Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Documentazione Zone EX...!

Salve, vi chiedevo se c'è un riferimento chiaro sulle
nuove CEI 31 a riguardo la documentazione da fornire
allegata alla realizzazione di un impianto in zona 
a pericolo d'esplosione.
In pratica l'attività è completa di Classificazione
dell'Area e di progettazione Impiantistica per strumentazione
locale all'interno dell'area in questione.
Che documentazione deve essere fornita...?
In base, se c'è, a che punto e di quale norma....??
Grazie anticipatemente per la cortese collaborazione.
Alessandro.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 In base, se c'è, a che punto e di quale norma....??
In via generale l'installatore deve fornire tutta la documentazione
obbligatoria ai sensi della L. 46/90: dichiarazione di conformità ed
allegati obbligatori (progetto aggiornato di eventuali varianti, relazione
tipologia materiale utilizzato, ecc.) il tutto secondo la guida CEI 0-3. In
via specifica per questo tipo di impianti è necessario fornire tutta la
documentazione necessaria per la realizzazione delle verifiche periodiche e
delle manutenzione, in sintesi si può far riferimento alla guida CEI-ISPESL
fascicolo 3683R, alla guida CEI En 60079-17 e guida CEI 31-26. Consiglio
caldamente di richiedere il disegno "as a built" ovvero il "come costruito"
(da non confondere con il progetto) nel quale sono indicate nel dettaglio
tutte le costruzioni utilizzate ed identificate con sigle univoche (la
stessa sigla deve essere riportata sulla costruzione stessa), per ogni
costruzione (o per tipologie se sono uguali) deve essere riportata la
documentazione del costruttore.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 Michele Guetta - Perito Industriale
Grazie, sicuramente come al solito estremamente preciso...!
Il mio dubbio però, è in effetti rivolto alla tipologia
di documentazione per quel che riguarda Calcoli e dimensionamenti
delle barriere in zone Ex"i.." nonchè dei dati caratteristici dei 
cavi utilizzati la dove siano dichiarate dal Costruttore, in alternativa
le tabelle comparative sostitutive.....!
In questo caso io non sono il progettista, ma il comittente, e
norme alla mano, volevo solo ottenere tutto ciò che è previsto dalla
normativa vigente....!
Grazie di nuovo Saluti.


 normativa vigente....!
Ok, nel caso di sistemi a sicurezza intrinseca le cose si "complicano"
ulteriormente, bisogna intanto capire se il tuo sistema a s.i. è del tipo
certificato o meno come prevede la CEI 31-10. Se il sistema non è
certificato, è necessario che il progettista predisponga un documento
descrittivo nel quale verifica la compatibilità del sistema e dichiara che
il sistema mantiene le caratteristiche di sicurezza intrinseca. Per far
questo è necessario conoscere tutti i dati del sistema, che non è molto
semplice reperire. Per esempio a me è capitato di integrare un impianto a
s.i. con un sistema di misura esistente per il quale reperire i dati è stata
una vera odissea. Ovviamente se il sistema è certificato questa
documentazione la redige il costruttore.
--


 ha scritto nel messaggio
news:b863rh$1a7mv$1...@news02.it.net...

Beh, diciamo che l'impianto è un revamping di un vecchio, con
riclassificazione
area e conseguente(nel mio caso) riduzione dell'area e declassazione.
Si tratta di un'essicatore H2 per alternatori di grosse dimensioni
ecc......!
In sostanza viene realizzato un armadio interfaccia fuori dalla zona di
rispetto
secondo la 64-2 per le misure analogiche di trasmettitori.
Tutto il resto per evitare spese rimane ExD con tanto di certificazioni
dei costruttori, in pratica viene implemetata la strumentazione
di supervisione e regolazione un tempo pneumatica, ora a PLC con TZIM
ecc.....
Il mio dubbio è in ffetti se, il progettista in questo caso "Deve" o meno
consegnarmi i calcoli
di progetto per il dimensionamento delle Barriere in relazione ai cavi usati
per la realizzazione della
parte nuova interessata all'area classificata, oltre che ovviamente
una relazione Tecnica sulla nuova riclassificazione dell'area in base alle
nuove CEI 31-XX.
Forse ho complicato il tutto, ma il riassunto è questo.
Ciao, grazie.
@Alezzandro.

 Forse ho complicato il tutto, ma il riassunto è questo.
Non ci sono dubbi, si tratta di un intervento di "trasformazione", IMHO il
progettista deve fornirti la relazione di calcolo e verifica del sistema
Ex-i, oltre che la riclassificazione del luogo secondo la CEI 31-30. Ai
sensi del DPR 462/01 devi richiedere la verifica straordinaria all'ASL/ARPA
o Organismo notificato, quindi se non lo predisponi prima te lo richiedono
loro in fase di verifica.



Ottimo, ora mi hai dato tutti gli elementi per approfondire l'argomento....!
Grazie della disponibilitą.
Buone Festivitą a te e famiglia.
Alessandro Baraldi.