Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quesito e parere

Durante i lavori di adeguamento degli impianti comuni di un grande
condominio mi è successo quanto di seguito:
Mentre rifacevo i collegamenti nelle scatole di derivazione situate sui
pianerottoli, fra i conduttori di protezione
provenienti dall' appartamento ed il nuovo montante; quando questi erano
sconnessi prendevo delle lecche
a non finire. Stanco della cosa ho voluto trovarne la causa ed ho scoperto
che alcune lavatrici anche se spente ma con la spina inserita nella presa
creavano fra il conduttore di protezione dell' impianto ed il montante di
terra scollegati, un potenziale che variava dagli 80 ai 110 volt, valore non
ammesso dalle norme.
Il fatto è che nessuno dei due differenziali installati a monte della linea
dal contatore e a valle nel centralino dell' appartamento, intervenivano.
In pratica con il dispersore isolato dall' impianto ti trovavi sulla
carcassa delle lavatrici il valore di tensione citato.
Ho telefonato ad una Ditta costruttrice di una delle lavatrici assassine e
sono venuto a conoscenza che all' ingresso dell' alimentazione c' è un
filtro antidisturbo che la casa costruttrice deve installare per legge e che
proprio questo è la causa del problema.
Domanda:
Se accidentalmente dovesse mancare il collegamento al dispersore (cosa
probabile e contemplata dalle norme) e il differenziale perfettamente
funzionante non interviene perchè devo avere una tensione sulla massa
metallica addirittura doppia a quella consentita?
Perchè continuano a vendere simili prodotti?
Ciao a tutti.
Bruno Aprile

 wrote in message
news:7dm8nn$8uh$1...@nslave1.tin.it...

Le tensioni che hai misurato sono tensioni a vuoto, non la reale tensione di
contatto a cui e' soggetto chi tocca l'involucro dell'apparecchio, che per
norma puo' arrivare fino a 50 V prima dell'intervento delle protezioni.
Le "lecche" che hai preso sono dovute non a un sola lavatrice, ma a tutti
gli apparecchi collegati al montante di terra. E' inoltre ovvio che la
condizione di interruzione del montante di terra non si deve MAI verificare,
tant'e' vero che nessuna norma prende in considerazione un simile tipo di
guasto: una verifica periodica dell'impianto di terra e una corretta
manutenzione delle connessioni (a condizione della conformita' dell'impianto
stesso) mettono al riparo da qualunque incidente. Quanto poi ai produttori
delle lavatrici, questi hanno ragione: la norma sugli elettrodomestici
ammette correnti di dispersione fino a 3mA (o 2mA, adesso non ricordo), e ti
assicuro che in caso di interruzione del conduttore di protezione si sentono
eccome!
Saluti

...


...


proprio perchè deve essere attraversato da correnti solo in caso di guasti


proprio perche' deve essere attraversato da correnti solo in caso di guasti




Daniele
Ing. Simone Orcioni
Dipartimento di Elettronica ed Automatica
Universita' degli studi di Ancona
via Brecce Bianche  60131 Ancona
fax +39 71 2204835

 wrote in message
7dtu1v$r7h$1...@ascu.unian.it...
Mea culpa! Riconosco di non aver letto con attenzione la "bibbia" del
Carrescia. Sono anni che mi ronza in testa il valore di 10mA, tant'e' che
non mi sono mai preso la briga di controllare. Grazie per il chiarimento.
A proposito, c'e' la nuova edizione del libro del Carrescia se a qualcuno
puo' interessare, stesso titolo ma nuovo editore: stavolta e' della
TuttoNormel Srl
Saluti
Daniele