Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dilemma sull'interruttore antincendio

Salve, vorrei un vostro parere sull' interruttore della linea di
alimentazione delle pompe antincendio installato nel quadro generale di
cabina (chiaramente a monte del generale), deve essere solo magnetico,
magnetotermico o addirittura magnetotermico e differenziale????
Recentemente il problema č stato posto a sua eminenza Prof. Carrescia il
quale su un recente numero di Tuttonormel ha dato ancora una volta una
risposta poco chiara. Esiste o non esite una norma che regola l'argomento???
Ne vogliamo parlare???
--
Ciccio T
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
·.ļ.·īŊ`·.ļ ><((((š> ....... <š))))>< .·īŊ`·.ļ.
 
fra...@lycosmail.com
               ICQ N.29330983

 magnetotermico o addirittura magnetotermico e differenziale????
Tramite circolare è stato chiarito una volta per tutte che si applica la
norma CEI (a questo si riferiva il lup man Carescia). Per la protezione
della pompa antincendio non sono richiesti solo i fusibili. Trattandosi di
un circuito di sicurezza la CEI 64-8 mi vieta la protezione dalle
sovracorrenti e quindi usero solo una protezione magnetica oppure magnetica
differenziale (l'obbligo della protezione dai contatti indiretti è richiesto
anche per i circuiti di sicurezza) se:
- sistema TN, non sono coordinato con l'impedenza di guasto, differenziale
tarato anche a 30 A;
- sistema TT, differenziale tarato al massimo del coordinamento con
l'impianto di terra.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 magnetotermico o addirittura magnetotermico e differenziale????
Trattandosi di impianto di emergenza, io termico e differenziale non li
metterei: è più importante la continuità del servizio che la protezione.
--
Cinghiale

 ha scritto nel messaggio
news:9h7svt$m21$3...@taliesin.netcom.net.uk...

In caso di guasto verso terra tutte le masse assumerebbero un potenziale
prossimo a 230V
Non credo che i pompieri gradiscano certe tensioni.....
Sicuramente in caso di infortunio sarebbero dolori... per il tecnico
Pierluigi Ferri

 Sicuramente in caso di infortunio sarebbero dolori... per il tecnico
Bè certo, dipende anche dall'accessibilità dell'impianto. Ma le pompe
antiincendio devono funzionare *solo* in condizioni di emergenza, per cui è
molto probabile l'insorgenza di un guasto. Tale guasto, IMVVHO, non deve
pregiudicare il funzionamento delle pompe.
--
Cinghiale

 pregiudicare il funzionamento delle pompe.
Mi viene da pensare a possibili manutenzioni idrauliche o simili.
In ogni caso penso che non sia impossibile un coordinamento con un differenziale
di taratura elevata tipo 300 o 500 mA,
In questo caso se il motore fa scattare il differenziale posso pensare che è
messo male
e probabilmente non assolverebbe al suo compito in caso di emergenza.
Saluti
Giuliano B.


scrisse:

Scusate se da misero installatore mi intrometto in questioni che non
conosco a fondo (e quindi potrei dire baggianate)
Tempo fa, ho cablato un quadro con, appunto, una partenza per le pompe
antincendio; secondo me il progettista ha fatto un buon lavoro:
fusibili + differenziale a toro separato con segnalazione acustica in
caso di guasto a terra senza sganciare, appunto, la linea.
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail

Cinghiale ha scritto:

Ritengo preminente l'incolumità delle persone contro i contatti
indiretti rispetto alla necessità di tenere in funzione una pompa,
quindi il coordinamento con interruttori differenziali (sistemi TT) o
magnetotermici (nei sistemi TN, se possibile) deve essere fatto.
Comunque se proprio voglio uno e l'altro si può utilizzare un
trasformatore di isolamento e realizzare un sistema IT.
Ma finora ci siamo preoccupati di garantire l'alimentazione alla pompa
pensando alle protezioni partendo dal quadro generale, ma a monte di
questi (ovvero dal punto di fornitura di energia) chi garantisce
l'alimentazione? Allora dobbiamo mettere un gruppo elettrogeno. 
Se interviene il differenziale può significare che il motore è guasto è
quindi, molto probabilmente, non è in grado di girare, allora servono
due pompe.
Una valida soluzione, a mio parere è quella di utilizzare una pompa
elettrica ed una motopompa che possono funzionare una in sostituzione
all'altra.
---
Ambro

 all'altra.
Ok, cosě mi suona meglio.
--
Cinghiale