mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Canaline per cablaggio LAN/Elettrico

Salve a tutti!
A livello normativo � consentito l'utilizzo delle canaline in plastica a 
scompartimenti separati per passare rete elettrica e LAN assieme?
Ovviamente le linee elettriche in uno scompartimento ed i cavi STP 
nell'altro!
O devo cmq utilizzare canaline fisicamente separate?
Grazie. 

 Grazie.
Consentito e corretto.


Scusate, ma mi attacco al post.
non riesco a trovare i riferimenti per conoscere la tensione di
isolamento dei cavi di rete UTP, FTP o STP che sia.
Potrei anche trovarmi in una situazione esistente nella quale un cavo
FTP è stato infilato assieme ai conduttori FM V=230V.
Se i cavi di rete fossero isolati per la stessa tensione di quelli di
potenza dal punto di vista della sicurezza sarei a posto. (Quindi
posso anche dire di essere a posto per l'analisi dei rischi di un
impianto dati che non funziona bene perchè ho dei disturbi dei cavi di
potenza sui dati) .
Quando scatta l'obbligo di progetto per una rete dati? (in teoria devo
progettarlo sui limiti dimensionali dell'impianto elettrico secondo il
DM37/08 anche se ho un solo cavo dati, ma la progettazione si riduce
alla prescrizione sul tipo di cavo e sulle condutture in genere)
Grazie in anticipo...


Se il cavo dati è isolato 300/500V puoi inserirlo con i cavi energia
(salvo problemi di disturbi). Il progetto è SEMPRE obbligatorio (art.
5 DM 37/08) se rientri nei casi di cui al art. 5 comma 2 il progetto
deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo, altrimenti
lo deve fare il responsabile tecnico della ditta installatrice.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: regime fiscale condizionatori.

regime fiscale condizionatori, appunto:
essendo titolare di concessione edilizia come prima casa non di lusso,
(iva al 4% agevolata) e volendo ora acquistare (a lavori quasi finiti)
uno split ed una macchina per impianto di condizionamento (solo feddo,
non pompa di calore) mi hanno detto con pareri a volte discordanti che
dovrei avere anche su di esse l'iva agevolata al 4%.
è vero ?
c'è una normativa in cui potrei controllare on line da uqalche parte ?
grazie in anticipo.

Anch'io sto ristrutturando la mia prima casa .... come si fa ad avere
il 4% di IVA??? Io sapevo del 10% sui materiali e servizi. Comunque
per i condizionatori, almeno per la legge del 10%, non si dovrebbe
poter sfruttare l'agevolazione! 
Gianluca


per le ristrutturazioni so che è al 10%, almeno in parte.
ristrutturazione di prima casa non saprei con certezza.
quanto a nuova costruzione di prima casa (il mio caso) devi firmare un
modulo da dare al fornitore.
l'ho già fatto per sanitari, porte e finestre, caldaia ecc.
il modulo ce l'ho, non sono sicuro al 100% di poterlo usare per il
condizionamento.
ho fatto un po' di telefonate a vari installatori presi a caso
sull'elenco, ma c'è chi dice si, chi no, chi si solo se pompa di calore
+ condizionatore.
uffaaaaaaaaaaaa
qualcuno sa qualcosa di certo ?

-- 
     Bisighini dott. Luca
 
" ex correntista (deluso) di banca Mediolanum ! "
 
www.bisighini.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Registro locali pubblico spettacolo

Qualcuno sa se è possibile scaricare dalla rete un file con il registro 
delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici nei locali di 
pubblico spettacolo?
Saluti
Franco

> Qualcuno sa se č possibile scaricare dalla rete un file con il registro 

Non credo proprio che sia cosě facile reperirlo, perň...
posso sempre inviarTi il mio dietro "lauto" compenso ;-))))
abraços.
NiNo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: corrugati

Varie domande sui corrugati :
1)Esiste un codice colore dei corrugati , anche se non esiste , che colori
standard mi consigliate di usare per le varie applicazioni ?
2)I corrugati che si trovano in commercio attualmente sono tutti non
propaganti l' incendio?
4)Cosa ne dicono le normative?
3)Come posso sapere se , in una abitazione dove devo rimodernare l'impianto
elettrico , i corrugati messi in posa alcuni anni fa sono conformi alle
norme attualmente in vigore ?
Grazie per le risposte
Ciao Luca
pwa...@tin.it
luca...@hotmail.com
http://anzwers.org/trade/baldus/index.html

 norme attualmente in vigore ?
Non so quale sia il tuo problema e sarei curioso di saperlo, ma io non mi
preocupererei tanto dei tubi corrugati ma bensi dei conduttori contenuti.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
kOBX5.3457$x_2.1...@twister1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: intervento su quadro

devo intervenire per adeguare un vecchio quadro esistente,di vecchia
data,almeno 12 anni,come mi comporto?
trifase+neutro,sicuramente al di sopra di 100 Amp,non esistono schemi,di
metallo......come devo procedere?
grazie al gruppo........


Non avertela a male, ma la tua domanda
non è diversa dalla mia risposta; sii
più preciso, sia nel descrivere il
problema, sia nel porre i quesiti.
Ciao.
Mauro Bottizzo.

Intanto l'impianto mi sembra sotto obbligo di progetto e quindi sarà il caso
che tu senta il progettista.
Poi verifica che l'impianto nel quadro sia compatibile con il nuovo impianto
(sezioni, distanze, isolamento, grado di protezione) poi se il progettista
conferma il riutilizzo degli interruttori esistenti puoi intervenire sul
quadro.
A lavoro fatto devi effettuare le relative prove richieste dalla CEI 17/13 e
rilasciare il relativo certificato.
Auguri e buon lavoro.
                Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Orologi digitali theben

Vi è mai capitato di utilizzare un orologio digitale theben??
Dopo qualche giorno c'è un'immancabile telefonata del cliente che ne
richiede la sostituzione perchè spariscono i giorni della programmazione.
Riesco sempre a farmi sostituire il pezzo, ma le ore perse per la
sostituzione??!!

sostituzione??!!
Comprendo, io invece ho avuto grossi problemi con i loro rilevatori a
infrarossi, cercavo un prodotto affidabile, e a detta di tanti la Theben era
il meglio nel mercato. il risvolto positivo č che mi sono fatto una
esperienza: mai piů Theben.
Bye. Mike.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Revisione LEgge 46/90

salve a tutti
sembra che ci sia una bozza del testo che revisiona la LEgge 46/90
Ne sapete qualche cosa in più?
Giuliano

 Giuliano
lo 


http://www.consted.com/doc/pronta-la-nuova-legge-46-90.asp

 
http://www.consted.com/doc/pronta-la-nuova-legge-46-90.asp
Ecco, appunto
Questo è molto di più di quanto indicato nel testo unico, mi pare!
Grazie
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tariffe energia

Qualcuno sa dirmi in maniera molto sommaria e grossolana il costo
dell'energia, sia per alimentazione in BT che in MT?
So che la domanda è troppo generica, bisognerebbe andare ad analizzare il
tipo di contratto, l'ente erogatore e tanti altri fattori che influenzano il
costo finale.
In sostanza ho un'utenza con potenza impegnata pari a circa 200 kW e volevo
sapere sommariamente le differenze di costo tra fornitura 400/230V e 15kV,
mi hanno detto che in MT riesco a risparmiare fino a 6÷10 centesimi / kWh.
E' ragionevole come dato?
Grazie a tutti, ciao!
Massimo

"Massimo" <xxx.pasquini...@virgilio.it.xxx> ha scritto nel
messaggio news:jqtHc.11212$tj3.5...@news3.tin.it...

Non è così semplice, con il cambio delle tariffe da parte dell'autority e la
liberalizzazione del mercato fanno fatica a capirsi gli stessi funzionari
dell'Enel (provare per credere)..... Cmq, facendo i conti della serva, per
200 kW il costo di una fornitura in MT non verrà ammortizzato dal risparmio
conseguibile rispetto alla tariffa in BT. Nel conto totale devi tener conto
dei costi di allacciamento, del costo della cabina elettrica e della
gestione e manutenzione che è ben più gravosa rispetto ad un impianto in BT.
Inoltre l'ENEL in linea generale riesce a fornire in BT 200 kW e fino a
250-300 kW se in zona ben fornita, e tende ad evitare le forniture in MT per
quelle potenze salvo dove proprio non è possibile altrimenti.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:UeuHc.43888$c_1.1...@twister1.libero.it...



In BT devi considerare comunque circa 80 euro (qualcosa in più e non in
meno) a kW per l'allacciamento e la maggiore quota fissa rispetto alla MT.
Un eventuale aumento di potenza comporterebbe sempre il pagamento della
stessa cifra per kW.
Saluti
Tullio Petroccione

dell'energia, sia per alimentazione in BT che in MT?
Gli uffici commerciali ENEL sono ben disponibili per
farti questo calcolo.. sopratutto se gli dai dati precisi.
Mi pare sul sito ENEL o forse autorità per l'energia trovi anche i
costi.
Se ti puo' essere utile una valutazione fatta da me un paio d'anni fa
su una potenza simile e con costo annuo di circa 120 milioni di
lire... tra bassa e media tensione dava pochi milioni l'anno di
differenza.
Non aspettarti quindi grossi risparmi come poteva essere 10 anni fa.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione per quadro bordo macchina

Ciao a tutti,
mi è stato chiesto di realizzare un quadro per alimentare due utenze
(motori) da 37 kW ciascuna munite di proprio quadro bordo macchina. Avrei
pensato di utilizzare due magnetotermici per proteggere le linnee di
alimentazione, ma non saprei come calcolare la In degli interruttori per
evitare un intervento intempestivo allo spunto.
Mi dareste un piccolo aiutino?
Ciao, Giuseppe

 ha scritto nel messaggio
news:u_DV8.290$K_4....@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:u_DV8.290$K_4....@twister1.libero.it...

Lascia perdere, salva quel povero committente ed altri
Per. Ind. Angelo Calcagni

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico in emoteca mobile.

Mi è stato chiesto di progettare un nuovo quadro elettrico per un emoteca
mobile già esistente e munita di proprio impianto.
L'impianto attuale esiste da una ventina d'anni.
Il difficile è inquadrare questo impianto nel contesto legislativo e
normativo.
Di fatto, essendo un impianto mobile, non appartiene certo alla 46/90, però
la prescrizione per applicare le CEI esiste fin dal '68 con la legge 186.
Sicuramente è quindi da vedersi come ambulatorio medico, le poltrone stesse
sono elettrificate e vanno equipotenzializzate.
Il problema è:
1) Come mettere correttamente a terra un impianto di questo tipo, visto che
non si conosce mai la natura del sistema di distribuzione al quale sarà
collegato?
2) Dove collegare un eventuale morsetto di terra se l'impianto elettrico
alimentante, per sua natura, non è idoneo?
Qui una dritta mi serve proprio.
Saluti, Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"

 wrote in message
EbSh5.57125$wS2.5...@news.infostrada.it...



Come si alimenta da rete ENEL?
Vedo che anche le prese per le sagre paesane hanno il polo di terra
oramai... altrimenti non resta che il sistema IT
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rilevatori miscele infiammabili

ciao
in una corsia box interrata, mi è stato chiesto di installare un impianto di
rilevazione di miscele infiammabili. i sensori devono essere posti a 50 cm
da terra.
ma quale miscela devo rilevare? io ho trovato sensori di vapori di benzina
ma non mi sembra l' unico vapore infiammabile che può essere presente in un
box interrato.
grazie
luca


scrisse:

a memoria, se si rende necessaria la rilevazione della miscela
infiammabile serve anche la rilevazione di CO... 
cmq, benzina, il gasolio a temperatura ambiente non è un 
problema.
piuttosto... il GPL? la norma da un paio d'anni consente
l'accesso di veicoli a GPL....
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 l'accesso di veicoli a GPL....
infatti, questo è il mio dubbio.... GPL e metano (anche se l' altezza
richiesta di 50 cm per le sonde sembra escludere il metano)


Non potendo escludere il GPL che al momento di edizione del DM non 
aveva accesso nell'interrato dell'autorimessa, e dando questo origine
a miscela infiammabile, direi che:
1) va messo il rilevatore di gas (limitatamente al livello primo
interrato)
2) oppure va vietato l'accesso ai mezzi a GPL
Oppure (terza via) chiedi un formale parere ai VVF.
e aspetta risposta


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pulsante di reset bagni disabili

salve
qualcuno di voi  sà dirmi se il pulsante di reset del campanello di allarme
del bagno disabili deve essere messo all' interno del bagno  disabili o
all'esterno nell'antibagno ??  io penso che sia  =
grazie

cerchiamo di capire a che serve il pulsante di reset....
1- serve a spegnere l'allarme attivato da chi sta nel bagno.
1a- pulsante reset fuori dal bagno
se metto il pulsante fuori posso disattivare l'allarme anche se non ho
aperto la porta del bagno e non ho soccorso chi ha effettuato la chiamata.
Comunque sono in prossimità della porta e si suppone che a breve riesca ad
entrare e a prestare aiuto a chi ha chiamato (oppure no?)
1b- pulsante reset dentro il bagno
se metto il pulsante all'interno del bagno posso disattivare l'allarme solo
se ho aperto la porta del bagno e quindi posso immediatamente prestare
soccorso (e non in un secondo tempo come nel caso 1a- reset fuori dal bagno)
a chi ha effettuato la chiamata.
saluti da alan

Premetto che condivido entrambe le versioni,
esiste un obbligo di instalalzione di tale pulsante di reset?
Grazie
Giuliano
Alan ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: perché centro stella a terra nei sistemi TN? Perché è anche richiesta bassa impedenza?

Nei sistemi TN la corrente di guasto si richiude completamente in un
circuito in filo oppure metallico (massa). Dato che la corrente di
guasto non interessa percorsi in terra, perché allora ci si preoccupa
di collegare il centro stella del trasformatore a terra e per quale
motivo inoltre si cerca di raggiungere un basso valore di impedenza
(che se non ho capito male dipende dai dati forniti dall'ENEL, come la
corrente di guasto in media tensione e dal tempo di intervento dei loro
dispositivi)? Senza l'impianto di terra della cabina non sarebbe
garantita comunque la sicurezza?

 ha scritto nel messaggio 
news:1134842945.3...@g43g2000cwa.googlegroups.com...

------------------------------------------
Assolutamente no... un guasto in media tensione potrebbe elevare i circuiti 
sul secondario a tensioni pericolosissime, pensa cosa accadrebbe se ti 
arrivassero 15 kV in casa!! ;)
La resistenza di terra della cabina deve presentare un valore tale da 
garantire l'intervento delle protezioni in media tensione, più precisamente 
devi garantire che durante il guasto la tensione di terra non superi un dato 
valore per un certo tempo oltre il quale le protezioni devono essere 
certamente intervenute.
Spero di essermi spiegato bene, eventualmente qualcuno più preparato di me 
potrà correggermi :-)
Ciao,
Enrico.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prove

Quali sono le prove da effettuare a fine lavoro per la 46/90

 Quali sono le prove da effettuare a fine lavoro per la 46/90.
Per prova si intende l'effettuazione di misure o di altre operazioni sull'
impianto elettrico medianti le quali si accerta la rispondenza dell'impianto
alle norme CEI. La misura comporta l'accertamento di valori mediante l'uso
di appropriati strumenti. Alcune prove vanno eseguite in corso d'opera altre
al termine dei lavori.
Si riassumono alcune:
1 - continuitą conduttori di terra, PE, EQP e EQS;
2 - misura resistenza di terra (loop tester per sistema TT o
voltamperometrico per TN o IT);
3 - prove interruttori differenziali;
4 - resistenza di isolamento;
5 - prove di polaritą;
6 - misura impedenza anello di guasto (solo sistemi TN senza prot.
differenziale);
7 - prove di funzionamento.
Per un maggior approffondimento si veda la CEI 64-8 parte 6 e la guida CEI
64-14.
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

Quali sono le prove da effettuare a fine lavoro per la 46/90
dipendono ovviamente dal tipo di impianto realizzato.
Comincia con il domandarti a quali norme ti sei attenuto:
la sola CEI 64-8 ? allora vai alla relativa Parte 6 "Verifiche" e trovi
scritto tutto.
Normalmente sulle norme sono descritte la prove e verifiche da effettuare
sugli impianti che dovono attenervisi, o quanto meno vengono indicate le
eventuali altre norme che descrivono le prove stesse.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche accordo 46/90

Un comune mi ha richiesto la realizzazione di tali verifiche presso gli 
utenti....
Sapete dirmi dove trovare modulistica o modalita' di esecuzione di tali 
verifiche?
Mi sembra che siamo al dunque e qualcuno stia partendo con tali verifiche...
Grazie. 

 Mi sembra che siamo al dunque e qualcuno stia partendo con tali verifiche...
Sei troppo ottimista...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help Firma per Legge Merloni

Ste eseguendo un progetto imp. elettrico per un ente pubblico, con appalto
secondo legge merloni.
Mi e' stato fatto questo problema:
L'incarico di progettazione generale e' stato affidato ad un architetto che
si e' avvalso della mia collaborazione per l'impianto Elettrico; al momento
della firma sembra che debba firmare tutto l'incaricato....
... ma e' un architetto e non puo'....
sapete come e' possibile aggirare il problema... penso che sia gia' capitato
a molti....
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:lK8i9.15988$Hc7.2...@twister1.libero.it...


Si parla di articolo 17 della Merloni dove si dice che sotto 40.000 Euro
di parcella non e previsto... quindi per i lavori piu' piccoli....
Sapete se e' aggirabile o vi si e' presentato... anche le
amministrazioni sono discordanti in merito. GRazie.

 ha scritto nel messaggio
news:amc6o1$f5i$1...@gossip.excite.it...

Dipende da molti fattori:
- quando è stato dato l'incarico?
- cosa c'è scritto nel disciplinare d'incarico?
- che tipo di incarico è ? (Per es. progettazione integrata)
- a che livello di progettazione siamo (preliminare, definitiva, esecutiva)?
Se nel disciplinare di incarico è previsto che l'arch. progetti anche la
parte elettrica senza affidarsi a collaboratori esterni, allora si prende a
calci nel menisco il responsabile del procedimento per lo svarione
preso...........Gli architetti non possono progettare gli impianti
elettrici.
--------------------------
Michele Guetta - perito industriale


Se vuoi alcune sentenze chiedile pure
Saluti Per Ind Angelo Calcagni


distrattamente scrisse:

	doppia firma.... la sua come incaricato, la tua come 
	assistente e progettista.
	il problema si ponge anche x per i progetti 
	delle dei cementi armati, le realazione geologica, 
	l'impianto di riscaldamento, etc etc,
	quindi non sei il solo...
	comunque in tutti i lavori (pubblici) che faccio per 
	architetti incaricati (sotto la soglia dei 40000€)
	nessuno mi chiede mai la firma, s'arrangiano
	e nessuno gli ha mai detto niente,.
SR
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

 e nessuno gli ha mai detto niente.
Purtroppo funziona cosě, fino a quando nessuno si rompe le scatole e fa un
pň di denuncie.
--------------------------------

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PLC Siemens S7

Mi servirebbe una CPU S7-212 o 214 o similari per scopi di studio.
Secondo voi è possibile trovarne anche recuperate ma funzionanti a poco
prezzo?
C'è qualcuno che mi può aiutare??
--
*** 
http://members.xoom.it/Veleno/
 ***
        *** The Poison in my Mind..***
_____________________________
         >>>>>>VELENO<<<<<<

...

Non mi sembra che S7 sia già in "rottamazione" e comunque il costo di una
CPU 212 non è poi così elevato.
Ciao.Claudio;-)))
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Il conduttore di terra è nudo o isolato?

Il conduttore di terra č nudo o isolato?
Grazie in anticipo!


Il conduttore di terra e' nudo o isolato, quasi indifferentemente (ci
possono essere problemi di protezione dalla corrosione)
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziali e sensibilità

vorrei sapere perché esistono differenziali con sensibilità così diverse,
anche molto maggiore di 30mA;
pensavo fosse dovuto ai diversi ambiti di impiego, ad esempio in
un'industria differenziali molto sensibili comprometterebbero la continuità
di esercizio dell'attività; ma poi mi chiedo, ma la finalità del
differenziale non è sempre quella di salvare la vita? e allora in
un'industria è concesso che un operaio muoia più facilmente che a casa
propria oppure ci sono altre protezioni?
scusate la banalità ma mi chiarite la situazione
Paolo

Paolo ha scritto:

La corrente dell'interruttore differenziale va scelta (ma non solo) in 
funzione della formula Rt<=V/I (coordinamento delle protezioni contro i 
contatti indiretti). Dove Rt è la resitenza del dispersore, V è la 
massima tensione che una persona può sopportare per un tempo indefinito 
e per gli ambienti ordinari vale 50 V (e sitemi TT). Quindi facendo un 
esempio se la Rt è di 10 ohmm I vale 5 A, per cui il differenziale può 
avere una corrente nominale inferiore o uguale a 5 A.
Ambro

per sensibilità maggiori ci deve essere il coordinamento con l'impianto 
di terra e comunque deve essere garantita una tensione di contatto 
inferiore a 50V (detto in soldoni)
sandro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rivelazione incendi

Devo realizzare il progetto di un impianto di rivelazione e segnalazione
incendi in una struttura sanitaria (per semplicità diciamo a metà strada tra
un ospedale ed una casa di cura) con numero di posti letto maggiore di 25.
Mi trovo in dubbio sull'interpretazione del nuovo Decreto del 18/09/2002:
- Il capitolo 8 (impianti di rivelazione, segnalazione e allarme) esordisce
con la seguente frase:
"Nelle strutture sanitariedeve essere prevista l'installazione in TUTTE LE
AREE di:
.........omissis......(in breve di rilevatori, pulsanti allarme incendio e
badenie ottico-acustiche).
Per pulsanti e badenie non ho problemi, ma per i rilevatori, quel "....
TUTTE LE AREE ...." cosa sta ad indicare?
Devo installare forse un rilevatore di fumo in tutti gli ambienti? Che siano
camere, ripostigli, depositi piccoli o grandi, corridoi, ambulatori medici,
infermeria, sale soggiorno, palestra, piscina e spogliatoi annessi? E nei
disimpegni-filtri a prova di fumo?A dire il vero installare i rilevatori in
piscina mi sembra davvero assurdo!!!
(Non trascurando poi i vani ascensori o montacarichi e le canalizzazioni
dell'aria)
Voi cosa ne pensate in merito? davvero devo installare rivelatori su tutti
gli ambienti oppure mi sono perso qualche parte della normativa?
Ringrazio tutti anticipatamente
Massimo

 Ringrazio tutti anticipatamente
prego...

 prego...
Mi rimane un unico dubbio, nei filtri a prova di fumo devo installare un
rilevatore?
A mio avviso si, voi che ne pensate?
Grazie ancora
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: POLVERI o FUMI e SPALIC

–––––Quando  hai  un  obiettivo  da  centrare,  perché  sparare  dappertutto
per  colpirlo  ?
                       Centralo  e  basta  !
Se  poi  è  invece  una  particella  piccola   ed  invisibile   dispersa
nell’  aria  ?
Usa  S.P.A.L.I.C.,  che  la  cerca  e  la  centra  per  te  in  automatico,
anche  se  non  sta  da  sola,  ma  insieme  con  un’  altra  miriade  di
consorelle,  anche  liquide  ed  oleose.
S.P.A.L.I.C., che  è  il  Sistema  di  Purificazione Aria  e  fumi  a
Lavaggio  InterCompresso,  non  dimentica  nessuna  particella :  basta
regolarlo !
SPALIC   è  semplice  e  costa  poco,  ed  in  compenso  dura  quanto  la
macchina  che  lo  usa,  perché  non  ha  filtri.
SPALIC  cattura  facilmente  anche le  particelle  idrorepellenti,  come  il
nerofumo  di  inceneritore,  e  la  sua  efficienza  è  regolabile  in
tempo  reale,  mediante  la  variazione  di  velocità  dell’  aspiratore  -
compressore  centrifugo.
Ogni  emissione  di  particolato  da  un  motore  a  combustione  interna  è
per  SPALIC  un  obiettivo  facile  da  raggiungere,  senza  perdere  tale
capacità  anche  dopo  decine  di  migliaia  di  ore  di  funzionamento.
Il  particolato, che  sfugge  al  filtro  a  maniche,  viene  catturato  da
SPALIC,  che  può  facilmente  sostituire  a  basso  costo  qualsiasi  tipo
di  filtro  destinato  a  catturare  le  polveri  totali,  le  nebbie  anche
oleose,  e  gli  acidi.
SPALIC   costa  poco  e  dura   decine  di  migliaia  di  ore,  senza  dover
cambiare  i  filtri.
SPALIC  ha  decine  e  decine  di  applicazioni  possibili  e  la  sua
tecnologia  è  già  sperimentata  da  noi.
Vogliamo  sapere    Se  c’ è    QUALCUNO,  qualificato  nel  settore
specifico,  che  se  la  sente   di   PRODURLO  CON   NOI  !
============================================================================
ECO  STAR  PROGETTI  srl
00043  ITALIA  -  CIAMPINO  (ROMA)
Tel. +39-6-7919885
Fax. +39-6-7910085
Il  libro scientifico sulla teoria del funzionamento di  SPALIC  viene
inviato gratis in italiano o in inglese per e.mail, a chiunque  ne faccia
richiesta.
e.mails :
spa...@quipo.it
 
rom...@tiscalinet.it
 
oma...@quipo.it

 -----Quando  hai  un  obiettivo  da  centrare,  perché  sparare

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi locale caribatterie

Dovendo progettare l'impianto elettrico per un piccolo locale da adibire a
caricabatterie, gradirei sapere quali sono i cavi più adatti da utilizzare?
Saluti
Antonio F.

 ha scritto nel messaggio
news:a1i0vv$qskkd$1...@ID-106706.news.dfncis.de...

.....qualsiasi.....
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro elettrico 48 V

Sto progettando l'impianto elettrico di un locale in cui saranno installati
armadi telefonici, di cui alcuni a 230 V ed altri a 48 V.
Le correnti in gioco per gli armadi in continua sono circa di 60 A su ogni
circuito in uscita per un tolale di 900 A; il calcolo dei cavi elettrici per
la formazione delle condutture mi porta a dimensioni di 35 mmq con cadute di
tensione del 4 %.
La domanda è questa: qualcuno sa dirmi quale sia la caduta di tensione
ammessa su quadri telefonici?
Una seconda domanda: Gli armadi elettrici saranno con carpenteria metallica
ed affiancati. Affiancare (a contatto) quadri elettrici a 230/400 con quadi
a 48 V, vi pare corretto?  E nei confronti della messa a terra della
carpenteria?.
Grazie.
Luciano

 ha scritto nel messaggio
news:wNtS6.27253$vt.2...@news1.tin.it...


Nicola.
 Grazie.
 Luciano


Scusa, non capisco quale potrebbe essere il problema.
Saluti. Nicola.

Nicola De Sanctis ha scritto nel messaggio ...

Intendo dire questo:
Gli armadi di comunicazione a 48 V  continua hanno il positivo sulla
carcassa metallica dell'armadio stesso. Io congiungo fisicamente quadri
elettrici realizzati con carpenteria metallica alimentati a  230/400 V alle
carpenterie degli armadi in continua a 24 V. Il quadro elettrico sarà
collegato al nodo di terra, pertanto anche l'armadio a 48 V si troverà
collegato al nodo di terra. Questo mi pone qualche problema? Teoricamente
l'armadio a 48 V non avrebbe neppure bisogno di essere salvaguardato dai
contatti indiretti. Le due cose si contraddicono.
Saluti
Luciano


Nessun problema di nessun tipo.
Le apparecchiature telefoniche funzionanano col positivo a terra.
Una sola precisazione, che comunque non cambia la sostanza:
correttamente si collega il +48 alla barra di terra e la carcassa alla barra
di terra; NON il +48 alla carcassa e questa alla terra.
Saluti.
Nicola.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PERITO O INGEGNERE?

VORREI SAPERE DOVE FINISCONO LE COMPETENZE DI UN PERITO ELETTROTECNICO E
COMINCIANO QUELLE DI UN INGEGNERE ELETTROTECNICO?
GRAZIE
RENATO PASCOTTO
pr....@tin.it

COMINCIANO QUELLE DI UN INGEGNERE ELETTROTECNICO?
E' scritto da qualche parte (intendo legge): "il calcolo
infinitesimale" !
Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)

 wrote in message
rt26ls85km3a35akt...@4ax.com...


delle progettazioni non quello delle consulenze o perizie.
Vero???? 
Le competenze del  p.i. sono limitate da un codice deontologico per
cui il ministero della pubblica istruzione e di
grazia e giustizia hanno dato parere avverso.
Personalmente le considero una *sciocchezza*, dato che
meccanica, termodinamica ed idraulica l'ha studiato anche l'elettrico.
Di fatto molti progettano di tutto.
Piuttosto, rilancio la posta, riesumando
il ruolo del perito edile... posso progettarmi il garage dietro casa?



Non ho capito cosa consideri una sciocchezza. Io ritengo assurdo pensare che un
progettista possa avere competenze in più campi. Persino nella singola
specializzazione, si stanno formando professionisti altamente specializzati in
settori ben ristretti.

 Di fatto molti progettano di tutto.
Infatti.
Ricomincia la solita giostra delle competenze, finirà mai????
Io rilancio al NG con questa domanda:
conta di più la professionalità acquisita o il titolo di studio?
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Sto affannosamente rintracciando la fonte (non mi sono inventato nulla),
ricordo con aassoluta certezza di aver rivolto tale specifica domanda
("differenza tra...") durante un corso del mio Collegio di appartenza e che
mi fu data la risposta da me postata.
Caro collega Guetta penso sia indiscutibile la risposta alla Tua domanda
«Conta di più la professionalità acquisita! » almeno a parer mio.
In attesa di trovare la "fonte" ...
Saluti.
----------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza
http://web.tiscalinet.it/laurenza

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collaudo impianto per trazione ferroviaria

Qualcuno se n'è mai occupato?
trattasi di collaudare un tratto di linea ferroviaria elettrificato 
alimentato in continua
vorrei dei chiarimenti sulle misure da fare e su chi le può fare.
grazie
-- 
--- 

 ha scritto nel messaggio 
news:444a063b$0$29093$5fc...@news.tiscali.it...


 vorrei dei chiarimenti sulle misure da fare e su chi le può fare.
Norma CEI 9-6 e Capitolati Tecnici della Società Ferroviaria. Le FS ne 
hanno in abbondanza. Ma di che tipo di collaudo si tratta?

 ha scritto nel messaggio 
news:44545ebf$0$18284$4faf...@reader1.news.tin.it...

avendo costruito una nuova tratta ferroviaria elettrificata il gestore, che 
non è FS, mi ha chiesto se potevo fare il collaudo previsto dalla norma CEI 
9-6, misurando il potenziale di contatto e di accessibilità al traliccio.
I miei dubbi sono sulla strumentazione da utilizzare e sui metodi per 
effettuare le misure. Non penso si possa utilizzare sempicemente lo stesso 
metodo della misura del potenziale di contatto in MT.

bambi ha scritto:

Secondo me bisogna conoscere come è fatto l'impianto di terra, che 
presumo sia come quello delle FS. Quello delle FS grosso modo è 
costituito da tutti i picchetti di terra dei pali, essendo tutti i pali 
collegati fra loro dalla "corda di terra" per un estesa di 3 km. La 
"corda di terra" è quel trefolo d'alluminio, semplice o doppio, che sta 
a metà altezza dei pali. Altre particolarità dipendono dal sistema di 
distanziamento dei treni, a seconda che sia blocco automatico o no. A 
questo punto, e ci sono molte "teorie" in proposito, il problema è come 
verificare l'impianto di terra. Se vuoi misurare la tensione di contatto 
   devi tener presente che hai una maglia di terra con una dimensione di 
3 km, con tutte le conseguenze del caso riguardo al dispersore 
intermedio e lontano. Altrimenti potresti misurare la resistenza di 
terra dei singoli picchetti e considerarli in parallelo, dato che sono a 
distanza di 60 m l'uno dall'altro: è vero che a rigore va considerata 
anche la resistenza della corda di terra, del collegamento di essa ai 
pali, e del tratto di palo tra collegamento della corda di terra e 
picchetto. Per il tempo d'intervento delle protezioni, devi considerare 
quello degli extra-rapidi. Prendi tutto questo come ipotesi personali, 
comunque per quanto ne so non c'è molta chiarezza. Se vuoi ti mando per 
e-mail alcune pagine scannerizzate da una recente pubblicazione didattica.

 scannerizzate da una recente pubblicazione didattica.
ti ringrazio per le tue ipotesi molto attinenti secondo me.
Mi interessa il riferimento alla pubblicazione che hai citato e ovviamente 
le pagine scannerizzate.
ti terrò informato sugli sviluppi...
per la email togli ovviamente NOSPAM
grazie

 ti terrò informato sugli sviluppi...
Sono interessato. Grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DUE UPS MORTI IN UNA SETTIMANA

Ho acquistato un Ups Power Adv 1000 della Tecnoware, 500 VA, che
alimenta un normale Pc (solo il Pc, non il monitor), con un carico di
circa il 30 per cento secondo il software di monitoraggio.
Dopo una decina di giorni, dopo un'interrione dell'alimentazione
elettrica, l'UPS entra in funzione, poi dopo un certo tempo si spege.
Al ritorno dell'energia elettrica, non si riaccende. Inutili i
tentativi di "rianimarlo" con una carica prolungata.
Attivo la garanzia Tecnoware che prontamente sostituisce l'Ups
difettoso con un altro funzionante.
Passa una settimana, nuovo black-out, stessa storia. L'Ups entra
regolarmente in funzione , ma al ritorno della corrente elettrica si
rivela "cadavere".
Purissima sfiga, anzi sfiga doppia? O puo' esserci una qualche
spiegazione?
Da notare che alla stessa presa elettrica ho utilizzato per anni senza
problemi un altro Ups identico (stessa marca, stesso modello).
Enrico

 Enrico
con qs. dati un solo consiglio:
accendi vicino una candela .. al tuo santo preferito..
ciao
pietro
Vota su it.news. votazioni per il gruppo che ho proposto:
it.cultura.religioni cristiani
consulenza assicurata^--^
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

La Tecnoware mi ha prontamente sostituito anche il secondo. Qualche
consiglio per evitare altri decessi?
Enrico


 
visto che insisti..
quando c'e' temporale(basta seguire le previsioni..) staccalo.
ciao
pietro



...direi che questa domanda devi farla alla Tecnoware e sopratutto
devi pretendere una risposta! 
ciao
Andrea

>> Quindi possiamo ritenere semplicemente difettosi i due apparecchi visto
che la serie Power Advanced non presenta problemi, anzi ha una
percentuale di malfunzionamenti molto bassa.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: passare da contatto ad impulso

Ciao,
ho una centralina da cui mi esce un contatto NA che deve andare ad gire su
di una interfaccia che necessita perň non di un contatto mantenuto ma di un
impulso, come faccio a "trasformare" un contatto mantenuto in un impulso
nella maniera piů semplice possibile (ho provato a farlo con contattini su
contattini ma č una cosa lunghissima...)
Grazie

 Grazie
un temporizzatore.
ambro

 nella maniera più semplice possibile (ho provato a farlo con contattini su



un integrato ne555 e qualche componente (veramente pochi), ti ritrovi un 
corretto impulso ben squadrato ...
di schemi in rete  ce ne sono a dozzine ...
Ciao R.B.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: chiamate ospedaliere

oltre al Clinos ABB
al Terraneo e al siemens,
conoscete qualche altro produttore???
Qualcuno ha mai valutato la possibilità di 
costruirlo su misura con un bus (ABB, Siemens...)?
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.

 wrote in message
tgp64t4rt4bsvcrit...@4ax.com...


Kay
Ricambio
             !
            !!!
           !!!!!
          !!!!!!!
            !!


 wrote in message
b5a94toatmtaqe27s...@4ax.com...


 wrote in message
b5a94toatmtaqe27s...@4ax.com...



zettler ?
ciao
Paolo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Piccoli gruppi elettrogeni

Per piccoli lavori stradali utilizziamo generatori di corrente per
alimentare le attrezzature, vorrei sapere se devono essere messi a terra e
quale normativa devo seguire.
Vi saluto e ringrazio.
Fabio.

...
Non so cosa intendi per norme da rispettare. Se comperi un GE di
piccola potenza, marcato CE, e ci colleghi altre attrezzatore mobili
da lavoro, sempre marcate CE, non devi fare altro. Neanche la messa a
terra. (Tanto pià che la stragrande maggioranza delle attrezzature da
lavoro portatili è in classe II).
Se invece per lavorare col GE devi fare degli impianti, tipo cantiere
temporanei, allora oltre a rispettare la norma CEI 64-8 devi avere ben
presente che la Icc dei generatori è molto bassa e devi usare
interruttori automatici con curve di intervento particolari.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:c539dff4.04062...@posting.google.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabine MT/bt - distanze dai fabbricati

Un saluto a tutti; ogni tanto passo da queste parti ed è
un piacere leggere le vostre riflessioni, sempre molto
interessanti.
Ora avrei bisogno di un aiuto ca voi.
Un collega mi ha detto che le cabine di trasformazione
di utente da MT a bt devono distare dai fabbricati almeno
cinque metri; io non ho trovato prescrizioni in merito.
Mi sapreste indicare se questa informazione e supportata
da qualche norma tecnica, e se si, quale.
Un grazie a chi vorrà aiutarmi.
Ciao
Nicola


Che io sappia non esiste nessun vincolo di questo tipo.

 ha scritto nel messaggio
news:VEQC9.1635$3l.3...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Stato di funzionamento negli schemi elettrici

In un testo trovo scritto: "Rappresentazione dello stato di 
funzionamento: I dispositivi devono essere normalmente rappresentati 
nello stato di non alimentato o nella posizione che hanno in assenza di 
qualsiasi azione operativa (per esempio i contatti di un relè devono 
essere rappresentati nello stato di non alimentato).  [...] I 
dispositivi per circuiti di emergenza, allarme, sicurezza, ecc. devono 
essere rappresentati nello stato in cui il sistema è in funzionamento 
normale. I dispositivi di prova e simili devono essere rappresentati in 
posizione normale e non in posizione di prova".
Su quali Norme trovo tutto ciò?

Eolo ha scritto:

Mi rispondo da solo: ex CEI 3-38, ora compresa nella nuova CEI 3-36.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: X-POST: Micro cogenerazione 2-6 kWE

Salve a tutti. Sto valutando la possibilità di alimentare una baita montana 
con un cogeneratore. Sto cercando un micro cogeneratore con potenza 
elettrica 2-6kWE a GPL. L'idea originaria era quella di montare un gruppo 
elettrogeno a gas per far funzionare i servizi che il Cliente chiede 
(Riscaldamento, frigo, luci, telecontrollo), ma stiamo valutando di montare 
un cogeneratore. Se il cogeneratore avesse sufficiente potenza termica, 
potremmo evitare addirittura la caldaia e passare eventualmente ad altri 
combustibili.
Qualcuno ha qualche link, nome o dritta?
Grazie mille! E scusate l' X-POST.
Ròsso 

 ha scritto nel messaggio 
news:IDwbh.8484$K8....@news.edisontel.com...

non so se è quello che stai cercando ma prova a visionare questo link.
io l'ho trovato molto interessante.
http://www2.gest.unipd.it/esercizi/IG_gestione_energia/microcogenerazione.pdf
http://www2.gest.unipd.it/esercizi/IG_gestione_energia/cogenerazione.pdf
http://www2.gest.unipd.it/esercizi/IG_gestione_energia/cogenerazione1.pdf

 
http://www2.gest.unipd.it/esercizi/IG_gestione_energia/cogenerazione1.pdf
Cercavo qualcosa di piů  pratico (Marca/modello, costruttore...), ma questi 
doc non li conoscevo.
Grazie mille!
Rňsso 

Ròsso ha scritto:

www.energia-nova.it
motore FIAT 1200  kWe 20  --  kWt 44    Tipo TANDEM
tel o11,297.4285
www.ecoenergie.it
motore Toyota 952 cc   kWe 6 --- kWt  11,7  Tipo AISIN a gas
tel. 071,977.805  (LORETO- AN)
ADF

Ròsso ha scritto:



Ròsso ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colori cavi per cablaggi?

Gradirei sapere se esiste qualche normativa che regola la colorazione dei
cavi all'interno dei quadri, se si quale é?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 cavi all'interno dei quadri, se si quale é?
Gli unici colori obbligatori sono il giallo/verde per la terra ed il blu
chiaro per il neutro, tutto il resto sono liberi da vincoli.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:213Z140Z14Z135Y...@usenet.iol.it...

Su una guida Bticino erano indicati alcuni colori da utilizzare nel
cablaggio dei quadri elettrici
se non ricordo male indicava
NERO per i cavi di fase;
BLU per il neutro;
G/V per la terra;
ARANCIO per gli aux SELV
ROSSO per gli aux SELV
(uno dei due era da utilizzare se la sorgente SELV è interna al quadro o
esterna, non ricordo quale)
CMQ se chiedi all'agenzia di zona sicuramente rimedi una copia del fascicolo
(oppure la scarichi dal sito Ticino in PDF...)
-----
PS non sono sicuro che fossero indicazioni normative oppure
"raccomandazioni"......
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

Per quanto riguarda i cablaggi di quadri, la norma di riferimento è la CEI
EN 60204-1, che prescrive, oltre al giallo-verde per i conduttori di terra,
anche l'arancione per i circuiti in tensione anche con interruttore generale
aperto, a meno che non transitino in conduttura esclusiva e con cartello che
segnali la presenza permanente di tensione.
Comunque, valga tutto quanto sopra, solo come informazione; solo la lettura
della norma ed il suo studio ti potrà fugare ogni dubbio.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo

...


Il paragrafo 14.2.4 della normativa 60204-1 narra:
si RACCOMADA che i conduttori isolati siano codificati mediante colori come
segue:
NERO: circuiti di potenza in AC e DC
ROSSO: circuiti di comando in AC
BLU:circuiti di comando in DC
ARANCIO:circuiti alimentati da una sorgente esterna
e naturalmente il giallo-verde per il conduttore di protezione

 ha scritto nel messaggio
news:9r95kn$ch4$1...@serv1.albacom.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su abilitazione 46/90

Buongiorno,
ho un dubbio che non riesco a soddisfare anche leggendo tutti messaggi
che hanno già affrontato il problema.
Ho capito quali sono i requisiti per avere l'abilitazione alla 46/90.
Ma non capisco, un particolare, esempio:
- persona con diploma 
- 3 anni di lavoro presso azienda del settore telecomunicazioni
(installazione antenne, ponti radio per aziende pubbliche e private ma
non in possesso dell'abilitazione in quanto i ponti radio non sono
montati su immobili ma in postazioni esterne o imbarcazioni o mezzi
mobili)
puo' avere lo stesso l'abilitazione all 46/90 per quanto riguarda il
montaggio di antenne radiotelevisive ?
Paradossalmente potrebbe succedere che se uno monta le antenne solo
sulle case puo' avere l'abilitazione mentre uno che installa antenne
professionali su postazioni non puo' avere l'abilitazione nonostante
sia piu' preparato del primo.
grazie
Alessandro

 montaggio di antenne radiotelevisive ?
IMHO si, però la mia opinione conta zero, l'ultima parola spetta alla
camera di commercio della tua provincia e alla sua commissione....
Ovvero, se nella commissione c'è un antennista civile, col cavolo che
ti danno l'abilitazione :-))).

La legge dice che i 3 anni dovrebbero essere svolti alle dipendenze di 
azienda in possesso delle abilitazioni, dopo tale periodo il dipendente 
aquisisce le abilitazioni in possesso dell'azienda... se l'azienda non ha 
abilitazioni in teoria non le può trasmettere.
Ma non sono molto bravo con sti cavilli legali... spero che abbiano un pò di 
elasticità mentale in camera di commercio..
Enrico. 

sono componente della Commissione in Camera di Commercio ;-)
Purtroppo hai ragione, se la Ditta per cui si è prestato servizio NON HA 
le abilitazioni per la 46/90 non le può trasmettere.
Non è un problema di elasticità mentale, ma di Leggi, purtroppo.
Si può provare a porre un quesito alla CCIAA, in via preliminare, e 
vedere che risposta danno.
Giuliano
Enrico ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cablaggio di reti LAN in controsoffitto

 pertanto inviato al segretario competente per la risposta.
            Distintamente salutiamo"
Qualcuno sa qualcosa di più preciso in merito?
Ciao e grazie
 Enrico


Mi pare esistano delle norme ISO relativamente alle distanze dai
conduttori di energia... ma non sono mai riuscito neache a trovarne in
numero....
Ho postato un msg in news. reti.locali con scarsi risultati, neanche
chi costriusce reti pare saperne di piu'
Cmq da ignorante di reti provo io:
- verifica l'isolamento elettrico del cavo rete... se è 0.6/1kV non ci
sono problemi, altrimenti metti lui in una guaina protettiva
- assicurati di restare a distanza dai conduttori di energia per
evitare interferenze
[ per risposte in email, rimuovi REM ]

 Mailgate.ORG is maintained online by Dario Centofanti
--
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cei 11-27 cei en50110-1

Dove posso trovare i testi integrali delle seguenti leggi:
CEI 11-27
CEI EN 50110-1   *
CEI EN 50110-2   *
* Ultima aggiornamento 1999.
bik...@tiscalinet.it

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Guida CEI 31-35/A - Pozza di benzina -

Curiosità normative.
Come si calcola l'estensione verticale b=1,4 m a pag. 64 della guida CEI
31-35/A:2001-01.
Grazie a chi voglia intervenire per le risposte.

 31-35/A:2001-01.
Non sono valori risultanti da formule matematiche ma derivano solo da
considerazioni empiriche e/o dalla pratica. La novità rispetto alla 64-2 è
proprio questa. Io per esempio avrei mantenuto la distanza "a" anche in
verticale, giustamente l'esempio della guida, che si basa su casi reali
verificati (credo), tiene conto del maggiore peso dei vapori della benzina
rispetto all'aria e quindi abbassa tale valore proporzionalmente, prendendo
come riferimento quanto previsto proprio dall'esempio 6 della norma CEI EN
60079-10 (pag. 42). Infatti in questo esempio "b" = "a"/3 = 3/3 = 1m;
riportato nell'esempio della guida risulta "b" = "a"/3 = 4,5/3 = 1,5 m. In
effetti non mi spiego la differenza di 10 cm di "b", ma siccome di errori
nella guida ce ne sono parrecchi non mi meraviglio più di tanto. Forse hanno
considerato il valore approssimanto in eccesso di 4,5 m e poi per i calcoli
di "b" hanno ripreso il valore iniziale di 4,2 m; infatti 4,2/3 = 1,4 m
:-|.......
In ogni caso si tratta solamente di esempi e di conseguenza non hanno alcun
valore, hanno lo solo scopo di mostrare come applicare le formule della
guida, anch'essa senza alcun valore, in quanto ognuno può utilizzare anche
altri metodi, purchè dimostrabili.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:av0sl1$102hn$1...@news02.it.net...


quella nebulosa che avvolge la CEI 31-30.
Temo di no. La parte piu' difficile della classificazione e' conoscere
le caratteristiche del processo e degli impianti. 
Qualcuno ha provato il software CEI per la classificazione?
Saluti a tutti.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Che norma obbliga la sostituzione ...

Quale norma oggliga la sostituzione delle colonne montanti in cordina
(n07V-K) per l'alimentazione di più appartamenti posate in singolo tubo?
Carrescia in Tuttonormel dice in più risposte che non è obbligatorio,
perchè allora quasi tutti lo richiedono?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 perchè allora quasi tutti lo richiedono?
Dovrebbe essere chiesto a chi te lo "consiglia".

 perchè allora quasi tutti lo richiedono?
Tutti chi? Una conduttura montante composta da un circuito in cavo
N07V-K posato singolarmente entro tubazione incassata è perfettamente
conforme alla regola dell'arte...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale vasca idromassaggio

Buongiorno,
devo fare un impianto elettrico in un appartamento dove nel bagno sarà 
installata una vasca idromassaggio.
Volevo sapere se con il differenziale da 10 mA devo proteggere solo la vasca 
o tutto il bagno?
Cosa dice la normativa?
Saluti 

Cosa dice la normativa?
Il differenziale da 10mA non č obbligatorio
Ciao, Goofy

C.A. wrote:
:: Buongiorno,

L'obbligo per la protezione delle prese con interruttore diferrenziale 
avente Idn inferiore o uguale a 30 mA è limitato a quelle installate 
all'interno della Zona 3. (CEI 64-8 701.53)
FoX 

FoX wrote:
L'obbligo per la protezione delle prese con interruttore diferrenziale
DIFFERENZIALE