Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: primo impianto... chiedo consiglio ai più esperti

Buon giorno a tutti,
sono un perito e mi sto accingendo a realizzare il mio primo impianto
elettrico e ovviamente i dubbi
e le perplessità... sono molte... per questo chiedo aiuto ai più esperti.
Si tratta di un mini-appartamento da 60 mq circa.
Avrei bisogno di un parere circa la realizzazzione del quadro elettrico.
L'utenza, prevede un contatore da 3Kw.
Avevo pensato di costruire il quadro elettrico usando il seguente schema:
Contatore ---> Interruttore diff. puro Bticino G723/35A (tipo A) 2P
                        Magnetotermico 10 Ampere ( in curva B F881NAB/10, o
in curva C  l'F81NA/10)
                        Magnetotermico 16 Ampere ( in curva B F881NAB/16, o
in curva C  l'F81NA/16)
Poi mi sono sorti un pò di dubbi.
- Secondo voi è consigliabile usare 2 magnetotermici 2P invece che 1p+N
(visto che si tratta del mio primo impianto)
- Conviene sostituire il differenziale puro con uno differenziale
magnetotermico? (es. G8813A/25AC o G8230/25AC)
- So che i magnetotermici in classe b sono più sensibili ma tra i modelli
illustrati cosa mi consigliate di usare.
Grazie mille.... e spero per il prox. impianto di essere diventato un pò più
esperto ;-)
ciao.

Fai così:
N° 1 Magnetotermico differ. 1P + N con In= 25 A e Idn=30 mA - art.
G8813A/25AC (Interruttore generale);
N° 1 Magnetotermico con In=16 A 1P per la linea prese - art. F81A/10;
N° 1 Magnetotermico con In=10 A 1P per la linea Illuminazione - art.
F81A/16;
Questo è un impianto base, puoi sempre modificarlo.
Il tutto dovrebbe costarti all'incirca 40 Euro iva inclusa
Ciao!
Antonio.
Boxer2 ha scritto:


 Il tutto dovrebbe costarti all'incirca 40 Euro iva inclusa
Sono estremamente perplesso sulla utilità di un magnetotermico da 25 A visto
il contratto da 3kW...
sono un po' eccessivi e non proteggi un tubo.

Ti sbagli!
Sezione = 6 mmq
Ib<=In<=Iz
Ib vale circa 14,5 A;
In=25 (Corrente nominale dell'interruttore di protezione scelto);
Iz (uni-multipolari in tubo sotto parete isolante)=34 A
Come vedi la legge del sovraccarico è verificata, in effetti sarebbe bastato
un magnetotermico diff. generale con In=20 A ed una sezione da 4 mmq ma
nell'ipotesi futura che l'utente voglia aumentare la propria fornitura (vedi
il largo uso di condizionatori) si evita di dover cambiare l'interruttore
generale e relativa sezione.
Spero di averti chiarito ogni dubbio!
Ciao.
Antonio.
Stefano ha scritto:


Rispondo ai tuoi 3 quesiti.
1) Gli interruttori 1P+N nel tuo caso vanno benissimo e ti consiglio di
utilizzarli dato che costano meno.
Non utilizzare assolutamente interruttori automatici a 1 polo unico. Tieni
presente infatti che nei sistemi TT il neutro, in condizioni ordinarie, è
innocuo, ma, in caso di guasto, ad esempio sull'impianto di terra o nella
cabina MT/BT che alimenta l'utenza, può assumere un potenziale pericoloso
(anche fino a 250V), per cui ci deve sempre essere la possibilità di
sezionarlo per poter mettere le mani sull'impianto elettrico in tutta
sicurezza.
2) Il differenziale puro, utilizzato anche come generale, va benissimo se
installato a monte dei due magnetotermici (bene il tipo A dato che ormai
quasi tutti abbiamo un PC in casa).
3) Ti consiglio di utilizzare il curva C, perchè costa meno, è di facile
reperibilità ed è idoneo per la tipologia del tuo impianto. Il tipo B viene
in genere utilizzato per proteggere utenze delicate e particolari o in quei
casi in cui le correnti di corto circuito in gioco sono molto basse.
Boxer2 <gboxer2@_REMOVE_email.it> wrote in message
AV8jc.105625$hc5.4...@news3.tin.it...


 wrote in message
Rbaqc.6918$Wc.2...@twister2.libero.it...
