Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione luoghi con pericolo di esplosione

Spero di non deludere nessun collega con domande rivolte prettamente alla
progettazione,
ma vorrei avere un confronto circa alcuni modi di operare in merito alla
classificazione dei luoghi e/o di aree con pericolo di eplosione.
In particolare :
1) adeguamento centrale a GLP esistente,
tubazione del gas con molteplici curve e giunti fino all'ingresso della
caldaia,
ovviamente lungo questo percorso viaggia parallelamente ai tubi di acqua ed
all'interno di una zona 2 troviamo dei pressostati, cosa fare?
2) capannone avicolo per allevamento tacchini:
a)    capannone con struttura metallica a capriate, il committente realizza
la distribuzione del gas per le lampade da riscaldamento su due file, ed
l'elettricista sfrutta la linea come sistema a cui graffare cavi in doppio
isolamento e plafoniere 1x36 W, cosa ne pensate?
b)    Il riscaldamento del capannone funzionante a gas GPL č regolato da una
centralina con sonde
interne che pilotano delle elettrovalvole installate direttamente sulla
linea del gas, NON sono di tipo pneumatico, cosa ne pensate?
Saluti
M.Rosa



 linea del gas, NON sono di tipo pneumatico, cosa ne pensate?
Bisogna chiederlo all'installatore dell'impianto di riscaldamento.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:Xw1F8.64933$zW3.9...@news1.tin.it...

Ringrazio il collega Guetta per l'impegno e la costanza nel rispondere ai
quesiti,
sono concorde con lui per le domande 1 e 2a, mentre non riesco ad ottenere
dati per tutte le apparecchiature dedicate all'impianto di riscaldamento,
neanche telefonando ai costruttori, cosa mi consigliate?
saluti, M.Rosa.

saluti, M.Rosa.
Per rispondere alla tua domanda ho bisogno di capire in quale delle seguenti
situazioni ti trovi:
1) ti è stato richiesto di certificare la conformità delle apparecchiature
installate dall'idraulico.
2) l'idraulico ti ha fornito le apparecchiature e tu dopo averle installate
devi rilasciare il certificato di conformità di tutto l'impianto elettrico.
3) ti stai occupando della progettazione dell'impianto elettrico e vorresti
includere le apparecchiature "sospette" in un computo metrico.
4) altro.
Ognuno dei presupposti indicati è, per me, legato ad una risposta diversa.
Ciao Ezio Compagnoni.

 ha scritto nel messaggio
news:5qaF8.73361$US3.1...@twister1.libero.it...

Sono il progettista dell'impianto elettrico.
Il mio obiettivo è quello di classificare il luogo e determinare il grado di
protezione per gli impiantoi elettrici.
Come anticipato il committente mi comunica che intende riscaldare il
capannone con lampade a gas (GLP).
La lampade in se non ha nulla di elettrico, l'accensione avviene manualmente
in modo singolo con l'accendino.
IL PROBLEMA, a mio avviso, sta nel fatto che la regolazione della portata di
gas che deve arrivare alle lampade è pilotata da un sistema di sonde che
vanno ad agire in modo elettromeccanico su elettrovalvole installate
direttamente nella linea gas.
Praticamente ci sono delle elettovalvole funzionanti a 220V o 24V (questo è
indifferente) ad una distanza di circa 5-6 cm da raccordi
tubo-elettrovalvala di tipo tradizionale filettati con canapa.
IPOTESI nr. 01 (fortemente auspicata dal cliente) :
rendere possibile ( o meglio avere l'OK per poter installare) il gruppo
riduttore di presione gas all'interno della sala quadri,
IPOTESI nr. 02 :
installare il gruppo all'esterno, fuori dal capannone.
Con questa seconda ipotesi come valuteresti la possibilita che si crei
un'atmosfera pericolosa in ambiente aperto?
Ciao, MRosa

(...) non riesco ad ottenere dati per tutte le apparecchiature dedicate
all'impianto di riscaldamento, neanche telefonando ai costruttori, cosa mi
consigliate?
saluti, M.Rosa.
(...) Sono il progettista dell'impianto elettrico.
 Il mio obiettivo č quello di classificare il luogo e determinare il grado
di protezione per gli impianti elettrici.
Se ti occupi dello studio di classificazione dei luoghi pericolosi, ritengo
che i dati ricercati, cui ti riferisci, sono quelli relativi ai fori di
emissione, dovuti a guasti ed emissioni strutturali.
Nella guida CEI 31-35 al punto GB.3 sono riportate le parti d'impianto che
in genere si possono trovare lungo una tubazione che trasporta gas
infiammabile: flange, valvole, valvole di sicurezza e altro. I dati che ti
servono li puoi ricavare in quel punto, una volta correlati i tuoi
componenti con quelli contenuti nella guida CEI 31-35.
Se, sfortunatamente, non riesci a fare un abbinamento, e il costruttore
dell'apparecchiatura non si esprime, ti potrą guidare solo la tua
esperienza, anche basandoti sulle informazioni contenute nella "superata"
norma CEI 64-2.
Spero di aver interpretato correttamente la tua domanda (riportata in testa
a questo messaggio).
Ciao Ezio Compagnoni.