mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Compatibilità elettromagnetica

Salve sono un installatore che deve collegare dei motori di un impianto con
azionamenti ed inverter; il produttore dell'impianto automatico ha fornito i
cavi schermati per i motori.
Lo schermo deve essere collegato a terra in abo i lati o deve essere
collegato solo nel quadro elettrico.
La domanda sorge perchè 6 mesi fa in un'altro impianto mi hanno detto di
collegare lo schermo solo da una parte, e adesso mi hanno detto di
collegarlo da tutte e due le parti.
Qualè la soluzione migliore ?
e perchè ?
Grazie
Gino

 e perchč ?
La compatibilita' elettromagnetica purtroppo non e' una scienza esatta.
Anche io ho sentito voci contrastanti sul collegamento dello schermo. 
Il linea teorica lo schermo dovrebbe essere collegato da entrambe le
parti.
In pratica ho visto che certe volte era meglio collegarlo solo da una
parte.
ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 
come scrivevo poco fa ad altri.. lo schermo va collegato a terra
da una parte sola e precisamente dalla parte del segnale <debole>.
Come sempre c'e' l'eccezione.
Ed e' quando il cavo e' molto lungo, diciamo 15/20 m.
In tal caso il disturbo localizzato alla estremita' NON a terra
troverebbe  troppa impedenza verso massa e quindi non si scaricherebbe..
Quindi a terra da ambedue le parti.
A quale terra??
Qualcuno ha fatto il cavo trifase con terra esterna allo schermo.
Preferibile a quello a 4 fili.
Ma ancora piu' preferibile quello con terra esterna a mo' di ulteriore
schermo.
Ricordo infine anche a quel signore a cui scrivevo prima che TUTTI
questi cavi di terra dovrebbero avere sexione 4 mm2... dovrebbero...
ciao
pietro


 ha scritto nel
messaggio news:5ccd4a8a595dda9d8f2...@mygate.mailgate.org...

Grazie infinite per la spiegazione.
Fino ad ora ho trovato cavi speciali pre inverter (3fili schermati + terra
esterna allo schermo) fino a sezioni  2.5 mmq; strano che per sezioni piů
grandi non si trovino cavi cosě formati.
Ciao
Gino

 Quindi a terra da ambedue le parti.
E' qui che non sono daccordo...
Se metti il cavo a terra da ambedue i lati ottieni una circolazione di
corrente anche nello schermo attraverso terra (si chiude infatti un circuito
per la circolazione della corrente), che provoca noti fenomeni di induzione
elettromagnetica, con creazione di campo magnetico ed irraggiamento di
radiazione elettromagnetica. Quindi secondo me dovrebbe essere collegato
sempre da una parte sola, precisamente con una connessione radiale, quindi
partendo dal quadro di alimentazione.
Se il cavo è lungo si può prevedere una doppia connessione, intendendo in
questo una interruzione del cavo per esempio a metà e collegando entrambi i
lati a terra. In tal modo si evita di realizzare un circuito chiuso di
questo tipo:
 connessione a terra sx - schermo - connessione a terra dx,
                  x-------------------->---------------------x
                  |
|
                  _______________<______________ terra
ciao
valter

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziali tipo B...?

Io conosco i differenziali tipo A, AC ma su un manuale di installazione di
un UPS , alla voce protezioni consigliate mi prescrivono una protezione
differenziale (in aggiunta a quella magnetotermica) selettiva e di tipo B...
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Saluti
Franco
--
Per rispondermi togli -nospam- (trattini compresi)
frats@-
nospam-virgilio.it


tipo B: intervengono anche per correnti disperse di tipo continuo
(tipo A per correnti pulsanti unidirezionali)
I tipo B servono solo per raddrizzatori trifase, che presentano una
forma d'onda ti tipo continuo; non servono per i raddrizzatori
monofase che presentano una forma d'onda pulsante unidirezionale.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Sono andato alla ricerca su vari cataloghi di un modello di differenziale in
classe B che che rispetti le seguenti caratteristiche:
- corrente differenziale uguale o maggiore di 500mA
- essere del tipo selettivo (intervento ritardato)
- essere di portata nominale 100 A
... morale non ne ho trovato uno che soddisfi tutti questi parametri.
E se io uso un di tipo A,  selettivo con una corrente differenziale di 1A ?
Deve proteggere (assieme alla parte magnetotermica) un UPS da 20KVA
collegato praticamente all' uscita di un trafo nella cabina di
trasformazione principale della mia azienda.
Che problemi mi potrebbe dare ?
Grazie


Che problemi mi potrebbe dare ?
Stai tranquillo. 
A parte che:
 1- il guasto all'interno del raddrizzatore mi sembra poco probabile;
 2- probabilmente il differenziale di tipo A interviene lo stesso;
se hai il trafo avrai realizzato un sistema TN.
Se anche non intervenisse la protezione differenziale per una forma
d'onda continua, potrebbe bastare l'intervento magnetico a garantire
la protezione dai contatti indiretti.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cablaggio interruttori

Salve, vorrei conoscere la vostra idea in merito al collegamento dal 
basso (ovvero collegando il carico ai morsetti in alto) degli 
interruttori AMT e/o dei sezionatori modulari nei quadri. Non ho trovato 
alcuna documentazione in merito al corretto funzionamento anche 
collegati al rovescio!!! Sapete dirmi se è corretto utilizzarli anche 
alimentati dal basso? La mia idea è che il polo mobile dell'apparecchio 
  non deve essere in tensione quando è in posizione di aperto.
Includete eventuali link e riferimenti normativi.
Grazie.

 interruttori AMT e/o dei sezionatori modulari nei quadri. 
Normalmente li puoi collegare anche dal basso, ma solo il costruttore del
componente può darti conferma.
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di sicurezza nella camera d'albergo

Vorrei sfruttare le opinioni dei frequentatori del NG relativamente alla 
necessità di dotare ogni camera di struttura ricettiva di illuminazione di 
sicurezza. La regola tecnica di prevenzione incendi non la prevede citando 
soltanto le vie di esodo. Il DPR 547, se non ricordo male, prevede che 
l'illuminazione di sicurezza sia prevista in ogni ambiente e perciò la 
camera diventa luogo di lavoro per il personale di servizio. Sono troppo 
integralista? Cosa ne pensate? Avete altri riferimenti regolamentari o 
normativi. Ringrazio tutti.
Angelo. 


Beh! Sono considerazioni progettuali... Diciamo che non c'è nulla che
imponga l'installazione di illuminazione di sicurezza all'interno
delle camere e il DPR 547/55 è derogabile dalla regola dell'arte L.
186/68 e comunque all'analisi del rischio... altrimente si arriverebbe
all'assurdo di installare l'illuminazione di sicurezza in tutti i
locali dove può andare il personale dipendente, quindi dappertutto
anche nel bagno o nei sottoscala...
Nelle camere di albergo è consigliabile installarla ai fini del
panico, infatti devi pensare che chi vi soggiorna non ha la percezione
degli spazi in cui si muove... pensa di trovarti in un albergo per la
prima volta, magari all'estero, alle 3 di notte c'è un allarme di
evacuazione per l'incendio, viene svegliato da una sirena e sei al
buio completo... magari una piccola lucetta accesa sulla porta può
essere di conforto e d'aiuto...

Ti ringrazione per la risposta. Sai sto cercando appigli normativi per farla 
installare in tutte le camere ... ma come mi hai confermato è una misura 
"volontaria" da far digerire a colui che paga. Sai bene che purtroppo chi 
detiene la pecunia vuole sapere "dove sta scritto" spesso prescindendo 
dall'esito della valutazione del rischio.
Angelo 


Io normalmente nelle pratiche di prevenzione incendi per alberghi le 
inserisco anche al'interno delle camere (non nei bagni delle camere però). 
Poi capita a volte, come è successo a te, che il cliente voglia risparmiare 
"assolutamente" anche quei pochi euro... Comunque una lampada di emergenza 
di quelle "estraibili" (anche se dopo si installano in modalità "fissa" per 
evitare che le rubino) costa veramente poco ed è raro che alla fine vengano 
eliminate, anche perchè è pur sempre un valore aggiunto alla struttura 
(fanno poca luce ma almeno evitano il panico). Se devi anche progettare 
l'impianto elettrico, per "compensare" il prezzo degli apparecchi di 
emergenza puoi proporre ad esempio dei sensori di movimento ad infrarosso 
per il comando delle luci nelle zone come corridoi e servizi, che nel giro 
di qualche anno fanno risparmiare un bel po' di soldi rispetto ad un comando 
"sempre acceso".
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: p.o.s.

in un piccolo cantiere edile,devo realizzare l'impianto di cantiere e
impianto elettrico per 3 abitazioni civili.
Mi chiedono il P.O.S.,esiste il P.S.C. anche se il cantiere < di 200 uomini.
vorrei sapere se è obbligatorio il POS e se, posso farlo io oppure un
professionista iscritto all'albo?
aspetto notizie
grazie a tutti

 professionista iscritto all'albo?
Il Piano Operativo di Sicurezza non è nient'altro che l'analisi dei rischi
aziendali (626/94) riveduta e corretta per il tipo di cantiere e per le
lavorazioni che si vanno a effettuare facendo riferimento a quanto previsto
nel PSC.
La può elaborare chiunque, in ogni caso la responsabilità è esclusivamente
del datore di lavoro.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:GuJqb.99379$e6.35...@twister2.libero.it...

Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org


I lavoratori autonomi non sono tenuti a presentare alcun POS, ma solo a
seguire il PSC. Chi te lo chiede ha poche idee ben confuse.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prese omnipolari per utenze superiori a 1000w

Salve a tutti,
avrei necessità di una delucidazione in merito alle utenze superiori
ai 1000 watt (es fotocopiatrici negli uffici).
Tali utenze necessitano effettivamente di una presa omnipolare (come
richiesto dall'art 311 del DPR 457)?
La presa stessa deve essere del tipo interbloccato oppure basta
l'interruttore normale aperto/chiuso?.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi volesse rispondere

?!?!? Una qualsiasi presa è già di suo omnipolare... Semmai
l'articolo in questione prescriveva:
"Art. 311 - Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di
apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a
monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari,
escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento
della spina a circuito aperto. "
In tutti gli impianti elettrici progettati ed eseguiti a regola d'arte
a monte della presa c'è un interruttore di protezione. L'interblocco
non è richiesto se non in ambienti particolari (luoghi con pericolo di
esplosione - Ex CEI 64-2) oppure quando la corrente di cortocircuito a
fondo linea supera i 5 kA (da prendere con le pinze il valore di 5 kA
perché non ricordo a memoria se 5 o 6; comunque il problema si pone
quando abbiamo cabina di trasformazione e su utenze trifasi, in
monofase è raro che possa capitare un caso del genere).
Cmq, tutte le prescrizioni del DPR 547/55 riguardanti gli impianti
elettrici sono abbondantemente superati dalla giurisprudenza in base
alla legge 168/68.

Grazie della risposta; in effetti intendevo dire interruttore
omnipolare su presa per fotocopiatrice (assorb.>1000w). Andrò cmq a
guardare la 168 per sapere se prescrive anche lei qualche cosa per tali
assorbimenti.
La domanda era per rispondere ad un impiantista che vuole mettere prese
interbloccate su tutte le fotocopiatrici. Grazie

Se le prese interbloccate le paga l'installatore, non c'è problema!
Se le ha prescritte il progettista...... le paga il cliente anche se non 
servono!
saluti
Giuliano


 interbloccate su tutte le fotocopiatrici. Grazie
Se le vuole metterle lo faccia pure ma è chiaro che non è
obbligatorio, se il committente ha voglia di spendere di più ben
venga...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Termotecnico avvio studio

Sto cercando di avviarmi alla libera professione, ma trovo enormi
difficolta' a trovare i clienti. I campi in cui opero sono: riscaldamento,
condizionamento e antincendio. Ho provato a: inviare fiumi di lettere,
contatti di persona, annunci sui quotidiani a maggior diffusione. I
risultati sono stati: tante belle strette di mano, promesse alla prima
occasione,  lavoro si ma col contagoccie al punto di non far fronte alle
spese dello studio.
Sono da poco sono in Internet e sto verificando a che punto puo' essermi
utile.
Ringrazio chiunque puo' darmi: consigli, opinioni, esperienze personali.
fei...@tin.it

...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Forniture trifasi

Volevo sapere se io ho un contatore trifase che mi dà 10Kw io posso
alimenatare su ogni fase un carico monofase da 10Kw?

Scusate volevo dire un contatore con un contratto da 10KW

 
NO!
su ogni fase puoi collegare un carico da 220 V con una potenza massima 
di circa 3,3 kW
Giuliano

Scusami allora diversi anni fà lavoravo per un service audio luci e
con una fornitura trifase da 10KW riuscivamo a tenere accesi ben più
di 10 fari da 1000W come facevamo?

 
Probabilmente smistavano i fari, monofase, sulle tre fasi
Per esempio tre fari da 1000W su ogni fase.
Quindi su ogni fase 3000 W, per le tre fasi = 9000W
Giuliano

guarda che facemvamo lavori per spettacoli di danza dove i fari accesi
arrivavano a più di 25 quindi 25KW

 arrivavano a più di 25 quindi 25KW
Allora la fornitura trifase non era da 10 KW.
Poirot

 ha scritto nel messaggio 
news:hc4Ke.11124$F23.1...@twister2.libero.it...

Oppure i fari non venivano accesi tutti contemporaneamente.
Coeff. di contemporaneità.
Oppure il contratto era da 10 kW per ogni fase (totale 30 kW) e 
l'informazione era: max 10 kW per fase. 

Altrimenti sarei curioso di vedere il tipo di contatore o contratto :-)
Giuliano


Guarda la fornitura era temporanea a avveniva con un interruttore 3P+N
da 50 A

 50 A
quindi un contatore limitato da 30kW
potenza massima prelevabile 33kW
ciao
p 

Allora ho visto lo stesso interruttore usato per un contratto trifase
da 10KW (visto su bolletta enel) come la mettiamo? A casa ho un
contarore trifase da 1 KW per un pozzo non mi dite che esistono pompe
trifasi da 0.33 KW



non mi dite che esistono pompe trifasi da 0.33 KW
0.33 non č una grandezza standard
0.37kW 3F 400V esiste (ad es. Grundfos NK 32-125)
ciao
p

 ha scritto nel messaggio 
news:1123690901.4...@f14g2000cwb.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su normative instazione sistemi di video sorveglianza

Salve. quali sono le normative Cei.DPR per i sistemi di video sorveglianza ,
è vero come mi è stato detto che per poter acquistare una telecamera ad
infrarosso, bisogna di una autorizzazione ministreriale
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:cqofuu$dqf$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Piu' che un'autorizzazione ministeriale, ti serve in ordine:
1)Autorizzazione dei sindacati all'installazione dei dispositivi
2)Comunicazione al Garante del tipo di sistema da installare
Link per scaricare il tutto:
http://217.27.93.51/nuovaleggeprivacy.pdf
http://217.27.93.51/privacy01.pdf
http://217.27.93.51/privacy02.pdf
http://217.27.93.51/legge300.pdf
Buona Lettura
--
Saluti
Per.Ind. Raschetti B.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software per disegni circuiti ausiliari

Qualcuno sa dirmi il nome di un software per poter disegnare i circuiti
ausiliari per automazione

ausiliari per automazione
Cosa intendi?
un CAD qualsiasi oppure u programma che gestisca morsettiere, numerazioni,
ecc. ecc.
ciao
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

Prova a visitare questo sito, se lo richiedi ti mandano un CD con 3
programmi
fra cui quello che cerchi.
http://www.sdproget.it/prodotti/index_mini.html
Ciao

 wrote in message 7mmi62$bmf$1...@nslave1.tin.it...

Noi in azienda usiamo Spac della SD Project da qualche anno e ne siamo
soddisfatti.
Ciao

 wrote in message
7mkbdh$92k$1...@nslave1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti telefonici

Qualcuno può chiarirmi quando è necessario avere il cosidetto patentino la
Ministero delle Poste e telecomunicazioni per installare un impianto
telefonico.
Stesso discorso vale quando installo la fibra ottica.
Mi hanno riferito di un DM 23/05/92 n.314 qualcuno lo conosce e sa dove
posso trovarlo.
Ringrazio anticipatamente.
Per.Ind. Pedretti
Brescia

 wrote in message
880cqt$1tr$1...@nslave2.tin.it...


 wrote in message
nQWo4.114105$C3.12...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatori in quadro

per cablare un quadro e fare il calcolo delle potenze dissipate dalle
apparecchiature si consultano le tabelle dei costruttori di
interruttori e accessori.
Come ci si comporta per calcolare la potenza dissipata da un
trasformatore ( trafo di isolamento ) ?
grazie a chi mi risponderà Fabio


wrote:

nella stessa maniera
dovrai richiedere ai costruttori dei trafo (o dai cataloghi)
le relative potenze dissipate
se telefoni all'ufficio tecnico di rito
avrai tutte le risposte che cerchi
ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: domanda

scusate sono appena entrato nell'elettrotecnica tramite la 3 elettrotecnica
all0ita e stiamo facendo la resistenza che varia tramite la temperatura e
qui ho un problema avendo i dati temperatura iniziale resistenza iniziale e
resistenza finale conme trovo la temperatura finale
grazie

cludio ex claudio dovier ha scritto:

Non barare ma pensa a studiare dai testi scolastici.
Comunque proprio perchè stai in terza elettrotecnica ti do un piccolo
aiuto:
RT = R0 + [ 1 + alfa(Tf-Ti)]
dove:
RT resistenza alla temperatura finale Tf
R0 resistenza alla temperatura iniziale Ti
Alfa è un coeff. termico relativo al materiale con cui è fatta la
resistenza.
Dalla equazione, puoi ricavarti il parametro che ti serve,cioè Tf..
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ups alimentato da gruppo elettrogeno

Saluti al NG!
Qual'è la caratteristica peculiare che deve avere un UPS per essere
alimentato da un gruppo elettrogeno?
Devo sostituire un UPS da 10 KVA, che per evidenti ragioni di sicurezza, in
caso di black out è alimentato da un gruppo elettrogeno trifase-uscita
monofase, (quello che è installato ora da problemi di frequenze con il
gruppo...)
Ringrazio!
--
- Alberto STEFANI -

 ha scritto nel messaggio
news:vwNF7.26182$sq5.1...@news.infostrada.it...


 diventa attivita' soggetta a controllo VVF.
[CUT]
Grazie!
Dunque mi sono documentato meglio e rilancio...
...nell' Istituto dove lavoro sono installati due G.E. da 400KVA e 250KVA
(in arrivo ce nè un'altro da 400), che alimentano una linea cosiddetta
"preferenziale" che quindi da un buco di circa 20 sec., per fornire delle
linea in continuità assoluta sono presenti degli UPS da 10, 40, 80, 120,
sulla linea supportata da G.E.
L'UPS da 40, una volta reinstallato per motivi che non sto a quì a spiegare,
dava dei problemi in frequenza, aperta la finestra di allarmi si sono
risolti i problemi.
Per quello da 10, invece il problema è un'altro, in mancanza di Enel,
commuta, va in batterie, ma nel momento che gli arriva l'alimentazione da
G.E. non accetta la tensione e se ne sta in batteria fino che non finisce la
carica...
Non è guasto, solo non accetta l'alimentazione dal G.E.
Ho trovato dei prodotti con THDi a pieno carico <10, o è meglio cercare un
prodotto con conversione del tipo "dodecafase"?
Esistono anche dei filti "passa basso" per attenuare le armoniche?
Secondo te qual'è la miglior soluzione?
Saluti!
- Alberto STEFANI -

 Secondo te qual'č la miglior soluzione?


 alimentato da un gruppo elettrogeno?
Ti scrivo da ignorante in materia, pero' ti posso dire che sto usando un
APC Silcon da 40 kW / 40 kVA che ha caratteristiche mooolto interessanti
in proposito:
- Rifasa il carico (lo vedi come un carico a cosfi >0,9)
- Ha un contenuto di armoniche molto ridotto
- Sposta il carico dalle batterie al gruppo con rampe fino a 40 secondi,
cosi' da dare il tempo al gruppo di adattarsi lentamente al carico
crescente.
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
-- 
 Daniele Orlandi
 Planet Srl

grazie!
Sto provvedendo all'acquisto di qualcosa di analogo, vedremo in seguito che
succederà!
Vi terrò informati.
Saluti a tutto il NG,
--
- Alberto STEFANI -



devi cercare un UPS online a doppia conversione che specifichi la compatibilità con un motogeneratore (perche non tutti i doppia conversione lo sono).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: help per cad

mi gioverebbe un programma per realizzare degli schemi elettrici unifilari
da allegare ad alcuni quadri (possibilmente free) mi potete dare qualche
aiuto?

...



abb e schneider richiedono autocad.
Bticino solo windows 98. Usa quello... per cose semplici semplici va
bene
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email rimuovi MAIUSCOLE

...

Grazie per  l'aiuto che mi avete dato
                                               Filippo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione di conformità

Leggo spesso con interesse questo newsgroup e questa volta ho anche io una
domanda.
Di solito chiedo ai miei clienti una cifra pari a 400 euro + IVA per la
dichierazione di conformitŕ.
Un mio cliente ha avuto da ridire non sul costo, ma sul fatto che io me la
faccia pagare.
Pare, secondo lui, che nessun nstallatore chieda soldi per la stesura della
dichiarazione.
E' cosě?

 E' così?

La dichiarazione di conformità è compresa nell'offerta. Se la quoti a parte
vuol dire che saresti disponibile a fare lo stesso lavoro senza rilasciare
la dichiarazione di conformità. In realtà se non rilasci la dichiarazione di
conformità vuol dire che il lavoro non è finito, il committente non può
usare l'impianto e potrebbe denunciarti per danni (causa civile) oltre a
comunicare la cosa alla camera di commercio per le relative sanzioni di
natura amministrativa.
Saluti
Francesco

 E' così?
Infatti. Non si può farsi pagare per un obbligo di legge. Lo ritengo
scorretto oltre che "fuori legge". Il costo della dichiarazione di
conformità e relativi allegati obbligatori o facoltativi ricadono nelle
spese generali, come il costo degli attrezzi, della contabilità e di tutto
quanto serve per svolgere l'attività lavorativa. E come se un meccanico per
la riparazione della macchina richiedesse il costo di usura degli
attrezzi....
---------------------------
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti di condizionamento e Legge 46/90

Salve a tutti,
recentemente sono stato ad un corso per l'installazione degli impianti di
condizionamento,
formati dalla macchina esterna, quella interna, tubi, ecc.
ho visto che la parte di installazione elettrica è molto poca, mentre importante
sono le opere "idrauliche"  comprendenti la formazione del vuoto, lo scarico o
l'aggiunta del fluido, ecc.
Mi domando: ma un elettricista abilitato per la 46/90 alle lettere A; B; come
può fare un impianto e quindi rilasciare la dichiarazione di conformità?
Secondo me l'impianto di condizionamento è sotto la lettera C "impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso ........"
Cosa ne dite?
Saluti
-- 
Giuliano  Beduglio

Cosa ne dite?
Credo non ci possano essere dubbi.  
Goofy

 Credo non ci possano essere dubbi.
Anche secondo me non ci sono dubbi, ma i vari produttori/grossisti continuano a
far "pressione" su noi installatori elettrici per farci installare questi
prodotti. Visto che l'estate si avvicina ed il mercato è in espansione.
Ad una mia domanda specifica, sulla possibilità di dichiarare l'impianto, il
relatore mi ha detto che : tanto nessuno controlla le dichiarazioni, e se il
cliente è pignolo, basta farsi rilasciare la dichiarazione da un idraulico
"compiacente"
Manon si tratta di cliente pignolo o meno, si tratta di professionalità.
Quindi aggiungiamo falsità alle falsità sulle dichiarazioni che già ci sono.
E' pur vero che molti idraulici installano cronotermostati, rivelatori di gas e
simili, ma questo è un altro problema
saluti
Giuliano Beduglio

Quindi aggiungiamo falsità alle falsità sulle dichiarazioni che già ci sono.
Dal punto di vista formale potresti installare alcuni condizionatori
in ambienti diversi da quelli ad uso civile  conseguendo cosi' i
requisiti professionali per la lettera "C".
 
Goofy


Vero anche questo ....
Altre osservazioni da altri ?
Giuliano


Molto probabilmente, è troppo tardi.
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: connessione terra-ferri armatura

Buongiorno,
In un progetto mi torvo la seguente dicitura per la connessione del 
conduttore di terra (rame nudo, 50 mmq) ai ferri di armatura (tondino da 
c.a. in acciaio)
"Connessione saldata e stagnata"
secondo voi come si può operare ? Non credo sia possibile saldare a 
stagno o in altro modo il rame con l'acciaio.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:4tnmr4F...@mid.individual.net...

Dovresti chiedere al progettista. Comunque questa connessione si realizza di
solito o mediante perno saldato al ferro e capocorda a compressione o
mediante morsetto a denti.
Saluti
Tullio

mediante morsetto a denti.
mi intrometto e chiedo:
questa connessione deve poi rimanere ispezionabile (intendo sistemata in una 
scatola di derivazione) o può essere annegata sotto cemento/intonaco?
e ancora:
può essere utilizzata come unico dispersore e necessita sempre di un 
dispersore sistemato nel terreno?
grazie 

 dispersore sistemato nel terreno?
NO
ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Valutazione del rischio di esplosione - Liquori

Mi viene chiesto un preventivo per la valutazione del rischio di 
esplosione in una azienda che produce liquori (400mq, 3 addetti).
Hanno in deposito 4 mc di alcool etilico + circa 12mc di prodotti finiti 
o semilavorati (soluzioni idro-alcoliche suppongo), caldaia murale a 
metano per il riscaldamento.
Nello specifico non mi si chiede, come mi è sempre successo finora, di 
classificare al fine di progettare un impianto elettrico, ma di valutare 
il rischio di esplosione nell'ambito della valutazione dei rischi per i 
lavoratori.
1) quanto chiedo, spannometricamente ?
2) il software ATEX di TNE è utile/sufficiente ? Altrimenti quale ?
3) come la mettiamo con i contenitori di VETRO ? (ero rimasto ai 
contenitori ben chiusi, ma di metallo, che non sono considerati sorgenti 
di emissione)
Un grazie a chi vorrà rispondere e consigliare, auguri di buone feste a 
tutti
-- 
________________________________
compattate l'email per scrivermi
____
MazE

Il 24/12/2010 1.40, MazE ha scritto:
 > 1) quanto chiedo, spannometricamente ?
Dipende:
- da come vuoi presentare il lavoro / cosa fai...
- dalle spese dell'ufficio (viaggio/tempo)...
- dall'esperienza che hai in merito alle classificazioni...
 > 2) il software ATEX di TNE è utile/sufficiente ?
Se ti basi solo sui softwerini già fatti...
Finché fai la piccola centrale termica van abbastanza bene, poi
  l'errore tende ad aumentare (sia in eccesso che in difetto, dipende 
dalle sostanze)
 > 3) come la mettiamo con i contenitori di VETRO ? (ero rimasto ai 
contenitori ben chiusi, > ma di metallo, che non sono considerati 
sorgenti di emissione)
Ciò che è sigillato in fabbrica dal produttore, e non viene aperto, ed 
ha il permesso di
  viaggiare  su navi/treni/camion/etc... non viene considerato SE.
Viene valutato semmai ai fini dei vigili del fuoco come carico d'incendio...
 > Un grazie a chi vorrà rispondere e consigliare, auguri di buone feste a
 > tutti
Prova a dar un'occhiata qua.
www.alborghettist.191.it
Buone feste anche a te.
-- 
A.Giovanni.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: centralino da appartamento

Salve a tutti,
devo far realizare l'impianto elettrico all'interno di una serie di
appartementi, stavo valutando come far realizzare i centralini da
appartamento e mi sono posto due domande:
- gli scaricartori di sovratensione sono obbligatori/necessari?
- come mi conviene far realizzare il centralino di appartamento (con un
diff. generale puro e un interruttore luce, uno forza ed uno caldaia o un
generale mtd e basta?)
Magari la domanda è banale, ma gradirei un vostro parere in merito.
Grazie

 generale mtd e basta?
Un differenziale puro con sotto 2/3 magnetotermici per dividere i circuiti
e' la soluzione migliore

 č la soluzione piu economica
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: elettricisti comunali

Una impresa non installatrice puo' eseguire gli impianti elettrici al
suo interno se il responsabile dell'ufficio tecnico ha i requisiti
tecnico professionali.
Secondo voi si puo' applicare lo stesso discorso per un edificio di
proprieta' comunale?
L'elettricista, dipendente del comune, puo' eseguire dei lavori
(manutenzione straordinaria) su un impianto di un edificio di
proprieta' comunale, facendo firmare la dichiarazione di conformita'
al tecnico comunale?
L'edificio non rientra fra quelli con obbligo di progetto, il tecnico
comunale ha i requisiti tecnico professionali perche' e' laureato in
architettura.
Grazie per le vostre risposte, Gof.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 architettura.
Certo. Una impresa non installatrice può essere anche una pubblica
amministrazione.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

Per. Ind. Michele Guetta
Bene, siamo d'accordo almeno in due. 
E' irrilevante che l'edificio sia aperto al pubblico (e' una
farmacia): anche i locali di qualsiasi impresa non installatrice
potrebbero esserlo.
Ma adesso mi viene un dubbio: il professionista e' assimilabile ad
un'impresa? (Fisco a parte)
Dunque, se in possesso dei requisiti tecnico professionali, potrebbe
installare l'impianto di casa propria rilasciandosi la dichiarazione
di conformita', indipendentemente dalla risposta del lup.man.
Carrescia su elettroquesiti.
Grazie per la risposta, saluti.
Gof


 Carrescia su elettroquesiti.
In questo caso l'architetto di prima, può farsi anche l'impianto elettrico
di casa sua ma non può essere assimilato a "impresa non installatrice" una
attività familiare e pertanto deve aprire partita IVA per l'attività di
elettricista.


immobili di proprietà dell'amministrazione.
Forse hai capito bene :-)
Nell'edificio, di proprieta' comunale, ha sede la farmacia comunale.
Saluti, Gof


 wrote in message 3b965ad2...@news.inwind.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Chi è If?

Oggetto : coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione.
Con If la norma intende :
" corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di
protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite".
Un commento della 64-8 afferma che i valori di If sono definiti nelle
relative Norme di prodotto.
Nel caso di un IMT (interruttore magnetotermico) da 25A qual è la sua If?


Se hai il catalogo di un costruttore dovrebbe essere indicata, vado a
memoria:
Le norme di prodotto definiscono le tolleranze sui valori di intervento (ad
esempio per un differenziale la norma dice +0% -50%) da qui ti ricavi il
valore di If che poi veniva chiamata corrente di SICURO funzionamento nel
senso che l'intervento era certo.
Se non ricordo male per i "modulari" la tolleranza era un +20% ma verifica,
non sono sicurissimo.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:2rfq9mF...@uni-berlin.de...



If=1,45In per interruttori per uso domestico conformi alla norma CEI
23-3
If=1,3 In per interruttori per uso industriale conformi alla norma CEI
EN60947-2
I modulari rientrano nella prima categoria (If=1,45In).
Saluti
STE


Mi sembrava che alcuni modelli riportassero la doppia conformità alle norme
(con differenti caratteristiche ovviamente), ad esempio quelli ad alto
potere di interruzione.
Non è più così?



Ammetto che comincio a perdermi...
Sul catalogo tecnico System proM di ABB (che avevo consultato io per
rispondere) vedo che le caratteristiche di intervento B-C-D dei
modulari sono definite in base alle CEI23-3, mentre le caratteristiche
K-Z-E (destinate ad usi specifici) sono definite in base alle DIN
VDE0660.
Sulla guida alla bassa tensione di Schneider Electric vedo invece una
doppia definizione (come dici tu) per le caratteristiche B-C-D, in
base alle CEI23-3 ed in base alle CEI EN 60947-2.
Credo che a questo punto sia più corretto dire che i modulari
rientrano nell'una o nell'altra categoria in base al tipo di
applicazione cui sono destinati, sempre che siano certificati per
entrambe.
STE

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Separazione impianti garage

Salve a tutti.
Una autorimessa doppia viene divisa in due autorimesse singole.
l'impianto elettrico esistente e' realizzato in una unica
tubazione esterna sul fondo del garage.
Qual'e' l'intervento minimo per separare gli impianti?
Puo' essere sufficiente utilizzare cavi a doppio isolamento
all'interno della stessa canalizzazione?
o installare un secondo tubo passante nel primo garage da
utilizzare esclusivamente per l'alimentazione del secondo?
riferimenti normativi (eventualmente art. della 64-8)?
grazie in anticipo
Massimo

 scrisse:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pavimento metallico

Gradirei un parere.
Un mio cliente installerą un pavimento metallico in alcuni uffici.
Sostanzialmente sono lastre di acciaio posate su un fondo di cemento
con uno strato di tessuto non tessuto e un resina a scopo di ridurre i
rumori e consentire il corretto assestamento.
A memoria, un locale come questo non  mi pare abbia i requisiti per
essere un luogo conduttore ristretto come definito in CEI perchč in
una nota sono esclusi il solo contatto che avviene con le mani o i
piedi. Esistono inoltre luoghi sicuri raggiungibili senza impedimento
con pavimento in legno.
Condordate con me?
Il pavimento necessitą di una messa a terra? Cioč una lastra di
acciaio di 1 o 2 mq per l'esperienza di qualcuno ha resistenza verso
terra da essere una massa estranea e da richiedere il collegamento? 
Io sono di questo avviso, ma purtroppo non č un operazione facile
trattandosi di un pavimento di notevole valore e che risulterą
impossibiel dopo la posa.
Grazie dei contributi
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 impossibiel dopo la posa.
Se proprio vuoi collegarlo è sufficiente in un punto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

collegamento EQS trattandosi di ambienti ordinari.
Vero.. me ne ero dimenticato!


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta informazioni

Salve sono un artigiano elettricista di Verona. Vorrei sapere se qualcuno ha
già impiegato dei sistemi citofonici digitali a due fili
(terraneo-Elvox-Urmet-ecc.) e come si è trovato. Sono costretto nella
ristrutturazione di un impianto condominiale di 12 unità a dover usare uno
di questi sistemi e vorrei qualche indicazione-consiglio di qualcuno che
abbia già usato questi sistemi. Grazie in anticipo.

Io ho utilizzato il sistema Simplebus della Comelit... nessun problema!
Con i migliori saluti   Giuseppe Russi



Mi e' giunta voce che il sistema Terraneo funzioni bene con i cavi forniti da
Terraneo e non con doppini qualunque (come invece sostenuto nei cataloghi
Terraneo).
Saluti
Kay


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI 64-2

A Vs. giudizio e secondo la CEI 64-2, come si classifica un locale di
piccole dimensioni
contenente un distributore di gasolio? e con le seguenti caratteristiche:
Serbatoio interrato.
Capacità serbatoio >20.000 decimetri cubi.
Locale (di 2.5 x 3.2 m) a fronte strada con unica apertura sul lato minore
costituita da una serranda e con nessun'altra possibilità di aereazione o
accesso.
Gradirei la valutazione in riferimento a quando il locale viene, per ovvie
ragioni, chiuso.
E se il locale contenesse in deposito anche un fusto di olio combustibile?
Ringrazio anticipatamente
Per. Ind. Giovanni Laurenza.
----------------------------------------------------------------------------
------ per (gradite) repliche in E mail 
stdla...@libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:U5Fn4.85323$C3.9...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rottura R rotorica durante transitori avviamento ?

Ciao a tutti
cosa può succedere al motore se, durante il transitorio di avviamento
(circa 9 s), si interrompe (causa rottura) una resistenza rotorica?
Avrei un contenzioso con un'officine e volevo sapere cosa ne pensate.
Grazie dell'aiuto.
Skimer



parli di un vecchio motore asincrono in cui gli avvolgimenti rotorici
sono chiusi con dei reostati , per intenderci quelli che regolano la
corrente di indotto in fase di avvio?
Beh...vado per intuito...non sono un esperto , ma ritengo che qualora
si interrompa un reostato sul rotore...semplicemente gli avvolgimenti
rotorici non possano essere attraversati da corrente di indotto...
per cui niente campo magnetico che si oppone a quello rotante dovuto
agli avvolgimenti statorici...risultato ,  unico danno il reostato da
cambiare...e credo motore fermo...
ma ripeto non sono un esperto...
la mia è una considerazione da ingegnere dei materiali...
che fece elettrotecnica tanti tanti anni orsono ;)
Comunque posta questo problema su questo forum...
http://www.plcforum.it/
sicuramente trovi la risposta !
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:43564fba$0$29560$4faf...@reader1.news.tin.it...

caso mai capitato... lo presenterò ai miei ragazzi a lezione prossimamente 
;-)
imho, ragionando a lume di naso, dipende dall'interruzione:
1) si cortocircuita una R mentre le altre rimangono inalterate.
c'è uno sbilanciamento del circuito rotorico.
dovrebbe diminuire la coppia di avviamento ma il motore funziona uguale...
2) si apre una R
il rotore presenta una fase mancante e non si forma il campo magnetico 
rotante di rotore... (forse) e quindi dovrebbe fermarsi il motore... con 
qualche sussulto a causa del campo fisso di rotore che interagisce con 
quello rotante di statore... un casino insomma...
penso di aver fatto un bel po' di confusione.
;-)


mica tanta...secondo me ci puoi essere !
ciao

Grazie a tutti delle risposte.
Skimer 

skimer ha scritto:

Che motore è?
Se e in continua, sono cazzi:
il motore comincia a girare e " va in fuga" ovvero il numero di giri 
aumenta teoricamente all'infinito (in realta no perche ci sono sempre 
gli attriti dei cuscinetti e o il carico applicato) com la distruzione 
che avviene per le sollecitazioni meccaniche (leggi forze centrifughe)
Se vuoi le formule per la dimostrazione teorica vado a cercalre 
sull'olivieri ravelli....dammi solo un po di tempo
E non è mai una bella cosa....
Se invece è un asincrono con resistenze di avviamento esterne (roba da 
diversi kw) allora non lo so....bisognerebbe capire se è solo una delle 
tre... cmq avresti di sicuro una " rotazione quadrata" dovuta al fatto 
che non avresti piu un campo d'indotto sfasato di 120° per fase ma 
chissa dio cosa..
per non parlare dello scorrimento variabile a seconda della posizione 
angolare del rotore (mancando una fase....)
ma da qui a dire se si puo bruciare.....boh
Ciao
Diego
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione sovraccarico dei motori

Sto cercando riferimenti di norma o di legge, che obblighino a 
proteggere i motori contro il sovraccarico utilizzando apparecchiature a 
corrente regolabile.
Sia in ambienti "normali" sia in ambienti a "maggior rischio"
Mi pare di ricordare che sotto i 0,5 kW non sia obbligatorio proteggere 
i motori con sistemi a corrente regolabili (salvamotori).
E mi pare anche di ricordare che nei luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio o con rischio di esplosione l'obbligo ci sia.
Grazie
Giuliano

Confermo, negli ambienti ordinari, sotto i 500W non è obbligatorio
proteggere i motori dalle sovracorrenti (CEI EN 60204-1 art. 7.3).
Negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ex tipo C, tutti i
motori devono essere protetti dalle sovracorrenti (CEI 64-8
art.751.04.5 comma d)).
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Controlli impianti: nuove abilitazioni

Controlli impianti: nuove abilitazioni
ROMASicurezza impianti, si riparte da zero. I soggetti abilitati alle
verifiche dovranno essere iscritti in un nuovo elenco, che le Camere di
commercio dovranno formare e tutti dovranno fare domanda di inserimento,
anche coloro che erano già abilitati ai sensi delle norme precedenti. E l’
appartenenza a una delle numerose categorie di professionisti non è più
automaticamente una garanzia per poter essere chiamati da Comuni e Asl a
eseguire i controlli.
Un nuovo decreto del ministero dell’Industria, datato 6 aprile 2000
(pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 maggio 2000) prevede, infatti,
che qualunque iscritto a un Albo professionale che ritenga, nell’ambito
delle sue competenze, di potere eseguire verifiche e controlli, deve fare
domanda alla Camera di commercio della provincia di residenza. La domanda
potrà essere inoltrata anche attraverso gli Ordini professionali.
La Camera di commercio provvederà a formare l’elenco, poi lo inoltrerà al
ministero. L’elenco si intenderà approvato se entro 30 giorni non verrà
rinviato con osservazioni. Con il nuovo Dm è stato così abrogato il Dm 3
agosto 1995 che, in precedenza, aveva regolato la materia.
All’origine della questione è la legge 46/90, dedicata alla sicurezza
principalmente degli impianti elettrici, del gas e idrosanitari, sia
pubblici che privati; insieme al regolamento d’attuazione, il Dpr 477/91, la
norma prevedeva genericamente che abilitati a effettuare verifiche e
controlli (per conto di Comuni, Asl, vigili del Fuoco e Ispesl) fossero
tecnici iscritti in Albi professionali «secondo le rispettive competenze».
Data la confusione di una tale definizione, dopo circa due anni il ministero
dell’Industria emanò un primo Dm, riservando i controlli a laureati in
ingegneria e a periti industriali, ma poi, con successivi Dm, la platea fu
allargata ai laureati in chimica industriale. Ora si è arrivati al quinto
intervento, che fa ripartire la situazione da zero.
Sa. Fo.

 potrà essere inoltrata anche attraverso gli Ordini professionali.
Ok per il nuovo elenco dei verificatori,
ma le verifiche vengono fatte?
Si hanno notizie di comuni che ottemperano alla Legge?
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: affitto appartamenti

Volevo sapere se per dare in affitto un appartamento occorre la
dichiarazione di conformità, e se si quali sono i requisiti che deve avere
un impianto in un vecchio appartamento per poter fare la dichiarazione.
Basta il differenziale?
Ci vuole la terra sia nelle prese che nei punti luce?
I cavi vanno bene anche se sono rigidi?
Grazie.
Paolo

 I cavi vanno bene anche se sono rigidi?
Si
In sintesi direi questo:
La dichiarazione non serve.
L'impianto deve essere sicuro (almeno con i requisiti minimi della 46/90).
Meglio (ma molto meglio) farlo adeguare da un installatore in caso di
dubbio.

 ha scritto nel messaggio
news:b9AN9.22143$R45.1...@news2.tin.it...

Quindi, visto che io sono l'inquilino e essendo anche un installatore ho
notato che non c'è il differenziale e manca la terra nei punti luce.
Posso cercare di fargli fare un adeguamento a sue spese oppure una
diminuzione dell'affitto e farlo io??
Grazie


Si', e' manutenzione straordinaria, a carico del proprietario.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prese e trafo isolamento

Ciao,
per quanto vi è dato a sapere, le prese sotto trafo di isolamento(studio
medico) devono essere protette singolarmente? ed i cavi? devono essere
multipolari?
ciao Giuseppe

 ha scritto nel messaggio
news:447d8162$0$14791$4faf...@reader4.news.tin.it...


 terra ammissibile purché rilevato e eliminato in breve 
esatto. a questo scopo c'è il dispositivo di controllo dell'isolamento.
per le prese la protezione deve essere singola, con fusibile, e le 
stesse non devono essere intercambiabili, cioè non deve essere possibile 
inserire apparecchi tipo radio, tv, ecc. che potrebbero finire nella 
zona paziente. per quanto riguarda i cavi, io scelgo sempre gli FG7OM1 
ma non ci dovrebbero essere limitazioni di alcun tipo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: bagni disabili

Ciao sapete dirmi se ne i bagni disabili oltre al doppio tirante e 
obbligatorio anche la lampada di emergenza?
grazie
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 obbligatorio anche la lampada di emergenza?
non mi risulta anche se la ritengo consigliabile
potrebbero esserci prescrizioni a livello di regolamento edilizio
ciao
paolo

 ha scritto nel messaggio
news:Sy3Zb.342497$_P.11...@news4.tin.it...

Credo che serva il doppio tirante perché deve essere raggiungibile dal
disabile
da uno qualsiasi dei sanitari presenti all'interno del bagno, ma se ciò è
possibile
tramite l'installazione di un solo tirante dovrebbe andar bene ugualmente!
Per le lampade d'emergenza......ho sempre installato la lampada d'emergenza
all'interno del w.c., ma sinceramente non so se sia obbligatorio o se sto
seguendo
semplicemente il buon senso!

 obbligatorio anche la lampada di emergenza?
Ho avuto una discussione in merito tanto tempo fa, un installatore mi ha
segnalato la mancanza della lampada di emergenza nel bagno disabili perche
obbligatoria per legge. Bene gli ho detto io, dammi i riferimenti, li sto
ancora aspettando... A parte questo, all'epoca avevo fatto una ricerca ed in
sostanza non esiste alcuna legge che mi obblighi a mettere l'illuminazione
di emergenza all'interno dei bagni disabili, ci sono solo raccomandazioni di
guide di norme.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:Mk4Zb.18463$FJ6.7...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Potenza di corto circuito

Esiste un sito, magari gestito dall'ENEL, con le potenze di corto circuito
dei punti della rete? Come ci si deve comunque rivolgere all'ENEL per avere
questa informazione rapidamente?
Francesco

Provare a fare richiesta della corrente Icc per BT, e delle caratteristiche
della rete al punto di utenza per MT, direttamente all'ENEL di zona non ti
sembra un'idea??
Solitamente è quello che si fa.
Francesco ha scritto nel messaggio ...


>questa informazione rapidamente?
di solito la potenza di cc sul lato mi media non è molto rilevante ai
fini del calcolo della Icc, almeno mi pare che le norme la trascurino
per la Icc sulla BT, l'ENEL la da??????
mi sembra piu' semplice dedurala o dal loro limitatore o seguire le
indicazioni ci CEI 64-50
Stefano
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email rimuovi MAIUSCOLE

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normativa EN 55081

Salve,
qualcuno sa indicarmi di cosa tratta la normativa EN 55081 ?
Saluti

 qualcuno sa indicarmi di cosa tratta la normativa EN 55081 ?
EN 55081-1 Emissions standard for residential, commercial, and light
industrial environments.
EN 55081-2 Emissions standard for industrial environments.
Direi che riguarda le emissioni elettromagnetiche di apparecchiautare
elettriche ed elettroniche.
Fonte:
http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm
-- 
Roberto Deboni
[Nel NG it.news.votazioni continua la votazione per la costituzione del
gruppo it.discussioni.energia]