Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sovratensioni causate dall'Enel

Sto eseguendo una perizia su uno stabile interessato da un'innalzamento di
tensione che ha causato gravi danni economici ad un condominio( per
esempio:caldaie,condizionatori,telefoni e tutti gli utilizzatori bruciati).
Nel mio sopralluogo ho visto in cavo e il morsetto del neutro dell'Enel
bruciati.In un primo momento ho pensato ad una fase messa a terra, ma non
ho capito come mai si è bruciato il neutro.
Vorrei conoscere altri
pareri....
Vi ringrazio anticipatamente.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

un condominio a milano ha avuto un problema dovuto all'interruzione di una
fase da parte dell'enel.
avendo fatto subito la segnalazione l'enel ha confermato il disguido-guasto,
il condominio è riuscito a farsi rimborsare i danni subiti.
non so se questo può essere utile.
eventualmente sono a disposizione per ulteriori dettagli.
alan da milano

L'interruzione del neutro provoca un innalzamento della tensione alle utenze
a valle ( ad alcune un abbassamento) e per questo credo non ci sono
problemi.
Il morsetto bruciato perchè forse lento.
Per la mancanza non sono tanto convinto del rimborso, gli utilizzatori
dovrebbero essere protetti per questa evenienza, evento frequentissimo.
saluti

Ho un proplema simile.
Ogni volta che c'è un temporale, anche di piccola intensità, in un
appartamento situato proprio al centro di un piccolo paese di montagna,
bruciano immancabilmante gli scaricatori, ed altri apparechi elettronici. Il
fenomento è esteso anche alle case vicine.
L'ENEL, chiamata in causa non ha risposto.
Cosa può succedere?
Grazie
Dam09

Come sei riuscito ad accertare che l'Enel abbia causato il guasto mettendo
una fase a terra?
Per quanto riguarda il rimborso il condominio sta
procedendo contro l'Enel, ma ha bisogno di una mia perizia.
Cordiali
saluti e ringraziamenti.


x Ivan
Come puoi accertare che ci sia stato un distaccamento del
neutro?Posso chiederlo all'Enel o posso ipotizzarlo vedendo quali sono
stati i danni provocati?
Attendo risposta
Ti ringrazio


Scusa, volevo dire x ALAN



SE la sovratenzione è causata da fenomeni atmisferici e
risiedi in luoghi dove il rischio di temporali è alto, l'enel non ha
responsabilità.


 ha scritto nel
messaggio news:62Z98Z236Z99Y1...@usenet.iol.it...


 ha scritto nel messaggio
news:m00r8.118376$%g7.37...@twister2.libero.it...


Come avete fatto a provare all'enel che il danno era stato causato dal loro
addetto?
Un'altra informazione:il morsetto del neutro si era bruciato
anche da voi e che tipo di fornitura avete?


 ha scritto nel
messaggio news:213Z82Z255Z28Y1...@usenet.iol.it...


> Inviato via 
http://usenet.iol.it
come siete venuti a conoscenza
dell'intervento che l'enel ha fatto nella cabina provocando il danno? Avete
chiesto direttamente a loro?


 e-mail 
main...@tin.it
Scusate se rispondo in ritardo ma ero all'estero con l'impossibilità di
partecipare a questo NG.
La soluzione da lei propostami non mi convince.
Infattti gli scaricatori di sovratensione (di ottima marca che tralascio per
non fare pubblicità) non bruciano per una sovratensione di 310V!! facendo
due calcoli infatti la corrente che percorrerebbe lo scaricatore sarebbe.
I=V/R=310/2=155A
Uno scaricatore brucia con un impulso dopo solo una corrente maggiore di
30KA!!
Aggiungo che è un'area a bassa densità di fulmini (<5 per anno/Km^2) e che
oltre agli scaricatori "grossolani" erano installati scaricatori più fini
quelli per proteggere gli apparecchi elettronici.
Cosa è successo??
Non sono daccordo inoltre che se manca il collegamento del centro stella a
terra sugli apparecchi vi sia una tensione (tra fase e neuto) di 400V. Il
sistema diventa IT ma il neutro è ancora collegato al centro stella del
trasformatore che significa tensione = radq3*400=230V.
Salumi
Dam09

Condivido le tue ipotesi, ma non mi dici ancore cosa è successo realmente
secondo te!E poi, posso contattare l'enel per sapare se in quei giorni
hanno effettuato lavori di manutenzione presso la cabina del condominio?
Grazie


mi č venuta un'illuminazione!!
E se per caso l'ENEL non avesse collegato  a terra gli scaricatori in
cabina?
La corrente del fulmine si sarebbe scaricata sui nostri "poveri" scaricatori
dell'utilizzatore determinandone la rottura (corrente di scarica di un
fulmine č >>30kA)
potrebbe essere una soluzione, visto che inoltre ci sarebbe stata una
componente residua notevole (ecco perchč la rottura degli apparecchi
elettronici). Perņ mi chiedo come avrebbero reagito le protezioni da corto
circuito dell'ENEL. E siccome non ho esperienza nelle cabine...
Voi cosa ne pensate?
Cordialmente
Dam09

Caro amico il motivo te lo dico io,siccome il quadro centralizzato dei
misuratori dell'enel sono alimentati con un sistema trifase con
neutro.Mancando il neutro attraverso i ritorni delle bobine dei misuratori
sul neutro si viene a trovare un'altra fase(380v).
Capito?
ciao da davide

 ha scritto nel messaggio
news:NH8D8.44743$US3.9...@twister1.libero.it...

fino a qui tutto bene ma come fanno a bruciare gli scaricatori a 380V?
praticamente è impossibile!!
Tanks.
Dam09