Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione di una fontana

Vorrei sapere se per l'istallazione di corpi illuminanti all'interno di una
fontana deve essere applicata la norma CEI 64/8-7 art.702.471 (Applicazione
delle misure di protezione contro i contatti diretti), e quindi i corpi
illuminanti devono essere alimentati per mezzo di circuiti SELV

GIANNI76 ha scritto:

Le fontane non sono contemplate dalle Norme CEI, ma in sede internazionale è
stata emanata la seconda edizione della Norma IEC 60346-7-702  relativa agli
impianti elettrici nelle piscine e nelle altre vasche tra cui, appunto, le
fontane.
Al fine di specificare le prescrizioni di sicurezza e di installazione degli
impianti elettrici nelle fontane la Norma definisce due zone: la zona 0 e la
zona 1, che coincidono con le zone 0 e 1 definite per le piscine. Al di fuori
di queste due zone si può realizzare un normale impianto elettrico, secondo le
regole generali. La zona 0 (zero) è il volume interno alla vasca che contieni
l’acqua. La zona 1 si estende per 2 m  in pianta intorno alla vasca, per
un’altezza di 2,5 m al sopra del pelo dell’acqua e del piano di calpestio delle
persone. In corrispondenza di fontane pensili (cascate) la zona 1 si estende
per 1,5 m in pianta intorno alla vasca, invece che 2 m e per un’altezza di 2,5
m. la zona 1, in presenza di eventuali pareti inamovibili, alte almeno 2,5 m,
si deforma secondo la regola del filo, lungo 2 m, mantenuto teso mentre ruota
intorno all’ostacolo, essendo l’altro estremo del filo fisso nel punto più
vicino del bordo della vasca.
Ai fini della Norma 60364-7-702 per quanto riguarda le fontane e in particolare
le vasche delle fontane, non è prevista la presenza di persone; qualora sia
prevista la presenza di persone all’interno delle vasche, le fontane devono
essere considerate da un punto di vista impiantistico, come se fossero piscine
e, conseguentemente, si doverono applicare le prescrizioni relative (Norme CEI
64-8/7 Sezione 702)
La Norma IEC 60364-7-702 prescrive che tutti i componenti elettrici debbano
avere un grado di protezione non inferiore a::
- IPX8 nella zona 0 (immersione continua);
- IPX5 nella zona 1 (getti d’acqua).
Tutte le conduttore elettriche in vista o incassate a meno di 5 cm di
profondità, e le relative cassette di derivazione devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
- nelle zone 0 e 1 limitare le condutture a quelle strettamente necessarie per
alimentare gli apparecchi installati in queste zone;
- devono essere usati cavi indicati dal costruttore come adatti per posa
permanente in acqua (ad esempio cavi tipo FG7OR oppure H07RN-F;
- i cavi devono essere installati entro tubi protettivi per facilitarne la
sostituzione. È preferibile utilizzare tubi protettivi e cassette di
derivazione isolanti, eventuali parti metalliche devono essere comunque
inaccessibili;
- i cavi che alimentano che alimentano gli apparecchi posti nella zona 0 devono
correre il più lontano possibile dalla vasca e poi alimentare gli apparecchi
con il percorso più breve possibile.;
- le cassette di derivazione non devono essere installate nella zona 0, nella
zona 1 sono ammesse soltanto cassette di derivazione per i circuiti a
bassissima tensione di sicurezza;
La protezione dai contatti indiretti, può essere realizzata esclusivamente
mediante:
- interruttore differenziale con Idn minore od uguale a 30 mA (interruzione
automatica dell’alimentazione);
- trasformatore di sicurezza (bassissima tensione di sicurezza, SELV), in
questo caso il trasformatore deve essere installato al di fuori delle zone 0 e
1 e la tensione nominale non deve superare i 50 V in c.a. e 120 V in c.c.;
- trasformatore di isolamento (separazione elettrica); in questo caso può
essere alimentato solo un apparecchio per ogni trasformatore o per ogni
avvolgimento secondario dello stesso trasformatore ed il trasformatore di
isolamento deve essere installato al di fuori della zona 0.
La Norma IEC 60364-7-702 impone, inoltre, la realizzazione di un collegamento
supplementare. Tutte le masse estranee presenti nella zona 0 e 1 devono quindi
far capo a un collegamento equipotenziale supplementare, che può essere
realizzato sul quadro elettrico o in una scatola di derivazione.
Al collegamento equipotenziale supplementare devono essere collegate anche le
eventuali parti metalliche delle condutture che, tuttavia, devono essere
inaccessibili
Quanto sopra è stato tratto da diverse pubblicazione, in particolare riviste,
ed effettivamente io non sono in possesso delle Norma IEC, ma ritengo che
quanto sopra riportato sia valido e utilizzo queste prescrizioni. Ognuno è
libero comunque di comportarsi come meglio ritiene.
---
Ambro

 1 e la tensione nominale non deve superare i 50 V in c.a. e 120 V in c.c.;
complimenti Ambro per la chiara e completa risposta!
ho un dubbio sulla tensione massima ammessa,
la norma di cui fa riferimento Gianni prevede una tensione
massima di 12V c.a. o 30 c.c. alimentati in SELV,
noi realizzaziamo impianti questo tipo e fino ad ora,
nonostante esistano in commercio fari a 24V,
la scelta è caduta sempre su quella più restrittiva,
è anche vero che una norma CEI specifica non esiste,
e TuttoNormel fa riferimento alla IEC 60364-7-702,
ti ringrazio anticipatamente se hai notizie contrastanti quanto sopra,
...averti conosciuto prima!!!
ciao
Giuseppe

Tecnoverde-laptop ha scritto:

Dalla documentazione in mio possesso si parla di alimentazione SELV, e questo
tipo di alimentazione prevede che la tensione nominale non superi i 50 V in c.a.
e 120 V in c.c. : CEI 64-8 art. 411.1.1, la stessa norma restringe il campo a
12V in c.a. e a 30 V in c.c. per ambienti particolari ovvero le piscine. Il
presupposto è che le persone non entrino nelle fontane, se c'è il dubbio che
questo avvenga, allora è meglio seguire il cap. 702 della 64-8.
Comunque nulla vieta, anzi è a favore della sicurezza, usare le tensioni più
restrittive.
---
Ambro