Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: 2 domande

Salve a tutti
ho due domande da porre:
1) Sul libro "Manutenzione dei lavori elettrici" di TuttoNormel c'è scritto
testualmente:
-"Cambiare l'interuttore con un altro di caratteristiche equivalenti
costituisce manutenzione 	straordinaria dell' impianto, perchè bisogna
giudicare se il nuovo interruttore è equivalente secondo le regole di
installazione".
Se ho capito bene cambiare un interruttore con uno dello stesso modello ricade
nella manutenzione ordinaria, però cambiare un interuttore con uno dalle stesse
caratteristiche ( es. cambiare un interruttore della Bticino da 10A con uno
della Vimar da 10A) ricade nella manutenzione straordinaria è giusto quello che
ho scritto?
2) Rileggendo le domande e le risposte date in questo NG mi hanno colpito
quelle riguardanti l'adeguamento di vecchi impianti.Anche in questo caso ho
bisogno di una conferma o di una spiegazione:
Se l'impianto è stato realizzato con cavi da 1mm² è possibile lasciarli
proteggendoli adeguatamente e valutandone il rischio. Se è stato realizzato con
colori diversi (es gialloverde per la fase) questi conduttori vanno
cambiati.Giusto?
Buon Anno a tutti!!!
Fabio
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

conduttori vanno cambiati.Giusto?
Qui potrebbe esserci una scappatoia, pero' rischiosa.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 cambiati.Giusto?
Io ho iniziato la libera professione nel '96 ed ho a disposizione le norme
che da allora erano applicabili. In un caso come il tuo, dovendo applicare
il DPR 447/91, per quanto riguarda la sezione dei conduttori, ormai è chiaro
a tutti che purché sia protetto, va bene il millimetro quadro; per quanto
riguarda il colore dei conduttori, dovrai verificare da quando il colore
giallo verde e l'azzurro chiaro sono esclusivi per terra e neutro
rispettivamente; confrontando questa data con quella di messa in servizio
dell'impianto. Sicuramente questi due colori sono stati riservati alle
predette funzioni fin dalla legge 186/68, ma io non lo posso affermare, ed
anzi, se altri hanno notizie più precise, sarò felice di apprenderle.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

Rispondere alla prima domanda è rischioso perchè certamente divide in due
l'opinione generale; allora, provo a fare un ragionamento ad alta voce (se
così si può dire in un messaggio scritto).
Chiunque può fare una manutenzione ordinaria; infatti, per questi interventi
la legislazione vigente non richiede né il progetto, né il rilascio della
dichiarazione di conformità (vedi articolo 12 della legge 46/90).
Si configura quindi una manutenzione ordinaria quando la scelta e
l'installazione di conmponenti elettrici non richiede particolari capacità
elettriche. In altre parole va bene anche il mio papà che, prima d'andare in
pensione, faceva il meccanico.
Quando la scelta di un nuovo interruttore automatico, provvisto di
sganciatori di sovracorrente, implica un ragionamento (vedere ad esempio la
risposta di Dyn 11), ossia una specifica competenza tecnico-professionale,
allora bisogna ricorrere ad un costruttore d'impiantio elettrici
(l'elettricista) che sia abilitata a rilasciare la dichiarazione di
conformità.
Quando si acquista un nuovo interruttore automatico avente la stessa marca e
lo stesso codice non si fa alcun ragionamento tecnico e quindi lo può fare
chiunque; tuttavia, l'installazione, di questa nuova apparecchiatura
elettrica, può ricadere nei lavori sotto tensione (norma CEI 11-27/1). In
questo l'installatore deve avere una qualifica di PEI o di PES; quindi,
anche in questo caso il mipo papà non va bene.
Spero di non essere stato noioso.
Saluti
per.ind. Ezio Compagnoni