mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progetto?

In un condominio ho notato che i relč disgiuntori dei box, sono
installati in un unico quadro, ne ho parlato con l'amministratore il
quale mi ha chiesto un preventivo x sistemarli singolarmente e in
sicurezza. La mia idea č oltre che piazzali singolarmente dentro delle
calotte a due moduli , alimentare le bobine tramite un trasfomatore
selv. Par fare tutto ciň č necessario una variazione del progetto del
condominio?
Grazie

 Grazie
Si perchè è un intervento di trasformazione e non di manutenzione
straordinaria

straordinaria
Ok... allora limiterň il mio intervento a separare fisicamente i relč
in contenitori singoli cosě č manutenzione ordinaria
Grazie

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto in casa di legno

Ciao a tutti e un grazie anticipato per l'aiuto.
Come da oggetto, devo fare un preventivo per un impianto in una casa
prefabbricata in legno.
Premesso che il cliente non ha ancora scelto il progettista, mi richiede un
preventivo per un impianto concordato in linea di massima assieme.
I dubbi che mi sorgono sono questi:
-corugati e scatole ignifugi e IP4X?
-filo di terra in rame nudo?
                        Lucio

Lucio ha scritto:

Ricordati che, se la casa ha anche le strutture portanti in legno, è un 
luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Quindi occorre il progetto elettrico
Se in vece il progettista di cui parli è quello elettrico..... come non 
detto!
Giuliano


Oltre agli accorgimenti generali richiesti negli ambienti a maggior
rischio in caso d'incendio, ci sono quelli particolari che per i
luoghi di tipo B è solo il grado di protezione IP4X verso le strutture
combustibili. Il grado IP4X NON è riferito agli interruttori di
comando circuiti luce e dispositivi similari, interruttori automatici
di In 16A e p.d.i. fino a 3kA, le prese a spina di uso domestico e
similare.
La corda di rame nuda non è necessaria se usi una conduttura in
materiale isolante IP4X.

prefabbricata in legno.
Di solito queste costruzioni vengono installate con gli impianti già
installati all'interno delle pareti prefabbricate, percio' si tratta
di passare solo i conduttori ed installare i frutti.
Non ci sono particolari complicazioni in quanto, come già detto, il
grado di protezione IP.4x non è applicato nella maggior parte
dell'impianto normalmente installato in un'abitazione.
Qapla!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esame di stato





Cerco qualcuno disposto a preparare 
insieme l'esame di stato per Periti Elettrotecnici,nella zona di Roma e 
provincia.


La mia e-mail  è  : 

fabio...@inwind.it









DI CHE ZONA DI ROMA 
SEI?







Pomezia.


Vorrei dare l'esame per l'abilitazione 
professionale il prossimo Ottobre 2001. 


Può interessarti ?
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CORRENTE DI C.TO C.TO DEI TRASFORMATORI

Ciao a tutti,
qualcuno sa indicare qual'è la valenza della corrente di corto circuito dei
trasformatori?
Grazie





Salve


 


Se per valenza intende il valore della corrente di 
corto circuito a valle di un trasformatore, si calcola così:


 


I2n=S/(1,73*U2n)


 


Icc=I2n/Vcc*100


 


dove: S è la potenza apparente del 
trasformatore.


        I2n è 
la corrente nominale al secondario del trasformatore.


        U2n è la 
tensione nominale concatenata al secondario del trasformatore.


    
    Vcc è il valore percentuale della tensione di corto circuito 
della macchina.


 


Es. trasformatore S=630kVA, Vcc=4%, U1n=20.000V 
U2n=400V


 


I2n=630.000/(1,73*400)=910A


 


Icc=910/4*100=22.760A


 


La formula sopraddetta è valida se l'impedenza del 
cavo è trascurabile, cioè se siamo nei pressi del trasformatore (quadro di BT). 
Altrimenti l'impredenza dei cavi va considerata.


 


Se il corto circuito è al primario del trasformatore, la corrente è 
limitata dall'impedenza della rete 

di media 
tensione.


 


    Ciao ed auguri


 


    Franco

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tensione di rete

Qualcuno conosce il valore della tensione di rete in South Africa?
Esiste un sito dove reperire queste informazioni?

...



Le tensioni del Sudafrica sono  :
220/380 V - 50 Hz
500 V - 50 Hz -         Solo per industria
550/950 V - 50 Hz - Solo per industria


Le  tensionioni di rete del Sudafrica sono :


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: locale armeria

In un tiro a seegno mi e stato chiesto dal presidente di fare un impianto
antideflagrante.
Non so se la normativa lo richieda vorrei delle delucidazioni.

Non so se la normativa lo richieda vorrei delle delucidazioni.
sarà banale, ma a volte fai prima ad accontentarli che a convincerli
del contrario :=(
cmq vedi la 64-2 che per queste cose dovrebbe essere ancora in vigore
(o almeno mi pare non ci siano alternative)
a memoria, non è sempre necessario farlo (non ADPE almeno), penso che
il distinguo sia dato se effettuano operazioni tipo il caricamento
delle cartucce o lavorino esplodenti.
vedi anche le norme di prevenzione incendi (minuta vendita di
esplodenti mi pare)
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tecnologia BUS

Carissimi Tutti
sono un appassionato di elettronica, di certo non al livello di alcuni di
Voi che, a quanto vedo dallo scambio di informazioni, sono proprio bravi e
preparatissimi.
Proprio a Voi desidero chiedere dove posso reperire dei testi od altra
documentazione sulla tecnologia BUS.
Quanto Vi chiedo gentilmente non dev'essere troppo difficile ma a livello di
scuola superiore, magari con esempi pratici e significativi. Magari qualche
manuale o catalogo di aziende industriali dove vengono riportati all'inizio
dei riassunti teorici sui concetti che ho descritto sopra.
Mi interesso a ciò perché vorrei approfondire la mia conoscenza soprattutto
sulla videocitofonia che utilizza questo tipo di "protocollo" (spero si dica
così) di comunicazione.
Grazie infinite a chi mi vorrà aiutare.
Filippo.

 Filippo.
Prego Signor Filippo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: classificazione cavi elettrici [ci riprovo]

Saluti al NG!
Dove posso trovare (magari sotto forma di tabella) una classificazione dei
diversi cavi elettrici, magari che comprenda anche i cavi per trasmissione
dati?
Ringrazio!
P.I. Alberto STEFANI
*********************************************

 ha scritto nel messaggio
news:8OCY6.69463$Rq1.6...@news.infostrada.it...

Hai provato a vedere sul sito della Pirelli ?
www.pirelli.it
Saluti.
Dino.
P.S. il tuo "P.I." sta come per "Magnum P.I." ?

> P.S. il tuo "P.I." sta come per "Magnum P.I." ?
A dire il vero sta per: "P.....#XX****"  "I....%$#@",
Scherzo... ..pensate che quella è la sign breve!!!!!
P.S. Sto guardando ora il sito Pirelli...ma devo iscrivermi per avere
qualche informazione utile?
Saluti!

 qualche informazione utile?
Certo. Ti conviene aderire (gratuitamente) al PirelliClub
Offre molti vantaggi legati all'informazione sui prodotti.
Saluti.
per. ind. Dino SAURO
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Urgente informazione su dichiarazione di conformità e collaudo impianti

Vorrei sapere se ci sono limiti dipotenza degli impianti ai fini della
dichiarazione di conformità degli stessi e del collaudo da presentare allo
sportello unico.
Quali sono le norme tecniche di riferimento più aggiornate a riguardo?
Grazie e scusate l'ignoranza ma com'è chiaro non sono del settore.

 Quali sono le norme tecniche di riferimento più aggiornate a riguardo?
La legislazione di riferimento è sempre la stessa L. 46/90 e DPR
447/91. La  norma tecnica principale è la CEI 64-8.

>Gino ha scritto:




Per quanto riguarda il certificato di collaudo invece?
Quando è obbligatorio?
grazie

 Quando è obbligatorio?
Mai.

 Quando č obbligatorio?
Il collaudo serve a te eventualmente per evitare rogne (contestazioni) con 
il Cliente (meglio ancora se verificato e controfirmato da personale del 
Cliente).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Franchising "Internet@Service"

Clicca... SUBITO SU QUESTA NUOVA FANTASTICA OPPORTUNITA'.
Internet@Service
http://www.internet-service.it
in...@internet-service.it
Tel. 0941.960039
Fax 0941.960261
Mobile 0347.0110056  Responsabile supporto tecnico
Mobile 0338.4890377  Responsabile Franchising

Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Precisioni contatori ENEL

Ho cercato dappertutto, anche sul sito 
www.ceiweb.it
 (ENEL scrive di
strumenti di misura con errori di misura risultano compresi entro i limiti
stabiliti dalle norme CEI) ma non riesco ad avere un valore di questa
precisione. L'unica cosa che ho trovato che il comitato e' il CT13. Bah!
Senza spendere centinaio di euro, dove trovo la precisione che ENEL deve
garantire ?
Pekilan

anch'io sono interessato alla precisione dei gruppi di misura trifase 
dell'enel
chi mi sa fornire informazioni sul gdm ABB ELSTER A 1700?
mi è capitata una controversia con enel distribuzione spa a proposito 
dell'errore di questo gdm. In particolare lavorando ad inizio scala di 
misura è noto che tutte le apparecchiature di misura si trovano in una zona 
sfavorevole per l'errore, ma come fare a quantificare l'errore?
so che il TA è di classe 1 e il TV di classe 0,1.
ma come identifico l'errore globale dello strumento?
grazie
val
"Pekilan" <pek...@hotmail.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:42d00fcc$0$338$5fc...@news.tiscali.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sempre impianto di produzione alimentare

.... scusate ragazzi il mio impianto è un'ampliamento... allo stato attuale
esiste solo canale in lamiera verniciata e derivazioni e punti finali in
PVC... io sinceramente ho proposto al titolare di fare almeno l'ampliamento
in INOX che non è obbligatorio ai fini CEI ma però gli ho accennato che
potrebbe avere dei problemi con l' ASL locale (cosa che fin'ora mi ha detto
di non aver avuto..) A cosa potrebbe andare incontro se non rispetta le
normative in ambito di igiene? al blocco dell'attività o ad una multa? voi
che faresti inox o andreste avanti con la filosofia del vecchio impianto?

 ha
scritto nel messaggio news:4550a336$0$13767$4faf...@reader3.news.tin.it...


 Ma l'acciaio verniciato e il PVC cosa hanno di antigienico?
...secondo l'asl negli ambienti alimentari si dovrebbe usare l'inox...
Questo è il punto...
Lo so che costa molto l'impianto in inox ma nemmeno installare acciaio
verniciato e pvc e poi farsi prescrivere da un controllo che l'impianto non
supera i dettami di qualche prescrizione è il massimo non credi?
A

 supera i dettami di qualche prescrizione è il massimo non credi?
ho da poco terminato un impianto di produzione alimentare e le prescrizioni 
della ASL locale erano: tutti gli impianti che in qualche modo arrivano in 
contatto o trasportano fluidi di ogni tipo che vanno in contatto con gli 
alimenti devono essere INOX.
Tutti gli altri non interessa. Quindi gli impianti elettrici possono (e 
infatti sono stati realizzati) in pvc o ferro zincato.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatore ENEL

Spero che questo sia il NG giusto per porre un piccolo quesito:
In una
parete non portante che separa il mio appartamento dall'androne del palazzo
(2scale 60condomini) è stato incassato il quadro elettrico generale
(escluso ascensore) e poggiato (non incassato) il contatore dell'ENEL del
condominio. Inoltre sono stati annegati nella muratura le condutture
condominiali (a valle del quadro) e la conduttura dell'ENEL (a monte del
contatore). Oltre al fastidioso ronzio credo non siano rispettate le
normative di sicurezza, tenendo conto che la parete è di circa 7 cm. Come
si può contestare la non conformità (se tale) del sopra citato impianto? A
quali norme posso fare riferimento?
Grazie,
Alberto
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 quali norme posso fare riferimento?
Vediamo le cose più facili: la normativa di riferimento è la CEI 64-8. La
norma citata prescrive che le condutture non devono sconfinare in altre
unità immobiliari.
Vediamo ora le cose più difficili: la norma non fornisce esempi di
sconfinamento, normalmente si intende tra separazioni orrizontali (solai)
mentre per le verticali (muri) è ben difficile valutarne la proprietà
dell'una o dell'altra proprietà...forse metà muro ? Questo la norma non lo
dice.
IMHO da tecnico posso dire che l'installazione effettuata non è delle
migliori ma non credo sia facile condurre una azione per la sua rimozione.
Le posso consigliare di rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia (per. ind. o
ing.) per un sopralluogo e sei sono gli estremi di una azione farsi redigere
una perizia.
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: verifiche corrente di cc

Salve, magari potete darmi una delucidazione...
Ho appena comprato uno strumento di verifica, ho fatto un pò di prove e
sembra tutto ok... su un'impianto ho misurato la corrente di cortocircuito
in fondo ad una linea e son rimasto un pò sorpreso leggendo solo 115A!
Sorpreso perchè tale linea alimenta un quadro il cui generale è da 32A
tetrapolare... e allora mi son fatto due conti, l'impedenza dell'anello vale
circa 2 ohm come dice lo strumento, ed ho pensato che se tale valore è
attendibile vuol dire che già con 10A quella linea presenta una cdt fuori
norma..
Non avevo tempo di fare una prova attaccando un carico ed osservando la
caduta ma poi la farò... ma la mia domanda è se il valore dell'impedenza
dell'anello di guasto L-N può essere considerato ai fini del calcolo della
cdt o se tale valore rappresenta solo una "simulazione approsimativa" dello
strumento valida solo per determinare icc... anche perchè ho notato delle
variazioni dei valori misurati negli stessi punti ad orari differenti
(variazione del carico dei tr di cabina?)
Chi mi illumina? :-)
Grazie,
Enrico.

 > Enrico.
Attenzione: anche ammesso (e non concesso) che l'impedenza dell'anello di 
guasto sia di 2 ohm, tieni presente che in tale valore c'è anche quello 
dell'impedenza equivalente a monte del punto di consegna (in TT) o dei 
trasformatori (in TN); la caduta di tensione va invece valutata solo sui 
cavi a valle.
Saluti
-- 
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 cavi a valle.
Si certo questo si... la mia domanda voleva solo chiarire se tale valore era
preciso e quindi potesse dare una corretta idea di quanti punti % scendeva
la tensione in funzione del carico.
Ciao e grazie,
Enrico.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Allarme incendi

Sono nuovo a questo newsgroup, chiedo un informazione:
vorrei sapere se i cavi presenti in un locale MARCIO devono essere
resistenti al fuoco, trattasi di alimentazione impianto diffusione sonora
incendi.

incendi.
MARCIO???? umido marino o coltivazione di funghi?
Cmq, la ril. incendi č autoalimentata generalmente.
Puo' porsi la questione se i dispositivi di segnalazione di allarme
sono alimentati dalle batterie della centrale, ma non so se in Italia
si usa fare cosě
La diff. sonora se č previsto come mezzo di controllo
per l'evacuazione deve funzionare indipendentemente 
dall'incendio sviluppato in un compartimento adiacente.
Se serve solo a fare musica, puo' andare in fumo.
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tubi Fluorescenti

 ho cambiato un neon
 quello vecchio riportava 18W/20, il negozio non l'aveva
 aveva tanti 18W/numero, tutti diversi, ma nessun 20
 non mi hanno saputo spiegare cosa significasse quel numero dopo la barra
 ho preso un 18W/840 (la scelta andava da 133 a 865)
 la domanda quindi, ovviamente, e': cosa caspio significa ?
 ciao da lallo


Indica l'indice di resa cromatica, che esprime il grado di resa dei 
colori conferito dalla lampada agli oggetti illuminati, ed il colore 
della luce emessa.
Il numero 840 indica Ra 80 (max 100), quindi buona, e temperatura di 
colore 4000, luce bianca neutra, si installa normalmente negli uffici ed 
nelle industrie, inoltre questa lampada ha anche un ottima efficienza 
luminosa.
Il numero 930 indica Ra 90, quindi ottima, e temperatura di colore 3000, 
luce bianca calda.
Per la casa posso indicarti un 830, buona resa dei colori ed una luce 
calda.
Non sempre il numero da un indicazione diretta di questi valori (in 
particolare quando ci sono solo due cifre), quindi è necessario 
consultare il catalogo del costruttore.
ambro

consultare il catalogo del costruttore.
 grazie, ora ho capito
 buon anno
 ciao da lallo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: alternatore

salve!
il principio dell'alternatore elementare monofase si basa di un filo
conduttore (spire) immerso in un campo magnetico ad una data velocità e ai
suoi estremi compare
una data tensione in base a varie caratteristiche,flusso magnetico velocità
eccc..
la direzione della corrente cambia alternativamente ogni mezzo giro della
spire  e infatti sul testo a mia disposizione la corrente esce da un filo e
rientra dall'altro e dopo mezzo giro la direzione della  corrente è
invertita,sembra che ci sia uno scambio di poli fase\neutro.
ora la mia domanda...finalmente;la corrente non viene trasportata dalla sola
fase e il neutro solo per il ritorno, perchè questo scambi di poli?
scusatemi per l'incompetenza!
grazie!

paghy ha scritto:

Haaaaaaaaarg!!!!! nell'alternatore non esiste il neutro!!!!! sono 
entrambi fasi!!!! ovvero è un bifase quando ad un'estremita hai la 
cresta positiva dall'altra parte hai la cresta negativa e il flusso di 
elettroni scorre sempre dal positivo al negativo anche se 
convenzionalmente è l'inverso!!!!
Il neutro è ricavato da altre macchine che non sono gli alternatori monofase
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Voglia di piangere.

Salve.
Dopo aver letto un messaggio postato poco fa come professionista mi viene
voglia di piangere in segno di lutto per l'eutanasia delle professioni
(TUTTE LE PROFESSIONI) in atto.
Mi associo con convinzione agli installatori che soffrono doppiamente e
spero che il loro dolore li metta in grado di comprendere la rabbia dei
professionisti quando leggono su una dichiarazione di conformità "eseguito a
regola d'arte" ... e poi manca il progetto obbligatorio!!!
Insomma, viva la libertà!!!!!
E scusate lo sfogo, che tra l'altro mi sembra il male minore.
g.romanelli
roma...@sviluppo.com


Non posso che essere d'accordo, sia come installatore che come progettista.
saluti
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
esa.bb
(chiocciola)
iol.it

 Eccomi Giuliano Sono Quì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adesso perlomeno ti controllo anche sulla rete.....
Lucky
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Installazione elettrica

Conoscete qualche rivista dedicata agli installatori elettrici, ed eventuale
sito web.
ringrazio e saluti

Bach wrote:
[...]
ELETTRIFICAZIONE.
E' una rivista tecnica  di cui sono venuto a conoscenza ad Intel 2001.
E' dedicata a tutti coloro che si occupano di impianti elettrici di
bassa e media tensione.
Puoi richiedere una copia di valutazione:
infoel...@utetperiodici.it
oppure mediante fax 02.62.41.17.20
Sul sito 
www.utetperiodici.it
 troverai il link per richiuedere il
catalogo completo di manuali tecnici della collana Delfino. 
-- 
Ciao,
Alessandro.

 sito web.
Dimenticavo un'altra WATT edita dal gruppo jackson, per informazioni
manda una mail al seguente indirizzo: 
wa...@jackson.it
-- 
Ciao,
Alessandro.

 sito web.
Tuttonormel !
www.tne.it
Saluti
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tipologia di cavo per neutro diverso da tipologia per la fase

Che voi sappiate , purché i singoli conduttori di fase e di neutro
rispettino la regola Ib<Iz ( anché considerando eventualmente le
singole Ib sulle fasi e sul neutro in caso di carico trifase
squilibrato ) vi sono controindicazioni all'utilizzo di una tipologia
di cavo diverso fra fasi e neutro? Per il conduttore di protezione
sapevo già che non vi sono controindicazioni , ma per il neutro non mi
si è mai presentata la situazione.
Esempio : devo ampliare una lunga linea di alimentazione di una
macchina che attualmente presenta la seguente composizione N1VV-K
3x185+1x95+1x95. Dalla CEI UNEL 35026 ( si tratta di una linea
interrata ) risulta che per la nuova corrente di impiego avrei bisogno
di 4 corde FG7R da 240mmq per fase : pensavo quindi , per non
prospettare una spesa eccessiva al cliente , di recuperare le corde
N1VV-K come conduttore di neutro.
Avrei quindi una composizione FG7R 3x(4x240)+ N1VV-K 3x185 + N07V-K
2x240 ( salvo eventualmente ridimensionare il conduttore PE mediante
calcolo della sezione ridotta in luogo della SF/2 ) : è normativamente
corretto?
Grazie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Non sono un'ingegnere ma un semplicissimo installatore quindi attendi pareri 
di gente più attendibile di me, mi fa semplicemente piacere esporre la mia 
opinione x vedere se c'acchiappo :)
Secondo me va bene, l'N1VV-K che io sappia è equivalente o quasi all'FG7, 
comunque è un cavo x posa interrata... non credo sia di nessuna rilevanza 
che sia diverso dalle fasi, l'importante che sia idoneo al luogo e modalità 
di posa e rispetti la portata.
Enrico. 

corretto?
Cosa vuol dire normativamente corretto? I cavi devono essere scelti per tipo
di posa, portata, isolamento, I2T. Se il cavo è adatto alle condizioni
presenti è scelto a regola d'arte. Il cavo FG7 ha isolamento in gomma,
quello N1VV-K isolamento in PVC. Questo comporta differenze di portata,
isolamento e K. Se le condizioni sono adatte per entrambe possono fare parte
della stessa linea. Ovviamente le condizioni più gravose presenti dovranno
essere adatte al N1VV-K e l'FG7 sarà ridondante.
Saluti
Tullio Petroccione
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info  su autorimessa

scusate  devo fare un offerta per l'adeguamento elettrico di un autorimessa
con circa 20 posti auto,parzialmente con capitolato e il resto a discrezione
dell'installatore
ho previsto illuminazione di base e di emergenza con lampade sempre accese
interruttori magnetotermici differenziali sulle alim. garage,canine ecc
pulsante di sgancio generale all'ingresso  che toglie  l'alimentazione di
tutti i garage,cantine e tunnel presenti all'interno  in modi che dopo lo
sgancio non ci siano apparecchiature in tensione
non è presete il locale ascensore e l'alimentazione e 220 volt 3 kw monofasi
per questo tipo di intervento è previsto il progetto o basta  la semplice
dic. conf..
se serve l'autorimessa è di un condominio di circa 15 unità familiari
vi ringrazio anticipatamente
ivano

per questo tipo di intervento č previsto il progetto
Sě obbligo di progetto
Ciao, Goofy

 se serve l'autorimessa è di un condominio di circa 15 unità familiari
Il progetto è obbligatorio e riguarderà tutte le parti comuni in
quanto l'autorimessa contenente 9 o più posti auto è soggetta al
controllo dei VV.F.
Curiosità personale:
Ma fai un preventivo senza avere in mano un progetto?
Su quale termini di paragone il committente valuta a chi dare il lavoro
se non c'è un progetto/capitolato/computo metrico comune?

se non c'è un progetto/capitolato/computo metrico comune?
Secondo me ... sulla cifra che c'è scritta nell'ultima riga :-(
Ciao, Goofy

 Secondo me ... sulla cifra che c'è scritta nell'ultima riga :-(
Infatti! E' proprio lì che voglio arrivare.
L'installatore "furbo" mette la cifra più bassa, scrive in offerta
delle minchiate e prende il lavoro, poi in corso d'opera ci sono le
varianti, questo non era previsto, questo neanche, ecc..
L'installatore "ingenuo" perde del tempo per fare un offerta
ineccepibile, ma siccome è pensata, all'interno c'è tutto senza
sorprese future, per cui il prezzo è più alto.
Quindi, pazienza per gli impianti dove non vige l'obbligo di progetto
uno sceglie o meno di perdere il proprio tempo in preventivazione, ma
dove è obbligatorio richiedetelo è un Vs.diritto.

l'offerta la baso s  un computo metrico che mi ha consegnato
l'amministratore e visto che per mo mancavano alcune cose volevo allegare le
integrazioni incluso l'onere di progetto.
cosi il committente aveva si prezzi di riferimento ma anche specificato che
ci sono lacune nel computo.
grazie delle risposte

Fai bene ad agire così!
Quasi sicuramente l'Amministratore riceverà anche un preventivo più 
basso, di chi non ha fatto queste considerazioni!
Giuliano
Ivano ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cassetta di pronto soccorso!!

Ciao a tutti,
sarà il caldo dell'estate che fà sparare queste tavanate o che cosa?, ieri
sera ho pareticapo al corso di primo soccorso a detta del commercialista
Obbligatorio, e fin qui.... durante il cosro ci hanno detto di essere
obbligati a tenere in ufficio una cassetta del pronto soccorso attrezzata
come fossimo un ospedale.....addirittura lo strumento per misurare la
pressione!!!!!!
A qualcuno risulta che tutto ciò sia realmente obbligatorio???
ciao
poss


E un defibrillatore no?
Alimentato a batteria, se no c'e' l'obbligo del nodo equipotenziale.
Goofy

"per.ind. possotto" <poss...@Libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Y5bJc.50336$GQ3.1...@twister2.libero.it...

Certo! Sempre che tu abbia personale dipendente ovviamente. La dotazione
della cassetta di pronto soccorso dipende dalla classificazione INAIL della
tua azienda e dal numero di dipendenti. Il bello e' che dovresti avere una
cassetta sempre con te qualora ti recassi in posti isolati a svolgere la tua
attivita'! Tutto cio' e' indicato nel DM 338 del 10.07.2003
Ciao
Rada

 Goofy
ROTFL!!!

 pressione!!!!!!
Il contenuto della cassetta di primo soccorso varia a seconda del tipo di attività e del numero di persone che vi lavorano.
In ogni caso, il contenuto minimo è fissato dai seguenti riferimenti di legge:
art. 28 (e seguenti) del DPR 303/56
art. 1 D.M. 28-07-1958.
Saluti

ma il mio è uno studio associato composto da due persone, è classificato
come se fossimo dipendenti??
"Adespotos" <ades...@liberoNOSPAM.it> ha scritto nel messaggio
news:8hcJc.50620$GQ3.1...@twister2.libero.it...


No,
lo studio associato di due professionisti senza dipendenti o assimilati non
è soggetto alle norme in materia di sicurezza
C'è una specifica circolare a riguardo
"per.ind. possotto" <poss...@Libero.it> ha scritto nel messaggio
news:sucJc.50666$GQ3.1...@twister2.libero.it...


 come se fossimo dipendenti??
Se non c'è alcun vincolo di subordinazione tra i due soci,
allora figurate di fatto due lavoratori autonomi e quindi non si applica
il DM 388/03 (cioè nessun pacchetto di medicazione e no cassetta
di primo soccorso!, visto che siete in due e quindi ricadete al limite
nelle aziende di gruppo C)
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:NbeJc.2554$OR2....@news3.tin.it...


Il problema, forse, è che non bisogna affidarsi ad un commercialista per
adempiere a queste leggi, noi professionisti siamo in grado di leggerci la
legge e trarne le dovute considerazioni. O forse sbaglio?
"per.ind. possotto" <poss...@Libero.it> ha scritto nel messaggio
news:TpgJc.52788$c_1.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:pXgJc.3221$OR2.1...@news3.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di emergenza centralizzata

Buongiorno,
Dovrei progettare l'illuminazione di emergenza di un piccolo museo, per 
ridurre al minimo l'impatto antiestetico degli apparecchi autonomi di 
emergenza si pensava ad un sistema centralizzato che utilizzasse le 
stesse lampade dell'illuminazione di emergenza. (con esclusione di 
quelle sulle uscite di sicurezza che saranno del tipo classico, autonoma 
con pittografie)
Il problema è che le lampade che si devono accendere in casi di allarme 
incendio/panico/evacuazione o alla mancanza di elettricità dovrebbero 
anche fungere da illuminazione ordinaria e quindi poter essere comandate 
dal sistema centralizzato che gestisce tutte le luci della struttura, il 
sistema sarà un bus di campo industriale con uscite remote che pilotano 
  i vari circuiti di illuminazione.
Pensavamo di procedere in questo modo: le lampade che hanno la doppia 
funzione vengono alimentate da una linea in cavo resistente al fuoco 
indipendente dal resto dei circuiti, per il comando nell'uso ordinario 
si pensava di usare dei contattori NC (la lampada si accende a 
contattore diseccitato) tale contattore vien normalmente gestito da un 
uscita del bus di campo, ma in caso di allarme incendio o mancanza 
energia viene tolta (magari con un circuito doppio) l'alimentazione a 
tutti i contattori NC di queste lampade che, facendo capo attraverso i 
rispettivi cani resistenti al fuoco ad un soccorritore statico, si 
accenderanno.
Che ne dite, è una caxxata grossa ? E' una strada praticabile ? altre 
idee ?
Grazie

idee ?
non vedo controindicazioni
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianti fotovoltaici ed agevolazioni statali

Salve,
sto cercando informazioni sulla nuova legislazione relativa
all'installazione di impianti solari per produzione di energia elettrica, la
cosiddetta '10000 tetti solari', che prevederebbe la parziale copertura
delle spese da parte dello stato.
Luca Lombardo
Chiunque abbia informazioni mi scrica pura ad 
ide...@liberoxxxxxx.it
(togliete le x, sono per lo spamming)



 wrote in message 98m6fh$rva$1...@nreadB.inwind.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CALCOLO POTENZA

Salve ho un problema...
Devo calcolare la potenza da impiegare per un laboratorio di meccanica, tra 
tanti macchinari ho una saldatrice a filo che assorbe 42A in trifase, cioč 
quasi 25KW. Il fatto č che i 42 ampere li asorbo solo per pochissimo 
tempo.....Che fattore di utilizazzione potrei dare a questo macchinario? 

 tempo.....Che fattore di utilizazzione potrei dare a questo macchinario?
Dipende anche dalla frequenza con cui esegui la saldatura, se ne fai
una ogni qualche minuto ai fini pratici di assorbimento è come se
fossero continui, questo anche per tenere conto di un
sovradimensionamento dei componenti e cavi per il problema del
surriscaldamento.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dove trovare li prezziari edili?

in umbria sono usciti quelle 2006... ma in rete non riesco a trovarli...
qualcuno ha un link?
-- 
szetax@METTI

 qualcuno ha un link?
http://www.acca.it/prezzari-net/
 

 
http://www.acca.it/prezzari-net/
non posso scaricare il programma perche' ho un macintosh e non gira...
conosci qualche link per scaricare il preziario in formato pdf-text-xml
o simili?
grazie :o)
-- 
szetax@METTI

 qualcuno ha un link?
Qui ci sono tutti quelli reperibili gratuitamente in Italia 
http://www.digicorp.it/prezzari/
Ciao 

Se poi vuoi umbria 2006 da scaricare vai qui 
http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/canale.asp?id=103
ciao 

Dario <dari...@ELIMINALEMAIUSCOLEgmail.com> wrote:

si si si... :o)
grazie 1000
-- 
szetax@METTI

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: elettricista statale è abilitato a modificare impianti?

Salve sono un elettricista impiegato presso la Questura di Verona,
l'edificio in questione è di proprietà di un'altra azienda AGSM "aziende
municipalizzate" vorrei sapere: dato che ho maturato 12 anni di servizio
presso una azienda privata, come operaio specializzato in impiantistica
elettrica civile ed industriale, ed ho un diploma di operaio specializzato
in elettronica industriale "3 anni", posso intervenire sugli impianti
elettrici della questura senza autorizzazione da parte di questa azienda
"AGSM", oppure posso farlo solo se viene eseguita una cerificazione da una
ditta abilitata?
Grazie a chi avrà la cortesia di rispondermi.

 ha scritto nel messaggio
news:kaDs8.6348$SR5.1...@twister1.libero.it...

Sela questura paga un affitto o comunque ha un contratto che lo assimili, l'impianto è nella sua
responsabilità (credo)
Per la tua questione:
Basta leggere attentamente leggere i primi articoli della legge 46/90 per dire NO.
Se i tuoi 12 anni li hai svolti con mansione da elettricista, in una ditta con 46/90 sei
Abilitabile, ma non abilitato.
a meno che la la struttura dove operi ora non richieda per te il riconoscimento di responsabile
tecnico interno per ditta non istallatrice.
Ora al massimo potresti svolgere piccola manutenzione per cui non è richiesta conformità in quanto
persona addestrata .
E' il problema che hanno tutti i Comuni. Pur avendo un ufficio elettrico comunale , se per esempio
fanno una festa di piazza patrocinata, devono pagare un altro che certifichi l'allaccio elettrico,
peraltro da verificare da una commissione comunale....
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Da neutro isolato a neutro compensato

Volevo delle informazioni sulla differenza di collegamento, da parte del 
distributore dell'energia, da neutro isolato a neutro compensato.
Quali vantaggi ci sono?
Grazie 


Il neutro è collegato a terra tramite un'impedenza che serve a 
compensare la corrente capacitiva della linea. In questo modo la 
corrente di 1° guasto tende a zero (l'Enel da un valore di 40 A), 
indipendentemente dall'estensione della linea, ed è possibile aumentare 
i tempi di interruzione (l'Enel da 10 s) così si migliora la selettività.
ambro
-- 
PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: 
http://it.openoffice.org
Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e 
regalalo, è legale!

 s) così si migliora la selettività.
Aggiungerei all'ottima spiegazione, che potendo mantenere tempi > 10 
secondi (20 secondi in alcune zone vicino a me), si eliminano tutte le 
microinterruzioni che, con i tempi che utilizzavano precedentemente (da 
noi 0,67-0,69 secondi), erano molto frequenti in certe zone.
Inoltre molti utenti che prima dovevano fare le prove di passo e 
contatto perchè la corrente era molto elevata, adesso si trovano ad 
avere una resistenza di terra massima ammessa decisamente più 
accettabile e facile da raggiungere (R=1,87 Ig=40A t>10).
Ciao
Fabio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scatto intempestivo differenziale

Vi è mai capitato di dover analizzare le possibili cause di uno scatto
intempestivo su un impianto nuovo e risolvere il problema senza affidarVi
alla sfera di cristallo ?!
ad esempio:
l'installatore completa l'impianto di una villetta appena ristrutturata,
esegue il collaudo funzionale, esegue le prove canoniche(Rt, prova
differenziale, isolamento, etcc) consegna la conformità alla L 46 e riceve
il saldo della fattura.
Dopo pochi giorni, il Cliente, lamenta scatti del " salvavita" ad orari
casuali e così via per diverse settimane.
Premesso che la causa non è da attribuirsi a:
Elettrodomestici ed utilizzatori vari, fenomeni pertubatori conosciuti
(correnti vaganti etc.), differenziale farlocco ( in quanto già
sostituito)...
cos'altro puo determinare scatti del differernziale ???
Ciao
Aa

 wrote in message
75dDb.185616$vO5.7...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Novità in materia di impianti elettrici

Conoscete qualche sito o simili che invia periodicamente una newsletter 
sulle novità in materia di impianti elettrici o che pubblica tali novità sul 
sito stesso? 

 
Voltimum.it
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: QUADRI DI DISTRIBUZIONE

CIAO IO MEDIAMENTE IN UN CABLAGGIO QUADRO PARTO DA UN MAGNETOTERMICO  
6KA E POI USO PER SEZIONARE LE LINEE DIFFERENZIALI PURI SEGUITI DA 
MAGNETOTERMICI O DIRETTAMENTE DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI,IL COSTO 
PERò PER I CLIENTI è MOLTO ELEVATO.
VOLEVO SAPERE PARTENDO DA UN DIFFERENZIALE E SEGUENDO CON 
MAGNETOTERMICI (OVIAMENTE IN CASO DI DISPERSIONI MI STACCA IL 
DIFFERENZIALE GENERALE) RIENTRA NELLE NORME?, IL MIO DUBBIO è CHE IN 
TUTTI I 2 CASI IO DO LA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA E DIFFERENZIALE 
SULLE LINEE QUINDI CREDO CHE VA BENE.
DATEMI UN CONSIGLIO CIAO 

 ha scritto nel messaggio 
news:200505142...@mynewsgate.net...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore su prese CEE interbloccate.

L'interruttore presente su tali prese può essere considerato un sezionatore?


Andro' a controllare ma non mi sono mai posto il problema: al limite
il sezionamento lo esegui togliendo la spina.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:3bed72f9...@news.inwind.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su en54

vorrei sapere se e' concesso sviluppare un impianto antincendio o di
semplice segnalazione per evaquazione con un plc piuttosto che con una
centrale predefinita per l'antincendio.
rispetto ugualmente la normativa en54?
inoltre
la sensoristica di questo impianto sarebbe collegata in profibus sarei a
norma?
anticipatamente ringrazio

 ha scritto nel messaggio
news:x7Aa8.55608$om6.1...@news1.tin.it...

Domanda da 1 milione di euro........ A memoria la centrale deve essere
conforme alla UNI EN 54-2. Essendo una norma di prodotto non la conosco
nello specifico, ma mi risultano cmq prescrizioni abbastanza severe alle
quali il costruttore deve attenersi. Solo una attenta analisi dei rischi,
uno studio accurato della norma e delle prove di laboratorio, possono
risponderti. In ogni caso sappi, che se vuoi commercializzare un prodotto
del genere, diventa difficile se non impossibile solo con la marcatura CE e
senza le certificazioni da parte di Enti come C.S.E., V.D.S., ecc.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: T.A. su MT

Ciao a tutti,
Dovrei montare dei T.A. su una terna di cavi MT a valle dell' interruttore
di linea.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Devo usare T.A. particolari ?
Pongo questa domanda perchč il cliente (e il suo Ingegnere progettista) ha
aquistato dei T.A. a toroide (diam. 40cm e isolamento in resina) che,
secondo me, sono per montaggio diretto su sbarra.
Se monto quelli aquistati posso avere dei problemi di misura ?(a parte il
problema di come posizionarli sotto la cella MT)
Grazie a chi mi da una mano.

 Pongo questa domanda perchè il cliente (e il suo Ingegnere progettista) ha



a queste cose ci dovrebbe avere pensato il progettista
Io ho il dubbio (e quasi la certezza :-)) che i T.A. che sono stati
aquistati sono del tipo per sbarre scoperte, questo spiegerebbe il diametro
(40cm est. con foro da 20cm ed altezza  c.a. 12 cm)
io vorrei consigliare al cliente l'aquisto di 2 T.A. normali (per cavo) e,
magari apribili, in modo da non dovere scollegare i cavi MT
ciao Giuseppe


 ha scritto nel messaggio
news:HyCba.5094$7y3.1...@twister1.libero.it...



ottima idea...
ma non capisco perchè 2 se parli del toroide ne basta 1 per linea (o hai 2
linee????)
--
---MASSIMO-----------

 eccessive...
sezione normale di 50mmq ed isolamento 24kV
comunque ti ringrazio per la risposta
ciao


sono due perchè servono per un trasduttore di potenza (penso che segua il
principio dell' inserzione ARON : misura di tensione sulle tre fasi
(20000/100) e corrente su I e III fase (75/5)
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dm 37/08 - Progettazione redatta dal responsabile tecnico dell'impresa esecutrice

Secondo voi cosa si può intendere per "Schema dell'impianto da realizzare, 
inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da realizzare"?
Ci si riferisce allo schema elettrico unifilare e allo schema planimetrico 
oppure è sufficiente uno descrizione dell'impianto, indicante le 
caratteristiche salienti e da un elenco delle dotazioni con l'ubicazione?

 inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da realizzare"?
Secondo me, e anche secondo quanto dice Carrescia ai suoi convegni, si 
intende una descrizione dell'impianto con le principali caratteristiche, 
protezioni elettriche , descrizione dell'impianto di terra, ecc.
Chiaramente ogni altro documento (schema unifilare, planimetria, 
dotazioni, ecc.) non fa che completare la documentazione e garantire 
l'installatore da manomissioni e ampliamenti "pirati"
Giuliano


Può essere questo o quello a seconda del grado di dettaglio che vuoi
dare.

Giuliano wrote:

pero' viene usata la parola "Schema" che viene poi contraddetta dalla
parola "descrizione". Una descrizione puo' essere schematica ma non
rappresenta comunque uno schema. Uno schema si usa per rappresentare un
tipo di rappresentazione mentale (schema mentale) o, usando gli appropriati
simboli, il comportamento il funzionamento e le funzionalita' di un
impianto. Una descrizione invece puo' rappresentare un impianto ma non lo
simboleggia.
In definitiva lo schema presuppone l'uso di simboli, una descrizione l'uso
di parole.
Per me si tratta del solito "burucratese"


Si però non dimentichiamoci che esiste la GUIDA CEI 0-3 ancora in
vigore che stabilisce cosa si intende per "schema di impianto
realizzato" e quindi per analogia...

 realizzato" e quindi per analogia...
Esatto, poi chi deve fare lo "schema" o "descrizione" dell'impianto si 
presuppone che abbia capito a cosa serve.
Principalmente per definire il lavoro eseguito, secondariamente per dare 
una documentazione tecnica al committente.
Quindi non è difficile capire cosa consegnare.
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programma per dic. conf. quadri

Qualcuno conosce un programma valido che aiuti a redigere la dichiarazione
di conformità dei quadri elettrici?
Daniele

Basta che lo chidi a qualunque produttore, Schneider ne ha alcuni di
semplici ed efficaci

 wrote in message
Ud9p6.101044$Y93.2...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:3Ikp6.13160$yl2.2...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio

Se un appartamento nuovo, č inferiore a 200 m  , l'elettricista deve
rilasciare comunque certificazione per impianto a norme ? Inoltre per
calcolare la sezione di cavi per i mpianti elettrici uso donestico , sono in
regola se calcolo la sezione tenendo conto di una densitą di corrente di 4 A
per mmq ?  Grazie e cordiali saluti    vito.

 regola se calcolo la sezione tenendo conto di una densità di corrente di 4


 per mmq ?  Grazie e cordiali saluti    vito.
No, occorre seguire le varie tabelle CEI-UNEL
Ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

 Corrente nominale interruttore=16A e sezione del cavo    4mmq;
Direi che basta per il 10A l'1,5mmq e per il 16A il 2,5mmq. (Appartamento ed
uso civile in genere, quando le lunghezze sono limitate).
Mauro.

 wrote in message 8bnk1o$an$1...@serv1.iunet.it...

Aggiungerei che il discroso è un po' complesso, per essere liquidato con
tanta semplicità. Daccordo il calcolo porta sempre a questi risultati, in
ambiente civile e per tratte molto corte (dorsale luce, prese etc...) ma non
mi sembra il caso di farne una legge, soprattuto quando ci rivolgiamo a chi,
palesemente, non ha le nostre competenze.
Saluti
--
PI Biagio Marino
Palermo
mailto:
bm....@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/sted_pa

uso civile in genere, quando le lunghezze sono limitate).
e, aggiungo io, quando non fai passare più di 2 circuiti (linee) nella
stessa tubazione (così a spanne, per i coefficienti esatti dovrei guardare
le nuove tabelle unel).
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto di produzione alimentare

Ciao a tutti, secondo voi in un impianto di produzione alimentare (pane,
pasticceria in generale) tutta la distribuzione va fatta in INOX? L'impianto
esistente non lo č ( č piuttosto datato) pero dato che mi hanno affidato un
ampliamento io sarei dell'idea di impostare il lavoro tutto in INOX  (pero
questo dal punto di vista CEI non credo sia obbligatorio.. penso lo sia
piuttosto per una questione di IGIENE sul lavoro). Che ne pensate?
A

 piuttosto per una questione di IGIENE sul lavoro). Che ne pensate?
E' consigliato ma non obbligatorio. Può essere invece oggetto di
specifica richiesta da parte dell'ASL.

"..:: Alessio ::.." <a...@lib.cor> ha scritto nel messaggio 
news:454b013c$0$19234$4faf...@reader4.news.tin.it...

che se trattano alimentari devono necessariamente seguire il protocollo 
dell'HCCP oltre a tutte le altre norme e leggi vigenti.
ciao.
Lo 

 dell'HCCP oltre a tutte le altre norme e leggi vigenti.
grazie ragazzi come sempre molto utili... ma qualcosa sul protocollo HCCP
dove posso trovarlo ?
A

 dove posso trovarlo ?
bella domanda... prova  postare su qualche  ng che si occupa di sicurezza 
alimentare, salute, veterinaria e/o cose simili.
se hai pazienza quando sento mia sorella le chiedo qualche riferimento 
normativo (lei è del settore)
ciao.
Lo 

 ha scritto nel messaggio
news:eiipdh$2v9$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Perfetto saresti molto gentile...
gia che ci sono vi chiedo un'altra cosa al riguardo queso argomento.. allora
ok distrubizione inox (passerelle e tubi per le calate) ma le "utenze
finali" come devono essere secondo voi? ... per capirci io ho dei quadretti
prese int. da esterno che in una mia precedente progettazione in ambito
alberghiero mi hanno fatto incassare (l'asl ha preteso non quadri da esterno
tipo gewiss per capirci ma si quei quadri ma con fondo incassato)..secondo
voi possono andar bene quadretti di semplice PVC?
saluti
A
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Misura di resistenza

Ho necessita' di misurare resistenze di bassissimo valore.
Per la misura che devo effettuare non sono idonei  milliohometri
elettronici. 
Chi sa indicarmi il produttore di un "doppio ponte di Thomson" di tipo
elettromeccanico?
Grazie per l' aiuto.

mavrat5 <mav...@NOSPAMhotmail.com> wrote in message
e6sgvs4ejph7n7kvq...@4ax.com...

Samar srl
via della pace 25
San Giuliano Milanese
Tel. 02 98242255
email 
sa...@pmp.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scaricatore linea telefono

Qualcuno mi sa consigliare uno scaricatore per linee telecom TOSTO?
Mi spiego... le comuni protezioni della saiet o altre marche che trovo
comunemente si inceneriscono :)
Grazie dell'aiuto,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:q2gHd.424156$b5.20...@news3.tin.it...

uso normalmente i fitre e funzionano benissimo (PR164-2/240)
Ovviamente devi avere un "buon" impianto di dispersione
--
Saluti
Bruno

Grazie ho visitato il sito, vedo che hanno un'ampia gamma di prodotti...
spero di risolvere..

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autorimessa con + di 9 posti auto

Salve a tutti.
Una autorimessa con + di 9 posti auto rientra nelle attività soggette al
controllo dei vigili del fuoco, quindi normalmente si predispone un sistema
per lo sgancio di tutte le alimentazioni (box etc). Se l'autorimessa viene
costruita lasciando grandi aree soprastanti a cielo aperto, è sempre
soggetta al controllo oppure no?
E' giusto chiedere il parere dei vigili del fuoco di competenza nella zona o
ci sono delle tabelle o prescrizioni da seguire?
Grazie a tutti per l'aiuto.


Dovresti spiegarti meglio.
Cosa intendi per "aree soprastanti a cielo libero"?
FoX 

 FoX
Sinceramente devo ancora fare un sopralluogo, cmq il corsello
dell'autorimessa, al piano interrato di un condominio di 12 abitazioni, è
dotato di ampie aperture superiori... tipo lucernari aperti...
I box restano sotto le abitazioni.
Se servono cercherò di reperire altre info...
Secondo te bisogna chiedere ai vigili?
Grazie, Marco.

dotato di ampie aperture superiori... tipo lucernari aperti...
Non è a cielo libero e l'autorimessa è soggetta al controllo dei VVF.
Ciao, Goofy

 I box restano sotto le abitazioni.
Come gia detto da Goofy, risulta essere soggetta a controllo da parte dei 
VV.F. come attività 92 del DM 16/02/982. Ne consegue che necessita anche del 
progetto dell'impianto elettrico, quindi il tuo dubbio sullo sgancio di 
emergenza verrà sicuramente fugato dal tecnico incaricato (comunque la 
risposta è SI, ci vuole).
CiaO, FoX

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: differenziale DS772 Varistop ?

Qualcuno conosce le caratteristiche di questo differenziale prodotto dalla
ABB in particolare per quello che riguarda le sovratensioni. Grazie
anticipatamente.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:anjvj3$57o$1...@news.newsland.it...


Grazie mille.
