Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione catodica





Qualcuno conosce la norma o legge che 
cosiglia/impone di montare la protezione catodica


si una cisterna di gasolio interrata costruita in 
metallo (non resina).


 


Buon lavoro


 


Favaro Per.Ind. Paolo



 Favaro Per.Ind. Paolo
C'e' una circolare ministeriale che regola l'installazione delle cisterne di
gasolio, in questa circolare il problema della corrosione e' trattato in
modo generico e non si parla di protezione catodica:
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 29 LUGLIO 1971, N. 73
(Dir. Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendi)
IMPIANTI TERMICI AD OLIO COMBUSTIBILE O A GASOLIO. ISTRUZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. DISPOSIZIONI
AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
*.le condotte, se in ferro o in acciaio, devono essere zincate o avere
analoga protezione anticorrosiva;.*
*.I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione.*
C'e' un decreto ministeriale dove si prescrive la  protezione catodica per
le cisterne (esclusivamente di quelle per GPL) e se ne elencano le
caratteristiche tecniche:
DECRETO MINISTERIALE 13 OTTOBRE 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili
di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
*.5.4.3. I serbatoi devono essere dotati di un impianto di protezione
catodica (vedi 10.3.), esclusi quelli posti in cassa di contenimento (vedi
9.5.)..
.10.3. Impianti di protezione catodica.
10.3.1. Gli impianti di protezione catodica devono essere realizzati a
regola d'arte. Devono essere previsti adeguati controlli periodici.
10.3.2. Gli impianti di protezione catodica di serbatoi o tubazioni
interrate possono essere a corrente impressa o ad anodi galvanici.
10.3.3. Le struttura da proteggere devono essere dotate su tutta la loro
superficie di rivestimento isolante meccanicamente resistente.
10.3.4. Le tubazioni, comprese quelle connesse ai serbatoi ed i serbatoi
collegati all'impianto di protezione catodica, devono essere provvisti di
giunto isolante in corrispondenza dell'entrata od uscita dal terreno.
10.3.5. Gli alimentatori di corrente impressa devono essere periodicamente
controllati per quanto riguarda la continuità di funzionamento e durata nel
tempo.
10.3.6. Il numero e peso degli anodi devono essere determinati in base ad
una durata minima di 20 anni. Nel caso di necessità di più anodi, questi
devono essere fra loro collegati.
10.3.7. Gli impianti a corrente impressa o ad anodi galvanici devono essere
dotati di adatti cavi conduttori e morsettiera per la rilevazione dei
seguenti dati durante l'esercizio:
a) resistenza complessiva verso terra della struttura da proteggere;
b) differenza di potenziale fra struttura da proteggere e terreno
circostante;
c) consumo di corrente durante l'esercizio.
10.3.8. Gli impianti per la protezione di strutture avente superficie a
contatto con il terreno superiore a 100 mq devono essere muniti di
strumentazione fissa per il rilievo dei dati indicati in 10.3.7.
10.3.9 Gli impianti devono assicurare una differenza di potenziale di
almeno -0,9 V fra ogni punto della struttura da proteggere ed il terreno
circostante (riferita a elettrodo Cu/Cu SO4)..*
 Non conosco altre norme in proposito, si aspettano eventualmente altri
contributi.
Liberty Kid

 Favaro Per.Ind. Paolo
C'e' una circolare ministeriale che regola l'installazione delle cisterne di


 Favaro Per.Ind. Paolo
C'e' una circolare ministeriale che regola l'installazione delle cisterne di


 Favaro Per.Ind. Paolo
C'e' una circolare ministeriale che regola l'installazione delle cisterne di


 Favaro Per.Ind. Paolo
C'e' una circolare ministeriale che regola l'installazione delle cisterne di


 seguenti dati durante l'esercizio:
Cosa si intende per corrente impressa?
grazie Italo





Ti ringrazio per i chiarimenti.


 


 


Buon Lavoro


 


Favaro Per.Ind. Paolo



veda il DM 246/99, ma la cosa è molto più articolata
ing. Vitali

Paolo Favaro wrote:

Scusate l'ignoranza,
come funziona esattamente a protezione catodica?
Grazie