Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatore ENEL

Ciao a tutti,
faccio una domanda che sarà per tutti banale, che fà sorgere alcuni dubbi a
me ed altri colleghi.
Se io ho un contatore ENEL con potenza 15kW, quindi con corrente nominale
circa 28A, sono obbligato a mettere come generale di impianto un
interruttore che abbia corrente nominale pari a 32A o posso anche installare
un 63A (ipotizzando futuri ampliamenti) visto che all'interno del quadro
generale tutte le mie utenze sono completamente suddivise e protette da
idonei interruttori di protezione MTD.
Grazie del tempo a me dedicato.
saluti

Io non sono un professionista del settore ma un hobbista e da quello
che so 15KW corrispondono a circa 75 Ampere. Linciatemi pure se sbaglio

un 63A 
Hai l'obbligo di proteggere il cavo (montante); puoi fare quello che
preferisci, anche mettere un interruttore da 1000A purché la sezione
del cavo sia adeguata.
Da cosa deriva il dubbio?
Ciao, Goofy

Deriva dal fatto che se i miei carichi assorbono una potenza superiore a
15kW l'unica protezione (se così la si può chiamare) che interviene è il
limitatore dell'ENEL. ...ma magari è ammesso detto funzionamento.
grazie
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:k2b5k190rcdhatcn8...@4ax.com...


grazie
Non c'č nulla di male in ciň.
Ciao, Goofy

che so 15KW corrispondono a circa 75 Ampere.
Dipende dal numero di fasi (oltre che da tensione e sfasamento)
Ciao, Goofy

Hai percaso qualche riferiomento Normativo, qualche articolo in merito, o
altro documento che attesti ciň, sai, non a tutti bastano le parole, molti
vogliono anche la carta. Saresti gentilissimo.
saluti
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:hpb5k1l4rbj9oh5u6...@4ax.com...


saluti
Mi spiace ma non ho niente sottomano. 
Penso anche che sia difficile trovarlo, visto che le cose dovrebbero
andare al contrario: č chi sostiene che qualcosa č vietato che
dovrebbe spiegare da dove deriva il divieto.
Ciao, Goofy

"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:nke5k15e37a167ena...@4ax.com...

 Non vorrei rispondere con una domanda, ma la variante 64-8,V1,   non trova
risposta a questi dubbi nella modifica al capitolo 473? Anche se resta
l'incognita del gruppo di misura elettronico. O forse ho interpretato male i
dubbi di Luca?
Agos

 > andare al contrario: è chi sostiene che qualcosa è vietato che


Non devi preoccuparti del limitatore ENEL, è fatto apposta per scattare 
in caso di assorbimento superiore alla potenza impegnata.
Se tu hai protetto il montante e i dispositivi di protezione posti sul 
quadro, proteggono i circuiti sottesi, direi che sei a posto.
il fatto che tu possa, per contemporaneità pari a uno, assorbire più 
della potenza impegnata ENEL è lo stesso problema che si verifica quasi 
ogni giorno nelle normali utenze domestiche, dove è presente la 
protezione "forza" da 16 A e la protezione "luce" da 10A.
La loro somma porta ad un assorbimento possibile di 26 A!
La classica situazione con forno, lavatrice, phon e molte luci accese!
saluti
Giuliano
Luca ha scritto:


 -oppure intende l'intero impianto,o meglio il misuratore ENEL
L'impianto ha origine a valle del contatore... tu devi soltanto coordinare 
tra loro la sezione del montante con la corrente del magnetotermico generale 
del quadro. Se per assurdo il limitatore Enel non funzionasse ed assorbissi 
di piů e quello fondesse non sono cavoli tuoi..
Ciao,
Enrico. 

 idonei interruttori di protezione MTD.
[cut]
secondo me devi semplicemente proteggere le utenze e la distribuzione 
dell'utente.
non ci sono richieste normative riguardo la protezione delle apparecchiature 
a monte.
inoltre se in un futuro l'enel, o chi per lui, dovesse cambiare le 
caratteristiche delle stesse apparecchiature mica si prenderebbe la briga di 
avvertirti per cambiare l'impianto...
unica eccezione è la Icc, che va ad influire sui tempi di intervento delle 
protezioni a valle, ma non è il caso di un impianto BT.