Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: messa a terra

Buonasera a tutti,sono un impiantista  dipendente di una ditta che opera nel
campo industriale
In varie occasioni ho tratto consigli professionali molto utili dal
newsgroup ed ora avrei alcuni quesiti da porre riguardo un lavoro che stiamo
eseguendo.
Per quanto riguarda le strutture in ferro (in questo caso si tratta di una
pensilina retta da 5 colonne disposte su un solo lato)montate  con bulloni e
grower(le rondelle spaccate che mi pare assicurino continuità di terra)è
sufficiente disporre una palina di terra sui lati estremi o ogni colonna in
ferro necessita di una messa a terra?
Il secondo quesito è il seguente, anche se è già stato posto tempo fa ma non
ritrovo la news,nel caso che un interruttore quadripolare (provvisto di
neutro)  venga alimentato da un sistema trifase, è lecito il ponticello di
una fase sul neutro per garantire l'intervento? oppure non è consentito
dalla normativa.
ringrazio anticipatamente chiunque dovesse leggere la lettera e trovare il
tempo e la cortesia di rispondere

 wrote in message
8eq769$ole$1...@nmaster.tin.it...


 ferro necessita di una messa a terra?
Verifica se è una massa estranea, ovvero se la sua resistenza verso terra
è minore di 1000 ohm, in caso contrario NON DEVI collegarla a terra.
Se vuoi essere pignolo verifica anche la protezione contro le scariche
atmosferiche.
Vedrai che non devi collegarlo a terra.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com



dalla normativa.
perdona la domanda, ma a che pro??
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.



 dalla normativa.
Non capisco perchè non dovrebbe intervenire senza il suddetto ponticello.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta


Un interruttore magnetotermico quadripolare, utilizzato come tripolare,
funziona perfettamente ed il polo "N" deve essere lasciato scollegato.
A mia memoria, il problema postato qualche tempo fa era un poco diverso (a
meno che la tua domanda non sia completamente corretta).
Si trattava di un interruttore differenziale 4 poli utilizzato con circuito
trifase; quello che non funzionava, ovviamente, era il solo pulsante di
"prova" che per il test inserisce una resistenza collegata tra fase e
neutro; quindi mancando il neutro non avrebbe mai potuto funzionare.
Saluti.
Nicola

 Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
presumo (non ho mai provato ) che un interruttore quadripolare DIFFERENZIALE
alimentato senza il neutro, in caso di guasto verso terra non intervenga


Perchè non dovrebbe?
Se il carico trifase fosse equilibrato, nessuno lo vieta, che ci sia o meno
il neutro non cambia nulla.
Il differenziale rileva correnti disperse a terra, in quali fasi circolino
non ha importanza.
Saluti, Mauro.

 wrote in message
8eu4b2$rt8$1...@serv1.iunet.it...

Ti ringrazio per la precisazione mauro,ma al di là del fatto tecnico, mi
premeva sapere se esiste la probabilità che qualche ispettore o  qualche
addetto alla sicurezza un poco pedante possa pretendere la sostituzione
dell'interruttore vedendolo privo di neutro o se  al contrario è possibile
usare indifferentemente int. magn. term. diff. quadripolari con linee
trifasi.
grazie ancora per la cortesia :o)