Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Massimo numero di KW in spazi ristretti

Ciao newsgroup
stiamo cercando di creare una sala server in uno spazio molto ristretto.
In una stanza triangolare di 3x3/2 metri quadri alta 3.5 metri (15.75 
metri cubi) vogliamo mettere 9KW di computer pi� un condizionatore da 
60kBTU.
Metteremo penso anche un termostato con un attuatore a livello di quadro 
elettrico che stacca la corrente in caso che l'ambiente sia troppo caldo 
(caso del condizionatore che si rompe o cose simili)
Anche l'UPS trifase 15kVA (marca APC, 30 minuti di runtime) starebbe 
nella stanza; cablato a monte del termostato ovviamente, altrimenti ciao!
Volevo sapere se per le normative italiane ci sono limiti in termini di 
massimo numero di KW in uno spazio di pochi metri cubi.
O problemi sulla presenza concomitante dell'UPS...
O qualunque altra osservazione vi venga in mente.
Grazie per le vostre indicazioni


se ricordo bene ci sono delle normative specifiche per i locali tecnici, che
prevedono spazi ben precisi intorno agli armadi
Inoltre ultraconsigliabile impianto rilevazione incendi e spegnimento
automatico
Personalmente non metterei mai un termostato che stacca corrente, ma un
sensore che segnala un'eventuale anomalia nella temperatura (oltre ad un
sensore di allagamento)
Un secondo termostato (puntato piu' in alto) invece simulerebbe il segnale
di "batteria scarica" da inviare ai server, in modo da provocare uno
spegnimento controllato degli stessi.
Lo stesso contatto farebbe partire un temporizzatore che dopo il tempo di
shutoff delle macchine aprirebbe il circuito di arresto di emergenza
dell'ups
Un consiglio: le apparecchiature "tecniche" (ovvero ups e macchina di
condizionamento) sarebbe meglio che siano posizionate all'esterno del locale
server, per evitare di dover "registrare" tutti gli ingressi nel locale,
come prescritto dal garante della Privacy
-- 
Saluti
Bruno

 come prescritto dal garante della Privacy
Per il condizionatore non vedo come potrebbe stare fuori dalla stanza...
Comunque sarebbe a soffitto quindi non facilmente raggiungibile
(ok in realt� c'� il telecomando...).
Per l'UPS: nelle sale server fino ad adesso l'UPS era sempre rackmount, 
quindi collocato esattamente dove erano i server, e noi non abbiamo mai 
registrato l'accesso alle sale server. Semplicemente, solo alcune 
persone erano autorizzate / avevano la chiave per entrare.
Abbiamo fatto male?
Questo sarebbe il primo UPS da appoggiare in terra col suo piedistallo.
Grazie mille per la tua risposta!

 35cm, abbastanza per passarci per uno magro :((
Basta togliere l'armadio :-)
Ovvero le pareti della stanza diventano l'armadio...
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 Ovvero le pareti della stanza diventano l'armadio...
Emm no l'armadio non si pu� togliere perch� sto parlando dell'"armadio 
rack" per i server :-(
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=301
Se non ce l'abbiamo non si fa la sala server. Purtroppo non � che i 
server li puoi impilare uno sull'altro cos� senza armadio...


... telaio portante senza le pareti dell'armadio.
