Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Applicazione 46/90: quesiti vari (lungo)

In un'abitazione così composta (costruzione 1970, senza impianto di terra):
1. Cantina        (proprietario nonna) 64 m2
2. Piano rialzato (proprietario nonna) 64 m2
3. Piano primo    (proprietario papà)  64 m2
4. Garage 2 auto  (proprietario papà) separato dall'abitazione 50 m2
C'era un unico contatore Enel e l'impianto elettrico era in comune. Il
contatore è sul recinto dell'abitazione, la linea di alim. è un cavo FG7
2X10 e dopo 20 m c'è un int. magnet-diff. C16, 30 mA a protezione
dell'impianto.
Ora il babbo vuole dividere gli app.ti per poterne affittare uno (punti 3 e
4) quindi, a me povero perito, spetta questo compito.
Vicino all'altro contatore ne è già presente un altro da attivare. Vorrei
tirare un altro cavo FG72X10 in tubo esterno IP56 che arrivi fino al piano
primo (30 m) dove installerò un'altro "quadro". Il primo dubbio è sulla
composizione del "quadro":
1. Magnetot. diff. C16 30 mA oppure
2. Gen. diff. puro 25 A 30 mA, C16 per le prese e C10 per le luci
(quest'ultime alim. con filo da 1 mm2)
- Infatti secondo la 46/90 è necessario "sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posto all'origine dell'impianto". Vanno bene tutti e 2 i casi?
- Con MT diff. da 16 A proteggo anche la linea luce dai CC (lungh. max 15 m
da 1 mm2)?
- E' necessario installare un'interruttore vicino al quadro Enel (per
proteggere la linea 2X10) oppure basta il D63 dell'Enel?
- Non intendo fare l'impianto di terra. Che protezione offre il
differenziale che installo senza la terra?
- In un'altra abitazione costruzione 2002 ho un generale diff. puro 25 A e
30 mA Merlin gerin DOMB2. Ogni tanto mi scatta senza motivo. Questo int. è
protetto contro gli scatti intempestivi?
Vi ringrazio per la pazienza e per le vs. competenti risposte.
Saluti
Marco

 4) quindi, a me povero perito, spetta questo compito.
Viste le risposte che hai dato sotto condutttori 1,5 mm2 senza cavo terra in
cosa sei perito??
Solo per curiosità.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:cvmoie$t03$1...@serv1.iunet.it...


 
Categoria?

Vi ringrazio per la pazienza e per le vs. competenti risposte.
La legge 46/90 non tratta di normativa elettrica: ti vieta di eseguire
(se non sei un installatore regolare) lavori come quelli che hai in
programma.
Ciao, Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:388995F...@individual.net...


Questo lo so...
Delle opinioni me le puoi dare, in riferimento al dpr 06-12-1991 regolamento
attuativo 46/90?
Ciao
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:o0st11d82v43bmr0i...@4ax.com...


 
Allora non è protetto.


Intanto minima sezioni cavi 1,5mm2 e impianto di terra obligatorio!


 Anche se la casa è costruita prima del 1990? Da un libro di impianti
elettrici "Impianti elettrici 350 domande e risposte" Maggioli editore (che
non è un impianti elettrici for dummies per capirci ;-)) c'è scritto:
"Negli edifici costruiti prima del 12-03-1990 (data di entrata in vigore
della legge 46/90) gli impianti elettrici si intendono adeguati se
presentano i requisiti indicati al punto 8 dell'art. 5 del regolamento di
attuazione della legge 46/90 (d.p.r. 06-12-1991) ossia:
1. sezionamento e protezione dalle sovracorrenti poste all'origine
dell'impianto;
2. protezione contro i contatti diretti;
3. protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale d'intervento non superiore a 30
mA

Marco wrote:
La terra serve a garantire la protezione dai contatti diretti e 
indiretti....

 mA
Esatto, ma vale solo ed esclusivamente per gli impianti già realizzati 
al momento dell'entrata in vigore della 46/90, e che non vengono 
modificati. Ogni lavoro o intervento, che esegui oggi deve essere 
conforme alle regole attuali, anche su impianti esistenti.
ambro


protezione dai contatti diretti?
ambro


ehm...


ciao