Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: strumenti di misura nei quadri

Una domanda stupida ma č la prima volta che mi trovo a progettare un
quadro elettrico complesso:
gli strumenti di misura (voltometro, amperometro e selettori di fasi)
fanno installati a monte o a valle dell'interruttore generale?? Si
devono proteggere con fusibili le alimentazioni dei display digitali e
tale alimentazione a che livello si mette, monte o valle dell'int.
gen.???
Mi scuso per la domanda stupida ma purtroppo ho poca esperienza nella
progettazione esecutiva.
Un grazie a tutti.

progettazione esecutiva.
mi chiedo se sai che i fusibili vanno scelti in modo da realizzare una
protezione selettiva....^--^
ciao
pietro

pietro
lo so ... :)
grazie per la risposta ...

Per quanto ne so io le norme non specificano se gli strumenti vanno a
monte o a valle, ma la cosa più conveniente da fare è proteggere senza
dubbio gli strumenti con dei fusibili!!!
In ogni caso comunemente si usa prendere l'alimentazione per il
voltmetro a monte del generale (in questo caso è sempre possibile
vedere immediatamente se la tensione è presente), mentre per
l'inserzione dei TA è esattamente la stessa cosa (meglio a valle in
quanto si evita un impiccio all'istallatore del quadro).

 gen.???
Il gruppo di misura generale del quadro viene normalmente alimentato da una
fonte ausiliaria del quadro stesso, ad es. da un trasf. 400/110 V. che a
volte serve anche per l'illuminazione interna del quadro, per le scaldiglie
anticondensa, per le prese di servizio, ecc.
I segnali voltmetrici ed amperometrici sono normalmente presi sotto
l'interruttore generale del quadro.
p.i. Baldini Fausto

 ha scritto nel
messaggio news:i65ltugdicaeg3b2l...@4ax.com...

No, gli ausiliari del quadro sono normalmente presi sotto l'int. generale.
E' ovvio che se dobbiamo proteggere il quadro dalla condensa non č
prioritario non avere tensione in nessun punto del quadro ad interruttore
aperto, infatti č prevista anche una colorazione particolare (arancio) di
tutti i cablaggi che possono essere in tensione anche ad interruttore
generale aperto ed č obbligatorio mettere una targa sul quadro che avvisa di
questo pericolo.
Va da se che se vogliamo illuminare l'interno quadro anche quando si fa
manutenzione (durante la quale normalmente si toglie tensione anche a monte
del quadro) e magari ci serve anche una presa di servizio allora dobbiamo
avere una fonte esterna normalmente presa dalla distribuzione F.M. 220 V per
alimentare questi ausiliari.
In questo caso se abbiamo un gruppo di misura possiamo alimentarlo da
trasformatore aux. se comunque ci deve essere per altre ragioni oppure da
questo 220 V, cosě facendo ci risparmiamo il trasformatore e relative
protezioni ed in piů abbiamo gli strumenti alimentati anche con il quadro
fuori tensione che ci aiuta a ricordare che comunque abbiamo
un'alimentazione esterna dalla quale stare attenti !
Ovviamente se dobbiamo unicamente alimentare il gruppo di misura non
porteremo una linea esterna ma useremo un trasformatore aux preso sotto
l'int. generale.
A conclusione posso comunque dire che spesso i costruttori dei quadri fanno
un po' come gli pare e quindi non c'č una linea di condotta univoca, quanto
sopra esposto vale nella maggior parte dei casi ed č frutto di precedenti
esperienze mie e di altri, in ambienti industriali di vario genere con
potenze impegnate da 50 a 8000 kW.
Scusate se sono stato impreciso nella mia precedente.
p.i. Baldini Fausto



direi che stavolta sei stato fin troppo preciso!
ciao e grazie
pietro