Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Segnaletica di sicurezza e progettista elettrico

Se non sbaglio secondo la 626 e successive modifiche spetterebbe al
datore di lavoro segnalare opportunamente le uscite di sicurezza ,
magari appoggiandosi a un professionista o consulente o chi per lui.
In realtà il progettista dell'impianto elettrico risulta
inevitabilmente coinvolto in questo compito , anche se nessuno glie lo
ha conferito in maniera esplicita :
1) supponendo che la segnalazione avvenga con pittogrammi illuminati
esternamente , deve comunque predisporre l'illuminazione di emergenza
in modo che siano sufficientemente illuminati
2) se poi il committente decide di ricorrere a pittogrammi illuminati
internamente , peggio ancora : nel momento in cui si fissa il punto di
alimentazione risulta determinata la posizione del pittogramma.
Voi come vi regolate? Nelle vostre planimetrie sono indicate le vie di
esodo e la segnaletica di sicurezza , anche se vi è stato chiesto solo
il progetto dell'impianto elettrico?

 il progetto dell'impianto elettrico?
Ciò che dici rispecchia la realtà di tutti i giorni effettivamente.
Personalmente penso sempre anche all'illuminazione di sicurezza per le vie 
di esodo e per i vari locali, nonostante non sia "l'incaricato". Credo 
rientri comunque nei "requisiti" dell'impianto elettrico da progettare, ad 
esempi oper una scuola o per un laboratorio dove dall'assenza improvvisa di 
illuiminazione possa derivare una situazione di "pericolo". E' inoltre vero 
che spesso E' RICHIESTO un illuminamento medio di almeno 5 lux, quindi 
BISOGNA pensarci.
O forse sono per così dire "condizionato" dal fatto che spesso mi occupo di 
prevenzione incendi e mi salta all'occhio quando è necessario perdisporre 
un'illuminazione di sicurezza...
Comunque non credo che in seguito alla stesura di un progetto, l'addetto 
alla sicurezza possa contestarti quanto fatto, proprio perchè non eri tu con 
l'incarico specifico della sicurezza.
Quindi non mi preoccuperei più di tanto delle "conseguenze".
CiaO, FoX 

FoX ha scritto:

All'illuminazione di sicurezza ci penso anche io , ma alla segnaletica
di sicurezza? Nelle tue planimetrie indichi anche i pittogrammi , per
segnalare che vanno posizionati in quel punto per essere
sufficientemente illuminati dalla lampada di emergenza? Oppure li
piazzi e basta , poi sta al committente ( o a chi per lui ) piazzare i
pittogrammi nei pressi delle lampade di emergenza ed eventualmente
chiederne di altre se vuole posizionare pittogrammi dove non previsto
da te?
Ciao e grazie della risposta.

 Ciao e grazie della risposta.
Hai ragione, ho interpretato male la tua domanda iniziale.
Rileggendola ho capito a cosa ti riferisci, e la mia risposta è "NO, non 
indico la segnaletica".
L'unica cosa che faccio (non sempre) è mettere un'indicazione sulla 
planimetria "lampada autonoma dotata di pittogramma indicazione U.S." in 
corrispondenza degli apparecchi posti, appunto, sopra le uscite di 
sicurezza. La restante segnaletica non fa parte dell'impianto elettrico, 
perciò non è "affar mio". Anche perchè con le norme attuali ci sarebbero da 
fare i calcoli di dimensionamento dei cartelli in base alla distanza dalla 
quale devono essere visti, le altezze, eccetera... un "lavoro" insomma, che 
non essendo retribuito non viene (da me) nemmeno preso in considerazione.
CiaO, FoX 

 da te?
Normalmente quando ho a che fare con aziende organizzate mi viene
fornito il piano di evacuazione di emergenza e tutto quello che mi
serve per la corretta progettazione dell'impianto di illuminazione di
sicurezza. Quando invece non ci sono le idee chiare e/o il mio
committente non risponde alle richieste procedo secondo una mia ipotesi
ed in relazione metto quanto segue:
----
Il tipo di illuminazione di sicurezza progettato è di tipo generale,
il R.S.P.P. dovrà verificare se è necessaria una eventuale
integrazione degli apparecchi previsti, in funzione del piano di
evacuazione di emergenza nel quale vengono individuati i percorsi e le
vie di esodo, e la posizione delle attrezzature antincendio e di pronto
soccorso. Inoltre dovrà posizionare la relativa segnaletica di
sicurezza per l'identificazione delle vie di esodo in conformità al
DPR 493/96.
----

 ----
Ringrazio tutti delle risposte. Penso che , con le opportune modifiche
e integrazioni caso per caso , scriverò qualcosa di simile in tutti i
miei progetti d'ora in poi ( non nascondo che t'invidio un po' per i
"committenti organizzati" che hai : a me , anche quando il committente
è una grossa azienda , il piano di evacuazione come dato di progetto
non l'hanno mai dato! ).

 non l'hanno mai dato! ).
Se ti può consolare sono poche.... Nella maggior parte dei progetti
sono nelle tue stesse condizioni. ;-)