrescia io verifico il rispetto dei 
seguenti tempi
nella prova a Idn: non superiore a 500 ms
nella prova a 5Idn: non superiore a 150 ms per Idn fino a 30 mA,non 
superiore a 400 ms  per Idn superiore a 30 mA
Ciao Franco


 Ciao Franco
Se hai qualche riferimento per quanto scritto sopra sarebbe 
interessante leggerlo, in quanto vorrei capire la motivazione di tale 
scelta.
Sulle norme cei io ho trovato, per tensioni nominali verso terra, il 
tempo massimo di intervento di 0,4 secondi (circuiti terminali).
Ciao
Fabio

Vedi Articolo di Carrescia su Tuttonormel n° 10/98, pag. 6.
saluti
Franco

 Franco
Grazie!
Fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Manutenzione straordinaria: si o no?

 Grazie Roberto

 ha scritto nel messaggio
news:8rlf2n$83j$1...@nslave2.tin.it...


 wrote in message


Volevo rettificare una inesattezza che ho scritto , altrimenti non si
capisce l'inizio.
Per manutenzione (qualsiasi) si intende, fra le altre definizioni:
sostituzione di un componente con un altro di caratteristiche equivalenti
(ed e' effettivamente il tuo caso)
sostituzione di un componente con un altro di caratteristiche diverse (senza
alterare le prestazioni dell'impianto), che non era il tuo caso.
scusa la confusione
ciao
Kay
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rete dati ethernet e wireless in una scuola...

E' soggetta a qualche tipo di certificazione?
Cioè l'installatore è soggetto a leggi tipo la 46/90 o ad altre?
Grazie per ogni utile contributo, saluti, Pier Paolo


Il testo unico sull'edilizia ha "esteso" l'originario ambito di applicazione
della L. 46/90 agli impianti previsti indipendentemente dalla destinazione
d'uso degli edifici, quindi anche agli impianti di trasmissione dati (che
sono impianti elettronici) nelle scuole.
La norma tecnica per gli impianti di cablaggio strutturato è la ISO 11801,
che richiede anche l'effettuazione di test di certificazione.
Per la parte wireless credo (in questo momento non ne sono sicuro al 100%)
che sia sufficiente la marcatura CE degli apparati utilizzati.
Ciao.


Mi scuso se mi "aggancio" al thread per una domanda attinente. Dato il costo
degli apparecchi per la certificazione, intorno ai 7.000-10.000 euro + iva,
che mercato pensate ci sia nel futuro per la certificazione delle reti?
Saluti, Antonio

 Saluti, Antonio
Non so se il costo sia effettivamente questo. Io vedo quel mercato come già
saturo, ci si sono lanciati in molti.

 ha scritto nel messaggio
news:chjk43$ldh$1...@grillo.cs.interbusiness.it...


della L. 46/90 
Hanno finito di prorogarlo ed è entrato in vigore?
Goofy

"Goofy" <invalid...@hotmail.com.invalid> wrote in message
news:ftirj0pj27d6om6vh...@4ax.com...

Io avevo conservato un appunto secondo il quale le disposizioni relative
agli impianti del testo unico per l'edilizia (DPR 380/2001, capo V) avevano
effetto dal 1° gennaio 2004.
Poi, leggendo il tuo post, mi è venuto un dubbio ed ho visto che c'è stata
un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2005.
Gli edifici scolastici però sono sempre rimasti esclusi dai provvedimenti di
proroga, per cui il DPR 380/2001 è sempre stato in vigore per quelli.
Come risulta a te?

Come risulta a te?
Io l'ho sempre considerato prorogato senza sapere dell'esclusione
degli edifici scolastici, ma non gli ho mai prestato molta attenzione.
Goofy

 riferimento nella normativa italiana...
Il problema è che la ISO è un'organizzazione internazionale, il CEI
un'organizzazione locale che a volte recepisce standard europei.
Sinceramente non so neanch'io se la ISO 11801 equivale in tutto e per tutto
alla CEI 306-6...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fondamentali degli impianti elettrici industriali

Ciao a tutti, complimenti per la partecipazione a questo NG.
Potete consigliarmi del materiale utile e non troppo specialistico per aggiornarmi sugli impianti elettrici industriali (libri, siti
web, riviste, ecc.....).
Sono completamente ignorante di impianti elettrici industriali e mi servirebbe ampliare le mie conoscenze pratico-fondamentali per
capire cosa e' importante avere a mente (senza essere uno specialista) quando per es. chiamo un installatore nel nostro stabilimento
chimico a collegare un' elettropompa centrifuga in piu' oppure ad installare delle nuove lampade da illuminazione.
Un'altra cosa sulla quale sono molto all'oscuro riguarda gli impianti di messa a terra e le verifiche USL.
Infine non sono capace di leggere uno schema unifilare, che e' altrettanto utile come uno schema meccanico di impianto.
Grazie.
**************************************************
                 Alberto Bertoni
 
aber...@racine.ra.it
                 ICQ #: 36060016
 PGP 2.6.3ia RSA Pub Key (1024 bit) Finger Print:
 5338 472D F344 7670 A375 73DA 4296 0F59
 Public key (ID: C8D86EDD) available on server:
 
http://keyserver.unibs.it
 Visit my town: 
www.racine.ra.it/faenza/
**************************************************

...



Grazie.



Io ad esempio ho trovato moltà varietà di argomenti di facile comprensione nei prodotti delle case
editrici: HOEPLI  e DELFINO. Nei loro cataloghi puoi trovare tutti i testi pubblicati per argomento.
Attenzione solo alle edizioni! perchè se ne trovano in commercio di molto vecchie.
Migliori  ho trovato i testi editi dalla TNE anche se con meno varietà di scelta per argomenti.
Comunque lavorando in uno stabilimento chimico ti consiglio anche qualche testo specialistico
perchè in tali ambienti vigono normative molto rigide sia per quanto riguarda le apparecchiature che
gli impianti. ( Anche riguardo a semplici corpi illuminanti se necessari in alcune zone ).
Ciao.
Bruno Aprile

 
Giuliano ha scritto:
ricorda anche che, per gli impianti industriali, a meno che
non siam ordinaria manutenzione. E' sempre richiesto il
progetto elettrico, redatto da un professionista. Che tutte
queste cose le deve sapere.
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: taratura protezioni MT

Qualcuno sa darmi indicazioni su dove trovare una trattazione semplice 
(di tipo operativo) sulla taratura delle protezioni in un sistema MT? 
(guasti in MT a neutro isolato e compensato, protezioni omopolari e 
direzionali...). Avrei bisogno, più che di Thevenin e componenti di 
sequenza, di una trattazione meno matematica e più intuitiva. Grazie a 
chi potrà aiutarmi.
Franco


Non mi risultano pubblicazioni dedicate, c'è la guida di TNE che è
fatta benino, altrimenti ti conviene metterti in contatto con i
maggiori produttori, quali: Schneider, ABB, Siemens, o anche Thytronic.

 ha scritto nel messaggio 
news:1191326744.8...@r29g2000hsg.googlegroups.com...


Se poi questa guida (la n°13 cabine MT) la abbini alla 14 gruppi elettrogeni 
(anche se non c'entra nulla, apparentemente), beh, penso proprio che sia ciò 
che cerchi (alla faccia di Thevenin e Norton, con tutto il rispetto che 
meritano).
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: biointerruttori

Sono comparsi in passato sulla lista alcuni messaggi relativi alla
assoluta inutilità dei biointerruttori. Qualcuno può recuperali e
inoltrarmeli?
Grazie
Franco
_______________________________________________

se non ti spaventa l'indirizzo un po lungo (su due righe!!), copialo nell
URL e ti salta fuori una ricerca fatta su 
www.deja.com
 . Ci sono alcuni post
sul (effettivamente) inutile bio-switch tanto pubblicizzato dai
bio-architetti
saluti
Kay.
http://www.deja.com/[ST_rn=ps]/qs.xp?ST=PS&svcclass=dnyr&firstsearch=yes&pre
serve=1&QRY=bio&defaultOp=AND&DBS=1&OP=dnquery.xp&LNG=italian&subjects=&grou
ps=it.industria.elettrotecnica.normative&authors=&fromdate=&todate=&showsort
=score&maxhits=25

 wrote in message news:39C64CC6...@tin.it...


bio-architetti
anche da alcuni ingegneri...

 wrote in message
it8essom5hpf34ntu...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sistema Multi-Video 300 utenti

Devo realizzare un sistema di distribuzione video di ampie dimensioni.
Qualcuno e' a conoscienza di sitemi funzionanti su LAN tipo IP o altro
di simile (interattivi?) che potrei utilizzare sfruttando un cablaggio
in fibra ottica che sto gia' prevedendo? o devo andare su una
distribuzione equindi servizi di tipo tradizionale? Ho visot Cysco ha un
IP/TV server ne sapete qualcosa? GRazie.

 di simile (interattivi?)
Credo che su questo NG tu sia OT,
ma fare streaming video su una LAN è complicato,
soprattutto col protocollo TCP/IP e schede ethernet tradizionali
(meglio TokenRing)...
Per 300 utenti poi dovrai assolutamente segmentare il dominio di collisione,
ma comunque su una Lan suddetta dovrai sacrificare la qualità video.



Che segnale devi distribuire? Si tratta di TVCC a bassa risoluzione o
di TV/Sat?
A Padova c'e' una ditta che produce un server per la sicurezza e
controllo accessi che distribuisce e registra i segnali video
provenienti da delle webcam, se ti puo' servire mi posso procurare il
nominativo.
Qapla!
--
..Seconda stella a destra poi diritto fino al mattino...
Kor-ha	E-Mail : 
ko...@keycomm.it
	GruppoSole Ricerche Solari Italia: 
http://grupposole.astrofili.org
	@stronomia: 
http://www.keycomm.it/users/mike
I'm a VRML Dreamer: 
http://www.lucia.it/vrml

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-50 Applicazione

Vi chiedo se è sufficiente ai fini della messa a norma di una palazzina, 
esplettare il rapporto di verifica in tutti i suoi punti,secondo la CEi 
64-50 oppure bisogna integrare ulteriori accorgimenti. Se si , quali?

La CEI 64-50 è un guida e come tale non è obbligatorio rispettarla.
Bisogna invece rispettare la "regola dell'arte" L. 186/68
identificabile nelle norme CEI (non le guide) ma non solo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locali di pubblico spettacolo 3

Saluti a tutti,
dal numero giornaliero dei messaggi, direi che siamo sotto le ferie :-)))
io non ancora e vi assillo con i miei problemi :-)
In una sala cinematografica di nuova realizzazione (solo platea),
l'arredamento è completamente nero (pavimento, poltrone, pareti e soffitto).
Il problema sorge con la Commissione di Vigilanza che mi chiede una quantità
di luce media pari a circa 80/100 lux.
Ora, viste le caratteristiche del locale e le esigenze estetiche del
Committente, ho potuto installare solo plafoniere a parete di tipo
fluorescente.
Di conseguenza la luminosità varia da 100 lux lungo le pareti, fino a 10 lux
al centro della sala. Nonostante la misura strumentale ritengo che in sala
"si vede bene".
Per ottenere almeno 60 lux medi dovrei triplicare la potenza luminosa,
secondo me inutilmente, visto che in un cinema non si deve leggere il
giornale.
Chi mi sa indicare normative di riferimento?
O semplicemente un consiglio e un'idea?
Grazie e saluti.
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

O semplicemente un consiglio e un'idea?
Ci sono le raccomandazioni dell'AIDI. Pero' non ho sottomano niente che
riguarda i locali di pubblico spettacolo.
Come idea, da quello che ho capito ti servirebbe qualcosa che abbia una
maggiore direzionalita' verso il centro della sala, cioe' per distanze
maggiori.
Potresti usare dei diffusori a luce indiretta, cioe' una sorgente coperta
che spara su uno schermo soprastante riflettente, tipo "la vela" di Guzzini
(credo che si chiami cosi').
Come soluzioni sono IMO eleganti, quelle di Guzzini, costose, pero' forse ti
illuminano il centro sala meglio delle normali plafone.
saluti
sim


 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
Personalmente penso che quesiti del genere bisognerebbe rivolgerli
direttamente a chi effettua le prescrizioni. Queste devono fare riferimento
a disposizioni o norme, altrimenti sarebbero arbitrarie.
Quindi, una domanda del tipo "Spettabile Ente, per evitare che io possa
cadere in errore, voule cortesemente fare menzione alla disposizione a cui
si riferisce la sua preziosa prescrizione, affinchè io possa eseguire
correttamente quanto è stato ingiunto?"
Vi assicuro che molte volte, in questi casi, la penna pesa diversi quintali
:-)).
saluti.
roma...@sviluppo.com

Giuliano scrive,
grazie Simone ma ........una precisazione,
la sala è già fornita di corpi illuminanti. :-((
Io volevo sapere se ci sono delle indicazioni normative o legislative di
quanta luce ci vuole in sala.
Perchè se la Commissione pretende più luce (e ha ragione) io devo
potenziare.
grazie, ciao


 Grazie e saluti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: iNDENNIZZI AEEG

Leggendo l'ultimo TNE mi è sorto un buddio circa l'adeguamento di cabine a
giorno.
A memoria credo si dovrebbe barrere la corrispondenza all'articolo 33.10 del
testo integrato della qualità, in quanto di solito si prospetta le seguente
situazione :
unico trasformatore con Sn<400kW
IMS
ma il collegamento dal punto di consegna al trafo è eseguito con i classici
tondini.
Si puo firmare una Dichiarazione di adeguatezza, oppure tutte le cabine
suesposte dovranno necessariamente essere oggetto di adeguamento con
sosstituzione dei tondini con "cavo MT" ?
Grazie, RM.

Vanno bene i tondini se limitati alla calata dal punto di consegna al
trasformatore, normalmente nelle cabine a torre.

 ha scritto nel messaggio
news:1134149671....@z14g2000cwz.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio
news:zehmf.76954$65.22...@twister1.libero.it...


E' chiaro e limpido che la dichiarazione di adeguatezza riguarda
solamente il PG. Tutte le cabine a torre esistenti, se sono conformi
alla regola dell'arte ed alla regolamentazione e legislazione vigente,
non è necessario fare nulla. In quelle dove c'è un solo trasformatore
al massimo da 400kVA, la potenza impegnata è inferiore a 400 kW, è
possibile dichiararlo adeguato se viene affidata la manutenzione a
ditta installatrice con sistema di qualità certificato (ISO 9000 e
ammenità varie). Poco importa che le calate siano in tondino o in
cavo. Per le cabine a torre esistenti diverse dal caso indicato, è
necessario adeguare l'interruttore generale e relative protezioni in
funzione della tipologia dell'impianto, comunque solo e sempre il PG.
Tali adeguamenti sono obbligatori solo se uno vuole avere il requisito
di adeguatezza e quindi avere il diritto ai rimborsi automatici e non
pagare il corrispettivo.
Importante ricordare che, in caso di richiesta di aumento di potenza,
in riferimento all'esempio della cabina a torre con trafo da 400 kVA,
se richiedo all'Enel di passare da 400 kW a 500 kW, l'Enel mi OBBLIGA a
rispettare la DK5600 nella sua totalità, ovvero, cabina di
attestazione, misure, vano utente, ecc. ecc. ecc.
Quindi, per le cabine a torre non conformi alla regola dell'arte è
sicuramente giunta l'occasione per mettersi in regola, per quelle
conformi conviene pensare anche agli sviluppi futuri.

 ha scritto nel messaggio
news:1134560332.7...@g44g2000cwa.googlegroups.com...


al massimo da 400kVA, la potenza impegnata č inferiore a 400 kW, č
La butto lě...
Potenza impegnata P<400kW trasformatore installato 630kVA...
Secondo il mio parete rientra nelle specifiche per cui non č
necessaria la cella 50-51-50N-51N.

 necessaria la cella 50-51-50N-51N.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: FIRMARE UN PROGETTO???

Considerate che sono un perito elettrotecnico.Cosa devo fare per
ottenere l'abilitazione a firmare i progetti degli impianti elettrici?
Quelli industriali superiori a 200 m2 e quelli civili superiori a 400
m2. Serve esperienza? Qualche corso?

montagg ha scritto:

Devi iscriverti al registro praticanti del Collegio della tua provincia, 
fare un periodo di pratica di due anni presso uno studio professionale, 
o tre anni come impiegato tecnico, con mansioni proprie della 
specializzazione, presso un'azienda, ed infine sostenere un esame.
Superato l'esame puoi iscriverti all'albo dei Periti Industriali e 
firmare i progetti.
Maggiori informazioni le puoi ottenere presso il Collegio.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:icu6a.152673$ZE.44...@twister2.libero.it...

Consiglio di sbrigarsi, in quanto sono previste(forse....) modifiche
normative alla categoria dei P.I. con l'avvento delle Lauree Brevi......!
@Alex.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: lavoro con telecamere bohhhhh!!!!

Ciao a tutti
mi gioverebbe un favore
mi è stato richiesto un sistema di sorveglianza video  che permetta di
vedere sui comuni televisori (su di un canale qualunque)le immagini video
riprese da una telecamera Telea Marelli in b\n.Volevo sapere se è
sufficiente mandare l' uscita della video camera ad un modulatore video
attenuare l' uscita di questo e miscelare il segnale a quello dell' antenna
tv ? se si dove posso trovare un modulatore tv regolabile (ne ho un paio ma
trasmettono sul canale 36 e ovviamente nella mia zona sul canale 36 c'è è
italia 1 beh se questa non è fortuna).
Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare
fmu...@tin.it

Sicuramente è sufficiente un modulatore TV per vedere il segnale
ripreso dalla telecamera su un qualsiasi televisore. 
Qualsiasi ditta che produce materiale per impianti d'antenna ha in
catalogo modulatori che, a richiesta, è in grado di fornire per
qualsiasi canale. Se può interessarti esiste una ditta di
apparecchiature per videocontrollo, la ditta TELEVEDO di Arcugnano
(VI), che ha in catalogo due modelli di modulatori, uno più semplice
ed uno con canali regolabili, i cui canali in uscita sono in banda I
(fino al 12)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CALDAIE SIME CHI LE CONOSCE

chi conosce le caldaie SIME?
Lelettronica è buona?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Il nuovo contatore Enel ha protezione differenziale?

Salve a tutti, volevo sapere se il nuovo contatore dell'ENEL ha protezione
differenziale, un elettricista mi ha bypassato il mio differenziale guasto a
valle del contatore, ma mi ha detto che tanto non ho tutta questa fretta di
cambiare il differenziale perché il nuovo contatore ha questa protezione al
suo interno!
Mi posso fidare?????

Mi posso fidare?????
No.
Gof

 ha scritto nel messaggio
news:kzxBc.357290$hc5.15...@news3.tin.it...


Igor Toy ha scritto:

no,
Forse sarebbe meglio cambiare elettricista.

 ha scritto nel messaggio
news:kzxBc.357290$hc5.15...@news3.tin.it...

Ti puoi fidare forse di un altro elettricista.

 ha scritto nel messaggio
news:kzxBc.357290$hc5.15...@news3.tin.it...

Cambia elettricista. Il nuovo contatore ENEL ha solamente una protezione
magnetotermica (non garantita per l'utente) ed un sistema elettronico con
protocollo Lonworks per la lettura remota in power line e per il distacco
remoto o altri servizi futuri.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:MjUBc.11021$GQ3.3...@twister2.libero.it...

Aggiungerei che l'interruttore magnetico ha una corrente nominale di 64 A

Aggiungerei che l'interruttore magnetico ha una corrente nominale di 64 A
forse volevi dire "termico" ...
La soglia magnetica dovrebbe stare a 10 volte tanto circa, in quanto è un
curva C
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 curva C
Si, scusa.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR 462/2001

Salve a tutti volevo porre due domande sul suddetto che mi ronzano in mente:
Ambulatorio di gruppo 1 senza lavoratori subordinati:
1) ritengo non sia necessaria la denuncia con l'apposito modello. Sbaglio??
2) non avendo denunciato l'impianto devo comunque chiamare ASL o chi di
dovere per la verifa biennale???
Grazie e a buon rendere!!!
Massimiliano p.i. Libralesso

 dovere per la verifa biennale???
no.
-- 
Saluti,
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: mio sito

Gurdate il mio sito e fate commenti
http://www.gmoscati.com
Ciao
Michele

Michele Moscati ha scritto nel messaggio ...

Il commento è sempre lo stesso.
LA PUBBLICITA' NON E' GRADITA SU QUESTO NG.
Claudio.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: altezze impianto elettrico

Ciao a tutti,
avevo trovato una scheda che riportava le altezze da pavimento e distanze da 
rispettare per le utenze elettriche (prese, citofono, tirante bagno ecc.) 
purtroppo non riesco più a recuperarla, avete un link da darmi?
anticipatamente ringrazio 


Dammi una mail valida 


Dato che è una richiesta che spesso viene fatta, riporto le altezze 
insallative CONSIGLIATE nella GUIDA CEI 64-50 (riferite all'asse mediana dei 
componenti):
quadri elettrici - 160 cm;
suonerie - da 160 a 205 cm;
citofono - 140 cm;
prese/cassette - > 17,5 cm;
comandi luce - altezza maniglia porte;
prese/comandi luce letto - da 70 a 80 cm;
prese/comandi luce specchi e servizi - da 110 a 120 cm;
passacavo scaldacqua - 180 cm;
pulsante con tirante isolante - > 225 cm.
Da tenere sempre in considerazione che al fine dell'abbattimento delle 
barriere architettoniche è consigliabile installare i componenti di comando 
e le prese ad altezza compresa tra 40 e 140 cm.
FoX 

 ha scritto nel messaggio 
news:49b9296a$0$6837$5fc...@news.tiscali.it...

Grazie mille!!! gentilissimo, già che ci sono approfitto ulteriormente... in 
bagno vi è una distanza minima da "centro" lavabo se non erro, che peraltro 
molto spesso non viene rispettata...
la potresti indicare?
comunque grazie ancora, ed eventualmente la mail è: 
mauro...@tiscali.it
 

 peraltro molto spesso non viene rispettata...
Non viene rispettata perchè... non c'è.
Ci può essere il buon senso dell'installatore di non mettere prese quota 
lavandino "troppo" vicine, o di non metterle in basso entro la proiezione 
verticale del lavandino.
Le distanze da rispettare sono solo verso vasche e docce. Le trovi sulla 
64-8 oppure guarda qui
http://www.elektro.it/bagni_docce/bagni_docce_01.html
-- 
Giorgio

 
mauro...@tiscali.it
Ciao,
solo ora ho avuto occasione di leggere il messaggio.
Ad ogni modo concordo e "quoto" quanto già scritto da GS, ed esorto tutti 
coloro che hanno ancora il dubbio " se esista o no" una distanza minima da 
lavandini e similari ad approfondire l'argomento in modo da "capire" perchè 
non c'è bisogno di allontanarsi da una qualsiasi "fonte d'acqua", anche 
leggendo i vari articoli online.
CiaO 

 ha scritto nel messaggio 
news:49be0cdb$0$707$5fc...@news.tiscali.it...


Posso avere anke io questa scheda? Grazie!
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locale tipo c/3

Volevo sapere se ci sono normative particolari da rispettare in un locale 
categoria c/3.
Grazie 

 
C/3 ???
Spiega meglio
Giuliano