Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: progetto?

Si deve aggiornare un progetto relativo all'impianto elettrico parti comuni
di uno stabile civile se si aggiungono delle lampade?
Nel caso in cui si esegua una modifica sul QEG (tipo installazione di relè
crepuscolare al posto di interrutore orario e installazione di relativo
contattore) occorre aggiornare il progetto esistente?

contattore) occorre aggiornare il progetto esistente?
Propendo per il si', con qualche dubbio, forse potrebbe essere
considerata manutenzione straordinaria.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 contattore) occorre aggiornare il progetto esistente?
Il tipo di intervento č identificabile come manutenzione straordinaria.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Bisogna valutare bene qual e' la modifica.  Faccio un esempio un po'
campato in aria. Nel caso descritto sono abbastanza d'accordo sulla
manutenzione straordinaria. Se pero' fosse il contrario, passaggio da
comando con crepuscolare a comando con orologio, potrebbero esserci
delle complicazioni. Magari e' necessario per motivi di sicurezza che
la luce sia accesa sempre quando c'e' buio, mentre con l'orologio la
si spegne dopo mezzanotte.


 si spegne dopo mezzanotte.
Vedi sopra.



Quindi nel mio primo specifico caso (aggiunta in derivazione alla dorsale
esistente di n. 3 apparecchi di illuminazione) il tipo di intervento
sull'impianto è da considerarsi manutenzione straordinaria non soggetta a
progettazione.
Nel secondo caso è stato aggiunto un contattore bipolare atto ad accendere
le plafoniere su due scale durante la notte. Ora sul QEG c'è un dispositivo
che non è indicato negli schemi unifilari...

Forse sono esagerato, ma io aggiornerei in ogni caso la documentazione
dell'impianto elettrico, indipendentemente dal caso: progetto si, progetto
no.
Il punto potrebbe essere chi si deve occupare dell'aggiornamento. Nel caso
di manutenzione straordinaria: il costruttore d'impianti elettrici.
Ciao Ezio Compangoni

 che non č indicato negli schemi unifilari...
Rientriamo ancora nella manutenzione straordinaria, collegandomi al collega
Ezio ti consiglio di riportare queste modifiche nella documentazione da
allegare alla dichiarazione di conformitą.


> progettazione.
 
Secondo me, se nel progetto ci sono segnati n punti luce, aggiungerne
altri e' una modifica che richiede l'aggiornamento della
documentazione. 
Se invece nel progetto e' segnata semplicemente la dorsale, senza
specificare il numero di punti luce, l'aggiornamento non e'
necessario.
Analogamente per il quadro. Se il progettista ha specificato solo i
dispositivi di protezione e' possibile cambiare i dispositivi di
comando senza aggiornare la documentazione, in caso contrario no.


 dispositivi di protezione 
Come sopra, e comunque chi ha costruito il quadro doveva riportarli nel 
suo schema, da allegare all'apparecchiatura.
Ambro


Stavolta dissento con te, le modifiche all'impianto sia in aggiunta
sia in diminuzione (anche rimuovere) richiedono la valutazione del
progettista.
Io suggerisco piuttosto, per lavori così insignificanti di 
*dimenticarsi* della 46/90... ma in linea di principio va fatto il
progetto.
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz


Io, invece, concordo con quanto detto da Guetta.
Ambro