Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: problema di differenziale

Dobbiamo abituarci sempre di più a convivere con problemi di questo
tipo. Tutte le apparecchiature di tipo switching disperdono correnti
verso terra  perché  gli alti dv/dt fanno si che le capacità naturali
dei cavi disperdano corrente  fra fase e fase e fra fase e terra. I
filtri  EMC richiesti dalla direttiva Europea EMC 89/336/EEC che
dovrebbero migliorare le cose, dal punto di vista della terra peggiorano
poiché il circuito di terra diventa parte fondamentale del filtraggio,
in particolare i filtri EMC provocano problemi nei transitori di
accensione e spegnimento provocando essi stessi lo scatto dei
differenziali.
L'unica soluzione che ho trovato sin ora è un differenziale della ditta
Dossena  che si chiama DER1/VF (F sta per filtrato alle componenti in
alta frequenza)
Questo differenziale va benissimo ed opera con i tempi di ritardo minimi
e con soglie inferiori a 30 mA gli inconvenienti sono:
1)	è piuttosto costoso
2)	è un differenziale con toroide separato
3)	ha bisogno dell'impiego di un interruttore con bobina di sgancio
Se qualcono conosce prodotti similari  faccia girare parola!
Saluti
G.Pietro Sandrini
Drivetec s.r.l.   Via Ghisalba 13   20021 - Ospiate di Bollate (MI) -
Italy
Tel. 
++39 02 3500101
	Fax 
++39 02 38302566
 
www.drivetec.it
Posta elettronica  E-mail  : Informazioni di sicurezza
Questo messaggio di posta elettronica ed ogni file allegato sono da
considerarsi strettamente confidenziali ed intesi esclusivamente per
l'uso da parte del destinatario. Qualsiasi accesso abusivo non è
autorizzato e qualsiasi apertura , copia , distribuzione o altra azione
omessa o intrapresa è proibita.
I messaggi di posta elettronica non sono intrinsecamente sicuri.
Drivetec verifica i messaggi in uscita mediante apposito software
antivirus , ma l'utente è tenuto a riverificare i messaggi. Drivetec non
accetta alcuna responsabilità per perdite o danni causati da messaggi di
posta elettronica.
E-mail Confidentiality Notice and Disclaimer
This email and any files transmitted are confidential and are intended
exclusively for the use of the individual to which they are addressed.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited.
E-mail messages are not necessarily secure. Drivetec checks outgoing
e-mail messages for the presence of computer viruses , but you should
also perform your own scan. Drivetec does not accept liability for any
loss or damage caused by this e-mail sent. 
-- 
Posted from 
relay.it.net
 [151.1.1.6] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 G.Pietro Sandrini
Provate a considerare i nuovi interruttori differenziali
della Schneider identificati con la sigla "SI".
Mi dicono che, per mezzo di una apposita schedina interna,
dovrebbero essere insensibili alle perturbazioni esterne,
alle sovratensioni di manovra, ecc.
Sono meno sensibili alle correnti di dispersione verso terra
per la presenza di filtri capacitivi, correnti transitorie
con forti armoniche, ecc. ecc.
non hanno toroide scorporato e sono delle stesse dimensioni
dei differenziali classici.
Spero di essere stato utile
Saluti
Giuliano Biella.