Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quadri x condominio

prima di tutto voglio ringraziando tutti coloro che partecipano attivamente
a questo NG che č veramente molto interessante e molto professionale.
Vorrei porre un quesito:
Ho progettato di installare nei locali contatori enel di 1 condominio 20
differenziali perň vorrei installare 5 quadri x contenerli tutti e far
risparmiare ai condomini il prezzo dei 15 
quadretti.ma
 a questo punto un
condomino se ne č uscito dicendo che se io installo 4 differenziali in 1
quadro il lavoro non puň essere a norma!
Io personalmente non vedo il motivo di tale affermazione
Qualcuno puň aiutarmi ad essere piů sicuro riguardo al quesito sorto?
Vi ringrazio anticipatamente sicuro di 1 risposta da parte v.s.

Io personalmente non vedo il motivo di tale affermazione 
La tua soluzione non e' vietata dalle norme CEI, ma e' una brutta
soluzione.
E' molto meglio se installi un centralino per ogni linea montante.
La differenza di costo fra l'altro mi sembra trascurabile.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Gof
Io vorrei fare anche una considerazione analizzando un articolo della norma
CEI 64/8.
L'articolo 462.3 recita: "Quando un componente elettrico, oppure un
involucro, contenga parti attive collegate a più di una alimentazione, una
scritta od altra segnalazione deve essere posta in posizione tale per cui
qualsiasi persona, che acceda alle parti attive, sia avvertita della
necessità di sezionare dette parti dalle diverse alimentazioni, a meno che
non sia previsto di un interblocco tale da assicurare che tutti i circuiti
interessati siano sezionati."
Nel tuo caso ti trovi con le alimentazione degli utenti A, B, C, D nello
stesso involucro, quindi quando accedi ad esso devi poter togliere tensione
a 4 utenti diversi previo il loro consenso, a meno che lo fai,
scorrettamente, senza nessun consenso, ma potresti anche causare dei danni
con tutte le conseguenze del caso.
Questo problema a mio parere, è molto simile a quello della tubazione del
punto luce al centro del soffitto del locale, che, negli impianti
condominiali, non può essere posato sul pavimento dell'appartamento del
piano superiore.
Personalmente ritengo che sia necessario separare gli impianti utilizzando
un involucro per ogni utenza.
Ambro

 Io personalmente non vedo il motivo di tale affermazione
Effettivamente è possibile, però....
Primo problema: chi mette le mani nel quadretto "generale" o
stacca tutti i contatori o lavora sotto tensione.
Secondo, in casi analoghi i condomini voglio avere il proprio
quadretto, così lo possono chiudere a chiave e nessuno gli fa gli
"scherzi" staccandogli la corrente.
(anche se poi il contatore è comunque disponibile)
Se però si eseguono lavori in appartamento, si stacca il
generale, si chiude a chiave il quadretto e si lavora tranquilli.
Con un quadretto comune c'è sempre chi pensando di fare bene
ripristina l'alimentazione......... :-(
Terzo, effettivamente la spesa non è molto differente,
si risparmia sicuramente sullo spazio.
Saluti
Giuliano Beduglio

Sono d'accordo con Gof e Ambro: è una brutta soluzione oltre ad innescare un
pericolo aggiuntivo facilmente risolvibile con poco costo.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale