Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scatto ingiustificato differenziali.

Salve!
Sono un installatore e da un po' seguo questo interessante NG.
Chiedo cortesemente a qualche Ing. o Perito se mi possono spiegare questo
dubbio.
In un condominio con impianto elettrico nuovo alcuni differenziali
scattavano apparentemente senza motivo.
Poi un bel giorno ho saputo che l'ENEL si era dimenticata di collegare a
terra il centro stella del trasformatore in cabina. Da quando è stato
ripristinato questo collegamento tutto è tornato alla normalità.
Intanto però io sono diventato mezzo matto a capire cosa stava succedendo a
volte sostituendo modulari in realtà funzionanti e subendo gli improperi
degli utenti.
Grazie a chi mi vorrà spiegare, con parole semplici, il fenomeno.
Saluti.
Piero

 Piero
In parole semplici, direi che il fenomeno abbia una improbabile attinenza
con il collegamento a terra del centro stella in cabina Enel.
Infatti, in tale condizione (centro stella non a terra), il sistema di
distribuzione č un IT perfetto, per cui l'interruttore differenziale non
sarebbe mai intervenuto nelle funzioni tipicamente assolte nei sistemi TT o
TN per un primo guasto a terra, richiamando l'intervento di un
magnetotermico solo per un SECONDO guasto a terra.
L'origine probante del fonomeno io la ricondurrei a fenomeni esclusivamente
di tipo transitorio e subtransitoro, tipo correnti indotte nei cavi di
distribuzione (a valle dell'interruttore differenziale) scaturite da eventi
atmosferici o armonici anomali.
Forse il collegamento a terra del centro stella (neutro) ha potuto far sě
che l'impedenza capacitiva del cavo (tratto trasformatore - utente - terra)
si ridimensionasse a tal punto da comportare la mitigazione di effetti di
risonanza della linea (R,L,C) e, quindi, di anomali effetti armonici ad un
certo valore di corrente impiegata......(?) Ma qui siamo alle soglie della
fantascienza (quanto cacchio era lunga 'sta linea ???) !
Riepilogando, cause di tipo atmosferico a parte, ritengo che sia molto
improbabile che il collegamento a terra mancato del centro stella del
trasformatore Enel sia stata causa scatenante degli interventi indesiderati
del differenziale.
Saluti.
Aldo.

Già tempo fa fui contattato per lo stesso identico problema inuna azienda. Io
credo che l'intervento, quasi continuativo dei fdifferenziali, sia causato dalle
correnti capacitive che migrano tra conduttori di fasi diverse e terra; infatti
nel mio caso l'impiego di cavi era massiccio ed il fenomeno era più frequente su
quei circuiti squilibrati con forte corrente di neutro.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

 Forse il collegamento a terra del centro stella (neutro) ha potuto far sì


 wrote in message
f9mR6.4460$i71.1...@news.infostrada.it...


Il problema č dovuto essenzialmente al massiccio uso di filtri EMI in tutte
le apparecchiature
Vedi norme per la marcatura CE.
Detti filtri sono principalmente composti da induttanze serie e da
condensatori tra linea e terra.
Nel caso specifico , se il neutro di cabina viene sconnesso dalla terra , ad
una variazione di carico sulla linea viene iniettata una corrente sulla
linea di terra dell'utente.
L'interruttore differenziale se ne accorge e scatta.
Il bello č che potrebbero scattare anche altri differenziali posti nelle
immediate vicinanze!!!!
In germania questo non succede perchč in tutti gli allacci il conduttore di
terra viene collegato con il conduttore del neutro !!!!!!!!!!!!!!!!
Saluti Curletta Roberto