mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ciircolare ISPESL 12988

Salve a tutti e grazie a quanti leggeranno il mio annuncio. (Spero cha
qualcuno mi risponda...)
Sono alla ricerca della circolare ISPESL n.12988 del 24 ottobre 1994
riguardante la non obbligatorietą
della denuncia delle strutture metalliche se autoprottette.
Sapete dove posso trovarla in rete ?
Grazie ancora per l'aiuto.
Gian Mario

 wrote in message
8686ke$4p6$1...@pegasus.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CEI, EN, IEC, CEI-UNEL, CENELEC?

in questo mare di norme mi sono sorti dei dubbi: le norme classificate
secondo CEI, EN, IEC, CEI-UNEL, CENELEC, HD seguono delle numerazioni
e dei contenuti indipendenti le une dalle altre, oppure ad ogni norma
ne corrisponde un'altra con un'altra sigla. Ad esempio la norma CEI
XX-YY ha una sua gemella con IEC ZZZZZ, oppure con CEI-UNEL XXXXX?

 ha scritto nel messaggio
news:88dd3802.05040...@posting.google.com...

Il CEI è l'ente normatore italiano ed è diviso per comitati i comitati sono
numerati e riportati nella numerazione di una norma: ad esempio la norma CEI
64-8 è stata emessa dal comitato CEI n° 64 che si occupa di Impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V
in c.c.).
Ci sono poi altri comitati tecnici come ad esempio il 20 che si occupa di
Cavi per energia ecc.
Il CEI è membro a sua volta di organismi internazionali di normazione come
lo IEC (ente normativo internazionale) e il CENELEC (ente normativo
europeo).
Sempre più spesso le norme italiane sono frutto di un lavoro di
armonizzazione con l'europa o internazionale (o di entrambi), e le norme
sono o una traduzione o una elaborazione che non ne va in contrasto: queste
norme in genere portano una doppia classificazione. Per esempio la norma CEI
23-12 "Spine e prese per uso industriale" è classificata anche come norma
CEI EN 60309 perchè discende dalla norma europea EN 60309, la quale a sua
volta discende dalla norma internazionale IEC 309: la relazione con altre
norme europee o internazionali è riportata nelle prime pagine delle norme
stesse.
La norma CEI 64-8 non ha omologa legge europea, in quanto il processo di
armonizzazione con gli altri paesi europei non è ancora completato. Tuttavia
ha collegamenti con le norme internazionali (IEC 364-1:1992) e legislativi
(Legge 46/90; D.P.R. 447/91).
Qui ho riportato solo un breve esempio, ma se vuoi avere una panoramica più
completa della sia della struttura dei CEI che la relazione con gli altri
enti normatori collegati a questo link
http://www.ceiuni.it/homepresentazione2.html
 : qui si trova tutta la storia,
la struttura, i comitati e informazioni sul funzionamento. Nel frame di
sinistra c'è un link denominato "struttura enti normatori" dove viene
spiegata in maniera esaustiva e con schemi la relazione tra gli enti
normatori, non solo del settore di elettrotecnica.
Buona lettura.
Riccardo Faccioni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazione

Mi risulta che sono cambiate alcune modalità per le denuncie di terra e
scariche atmosferiche in cantiere.
Come ci si deve comportare ora;
si inviano ancora tutti i documenti all'ISPESL o da come ho sentito basta la
dichiarazione di conformità conservata sul cantiere.

 ha scritto nel
messaggio news:m4No8.86952$%g7.27...@twister2.libero.it...

E' sufficiente spedire la D.C. L. 46\90 controfirmata dall'impresa edile.
Michele Guetta - perito industriale

 > dichiarazione di conformità conservata sul cantiere.
Vedi anche su Tuttonormel.
Uberto
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: modulo denuncia impianto di terra

esiste da qualche parte da scaricare?
saluti
A
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net


http://tinyurl.com/2wjab
(oppure che e' lo stesso
http://www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf/c12563070055842e85255d44006f001e/dc2aa0713b0f004ec1256c59004fd0fa?OpenDocument
)
Goofy

gentilissimo... pero scusate il valore di terra non deve essere misurato 
in una prima installazione?!
grazie in anticipo


in una prima installazione?!
Certo, prima della messa in servizio dell'impianto e della
compilazione della dichiarazione di conformità l'installatore ha
l'obbligo di eseguire una serie di verifiche sull'impianto, fra le
quali ci deve essere il controllo dell'impianto di terra. Rilasciando
la dichiarazione di conformità dichiara di aver controllato
l'impianto, quindi implicitamente dichiara di aver controllato
l'impianto di terra.
Goofy

 
quindi non c'e' obbligo di mettere nero su bianco il valore della terra 
misurata?
saluti


 misurata?
No.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 No.
grazie
A

"andy" <44...@mynewsgate.ned.invalid> wrote in message
news:200403161...@mynewsgate.net

Cerca tra I MODULI SU 
WWW.TNE.IT
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pompe antincendio (sito TNE)

Tratto dal sito di TNE:
Le CEI 64.8 battono le UNI 9490 uno a zero (protezioni delle linee
elettriche per pompe antincendio).
http://www.tne.it/html/files/vvf.pdf
Ciao
Kay


distrattamente scrisse:

cioč si puň usare il differenziale.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Posa cavo telefonico interrato

Ciao,
potete consigliarmi qualche tipologia di cavo telefonico ad 11 coppie che
sia idoneo per la posa interrata (entro tubazione). L'unico riscontro che ho
avuto consultando i cataloghi č stato quello di intubare il classico doppino
e poi posarlo nella mia tubazione. Soluzione piuttosto scomoda, non trovate?
Inoltre anche sulle linee telefoniche vi sono problimi di perdite di
segnali/cadute di tensioni etc.
So che per le reti dati oltre i 100m č necessario utilizzare amplificatori
di segnale.
ciao ciao

 di segnale.
per i segnali telefonici non si hanno questi problemi per linee cosě corte.
ciao
fabio


Scusa ma vuoi fare 11 coppie a suon di doppini??
Ci sono cavi a 12 coppie che penso possano fare al caso tuo,  qua dovresti
trovare il tipo adatto a te quello in duct.
Il costo di questi cavi non dovrebbe essere proprio light.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:cs3fdm$7q1$1...@serv1.iunet.it...


 commercio, ma non sono idonei per la posa entro tubazione interrata.
Scusa ma nella risposta precedente non avevo messo il link
http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/product_solutions/communications_copper_cables.jhtml?s1=4200140&s2=4300002&s3=4300004&s4=-1
ci sono cavi burried=sepolti, in duct=tubazione, aerial ed internal.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Produzione propria energia elettrica.

Posso porvi un quesito che ultimamente nn sono riuscito a dissolvere?
E' vero che in Italia, nn si può produrre energia elettrica e venderla?
Xkè?
E potrei comprarmi un gruppo elettrogeno, staccare il mio impianto dal
contatore dell'ENEL, e attaccarlo all'uscita del generatore? (so che
economicamente sarebbe svantaggioso, ma) in teoria è possibile?
Nell'ultima visita ad una sottostazione di trasformazione dell'ENEL, ho
notato che nella sala comando, c'era un contatore che girava!!!
Allora chiesi, " Come, l'ENEL produce l'energia, e questo contatore che ci
sta a fare, a chi la paga???". Fortunatamente, un ingegniere dell'ENEL (uno
suxpreparato!!!), mi spiegò che x l'autority dell'energia (o qlc del
genere), l'ENEL deve dire quanta ne produce e quanta ne vende, per poter
fatturare il giusto corrispettivo.
Un controsenso! Pensate che c'è qlc che va a leggere il contatore
all'ENEL!!!
Vabbè, ma nn cambiamo discorso! Torniamo alla domanda precedente, potrei
produrre e vendere energia elettrica?
Grazie x l'attenzione
   Ciao
Scintill@'82

 
Scusa se sono stato poco chiaro, sono passati troppi anni (c.a. 7) da
quando lavoravo come "montatore elettromeccanico" nel settore e non
basterebbero svariate ore per rispondere in modo dettagliato
ciao, giuseppe
 

[cut]...., un ingegniere dell'ENEL
ingegnere
Ciao
Gianni

economicamente sarebbe svantaggioso, ma) in teoria è possibile?
Un nostro cliente con problemi di fornitura ENEL lo ha fatto.
Data la denuncia all'UTIF mi pare di ricordare il costo
del gasolio si aggiri sulle 850-900 lire litro.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: allacciamento ENEL:chi paga

Ciao a tutti, ho un quesito su cui vorrei far luce:
affitto di un capannone: il padrone di casa lo ha venduto chiavi in
mano, ovvero non vi sono parti mancanti per q. r. impianto elettrico,
ifraulico e lavori edilizi, è pero' risultato che l' allacciamento
all' Enel non era stato fatto. Ora chi lo ha acquistato non sa se
dover chiedere a chi glielo ha venduto di procedere ad effettuare l'
allacciamento Enel - con relativo esborso- oppure se debba spettare a
lui tale onere.
Grazie
G.

 lui tale onere.
Normalmente per edifici appena costruiti gli allacciamenti sono a
carico dell'acquirente a cui viene intestata la fornitura ENEL (almeno
che dal contratto non risulti diversamente).
Verificherei la potenza da installare e la compatibilità della
corrente di cortocircuito con il potere di interruzione degli
interruttori già installati.
Queste considerazioni dovrebbero essere già state fatte dal
progettista dell'impianto... a proposito c'è la dichiarazione di
conformità? Se è un capannone avrà quasi sicuramente superficie > 200
mq e la progettazione è obbligatoria: c'è il progetto?...
ciao

il 7 Jul 2004 07:38:34 -0700, 
gil...@blackbird.it
 (Gil) scrisse:

Salvo diversa esplicita pattuizione, il pagamento degli oneri per il
contratto ENEL spetta al conduttore dell'attività.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Direttore dei lavori per l'impianto elettrico?

Salve a tutti,
vorrei chiedervi se, nella realizzazione di un capannone industriale con 
obbligo di progettazione dell'impianto elettrico, ï¿œ necessario 
prevedere, oltre alla figura del direttore dei lavori della parte 
strutturale e della parte architettonica, anche a un direttore dei 
lavori dell'impiantistica elettrica.
Sapreste indicarmi qualche norma a riguardo?
Grazie mille!

Sapreste indicarmi qualche norma a riguardo?
L'alternativa quale sarebbe, che l'installatore faccia quel che gli pare?

 ha scritto nel messaggio 
news:4ba084b6$1...@newsgate.x-privat.org...

Si. Questo è quello che dice il DM 37 che riprende pari pari la 46/90
Nell'impiantistica per privati il direttore lavori è una possibilità del 
committente non un obbligo.
La direzione lavori nell'impiantistica serve se:
a) i progetti sono fatti male
b) se la ditta di impianstistica non sa fare il suo lavoro.
In tutti gli altri casi francamente non ne vedo la necessità (o comunque non 
mi risulta un obbligo legale di nomina) 


[...]
Molto Interessante......
Quindi: posso avere un progetto "fatto bene", "saper fare il mio
lavoro" ed installare come, quando e cosa voglio tanto nessuno mi
controlla :)
Ne deduco inoltre che le imprese che eseguono i lavori strutturali e
architettonici non hanno a disposizione disegni "fatti bene" e "non
sanno fare il lolro lavoro"
Saluti,
Bruno
 

 sanno fare il lolro lavoro"
Il suddetto legislatore, sempre in nome e per conto del popolo italiano, ha 
deciso che nelle opere strutturali non fosse sufficiente prevedere 
responsabilità a posteriori ma ha IMPOSTO ad ogni committente ulteriori 
l'onere di nominare un direttore lavori.
Al'atto pratico è semplicemente successo che la lobby degli installatori ha 
avuto la meglio sulla lobby dei progettisti.

Non serve un obbligo di legge, i committenti evoluti, cioè quelli che
vogliono essere certi che quanto realizzato sia conforme a quanto
progettato (e quindi conforme alle loro richieste) si affidano a un
direttore lavori che costa molto ma molto meno quello che costerebbe
un impianto realizzato in difformità al progetto, un impianto pagato
quello che non vale, per non parlare delle problematiche di
coordinamento con le altre discipline, tempi e vincoli contrattuali da
rispettare, controllo degli stati di avanzamento da pagare, ecc...

Mike ha scritto:

Grazie mille delle vostre risposte!

Grazie mille!
No. 
Il DL che c'è già basta per le necessità obbligatorie.
La nomina di una DL specialistica è nelle libere scelte
del committente.
La direzione, se fatta davvero, costa... e le spese tecniche
pesano!
S.
ma che fine han fatto in newsgroup?? io li leggo di rado ormai
ma una volta erano molto attivi....
----
Stefano.R., Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dove reperire le norme UNI ???? siti consigliati????

Ciao, sono nuovo del NG,
vorrei un consiglio/aiuto da qualcuno che ringrazio anticipatamente per la
collaborazione.
sono alla ricerca del testo scritto relativo alle seguenti norme:
UNI EN 61000-4-2
UNI EN 61000-4-3
UNI EN 61000-4-4
UNI EN 61000-4-5
UNI EN 55022    RADIATE + CONDOTTA
UNI EN 61000-3-2
UNI EN 61000-3-3
UNI EN 60335-1
MIL STD 501.2 II
inoltre vorrei sapere, facendo un lavoro di progettazione di reti di
trasmissione dati informatica, esiste una simbologia precisa per gli
apparati attivi, come per esempio HUB,SWITCH,ROUTER,SCHEDE e PRESE DI RETE
10/100???????? oppure posso/devo inventarmene una mia e comunque posso
rilasciare uno disegno del lavoro effettuato???
ciao e grazie ancora perl'aiuto
Mauro

 Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:Rq8mc.39179$Qc.15...@twister1.libero.it...


...


 > ...........sì sul sito della cei li trovi sicuramente ...ma si





...


 "Z.Max" wrote in message


 ha scritto nel messaggio
news:7a39815.04060...@posting.google.com...


...


 ha scritto nel messaggio
news:7a39815.04060...@posting.google.com...



Ma sei sicuro che per fare reti di dati ti servano proprio queste
norme...queste sono in genere utilizzate da chi produce apparati (PC,
periferiche in particolare riferimento alla 55022 ecc..)...riportano di
prove sugli apparati.......
informati bene prima di fare una spesaccia come questa!!!
ciao
Cai

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Pulsante sgancio di emergenza

Salve a tutti.
Vorrei sapere se, normativamente, ci sono casi in cui è obbligatorio (parlo
di impianti elettrici in BT) il pulsante di sgancio a sicurezza positiva,
oppure se è sufficiente abbinare una bobina a lancio di corrente
all'interruttore e inserire una spia in parallelo al pulsante.
Grazie.

Marco ha scritto:

Per la norma CEI 64-8 lo sgancio di minima tensione e quello a lancio
di corrente in termini di sicuezza sono equivalenti, ovvero sono
ritenuti entrambi a sicurezza positiva, purché nel sistema a lancio di
corrente ci sia la segnalazione ottica dell'integrità del circuito. Da
tenere conto anche che il cavo del circuito di sgancio deve essere di
sicurezza, ovvero resistente al fuoco per costruzione o realizzazione.

Mike wrote:


Ciao, grazie per la rapida e precisa risposta.
Il circuito con cavo RF 31-22 può essere sufficiente per tale circuito?
In quale parte della 64-8 posso cercare le cose che mi hai appena spiegato?
Grazie ancora.

D'accordo con Mike che è meglio avere un cavo resistente al fuoco (per
tipologia o installazione).
Mi ricordo però che Carrescia su TNE febbraio 2002 pag. 9 la giudicava
una preoccupazione eccessiva, tanto da accettare anche una conduttura a
vista. Che ne pensi Mike?

vista.
Penso che dipenda da dove transita la conduttura. Se il cavo va
dall'interruttore in cabina al pulsante all'esterno, senza
attraversare altri compartimenti, la resistenza al fuoco non serve a
niente. 
Al contrario mi sembra del tutto inutile (meglio non metterlo) un
pulsante con conduttura non resistente al fuoco che transita nel
compartimento dove c'è l'incendio...
Ciao, Goofy

 
Aggiungo che quando si attraversa un compartimento antincendio anche se si
usa uno sgancio a sicurezza positiva è necessario usare un cavo resistente
al fuoco.
ambro

 In quale parte della 64-8 posso cercare le cose che mi hai appena spiegato?
CEI 64-8/5 art. 537.4.3 (leggi il commento).

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dimmer

Ho installato alcuni variatori di luminosita' (BTicino) nella mia 
abitazione ma non riesco a capire come mai alla minima luminosita' le 
lampadine tremano (lampeggiano quasi). Il disturbo si ripropone 
occasionalmente il che mi disorienta ancora di piu'!
Grazie per i consigli che vorrete darmi.
Saluti
Tito

uno dei problemi potrebbe essere che il dimmer ha una potenza minima e tu
hai installato esempio una lampada di poca potenza
es: dimmer 150-300 watt e la tua lampadina č da 50 o 100 watt
secondo magari hai un dimmer resistivo e il tuo carico č induttivo
verifica i dati di targa e gli schemi
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione corpi illuminanti

1) Vi risulta che sia necessario proteggere con fusibili i corpi illuminanti
alimentati da magnetotermico differenziale?
2) Esiste una legge che disponga che nei corpi iiluminanti a controsoffito
debbano essere installate delle prese a spina?
3) E' possibile utilizzare un cavo pentapolare per alimentare due diversi
circuiti protetti con due magnetotermici distinti?
Se esitono prego indicare i riferimenti normativi.
Grazie





1) Secondo il problema è come proteggere il corpo 
illuminante e quindi è necessario prevedere il fusibile


poichè in tal modo risulta aumentata la 
selettività.


 


2) E' possibile, secondo me, a condizione di 
rispettare le prescrizioni della 64-8,







3) Nessuna normativa



 alimentati da magnetotermico differenziale?
A che pro, scusa? Non sono forse già protetti dal magnetotermico?
--
Cinghiale


1) No.
2) Non esiste nessuna legge, ma soprattutto nessuna Norma!
3) Si (per esclusione non avendone trovato diniego).
----------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza
http://web.tiscalinet.it/laurenza


Se i due magnetotermici sono bipolari e quindi separi anche il neutro devi aver
nel cavo due conduttori azzurri. Questo cavo non č normalmente in commercio. Con
lunghe pezzature č possibile far realizzare il cavo con due conduttori di
neutro, ma mi sembra piů semplice usare due cavi.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info impianto telefono

ciao colleghi  e non
secondo voi  è obbligatorio fare la predisposizione dell'impianto telefono
in un abitazione nuova quando si realizza l'impianto ??
mi interessa se obbligatorio o no so benissimo che è buona usanza farlo
anche negli appartamenti del mare e della montagna
grazie

telefono
allarme
segnale (tv)
canaline grandi.....
io nella mia casa in campagna ho fatto così...
e sono pentito di non aver messo anche una canalina vuota extra......


 
L'obbligo puo' derivare solo da leggi emesse dallo stato e/o enti pubblici,
e non mi risulta nulla in merito.
Ma, considerando che è praticamente una prassi realizzare, in concomitanza
con l'impianto elettrico anche la predisposizione per gli impianti
telefonici e TV, e che il CEI ha emesso delle guide in tal senso, in un
contenzioso in tribunale ho seri dubbi che l'installatore ne verrebbe fuori
pulito, se ha dimenticato questi impianti.
ambro 

pulito, se ha dimenticato questi impianti.
Secondo me, se l'incarico era "fammi l'impianto elettrico",
l'elettricista è obbligato a predisporre anche quello telefonico. 
L'elettricista deve sapere che serve, ha una sua professionalità E'
obbligato a fare impianti a regola d'arte e la regola d'arte prevede
che ci sia l'impianto telefonico.
Sarebbe come se realizzasse un impianto senza prese di corrente, o con
un numero di prese evidentemente insufficiente.
Se l'incarico è "fammi l'impinato elettrico, non volgio la
predisposizione dell'impianto telefonico" l'elettricista può evitare
di predisporlo (ma "non volgio il telefono" se lo faccia scrivere)
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione Catodica

Mi è stato richiesto di realizzare la protezione catodica di una conduttura
metallica (acqua) della quale però non conosco ancora le caratteristiche (le
avrò nei prossimi giorni)
Data la mia giovane età "professionale" non ho mai affrontato questo genere
di problema e quindi sono andato alla ricerca di indicazioni precise sulla
modalità di esecuzione di tale impianto.
Purtroppo ho trovato poco o niente.
Se qualcuno del nsg ha già affrontato questo problema e quindi può darmi
qualche indicazione su norme o testi gli sarei molto grato.
Accetto ogni tipo di consiglio o esperienza personale.
Grazie
Luca

La teoria: norma UNI 9782
La pratica: con il tempo
I consigli: le caratteristiche della conduttura? (la protezione catodica per
una condotta d'acqua è più problematica rispetto ad un gas)
Giovanni
Carrara MS
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: EDIFICI CIVILI

Un mio caro amico è in possesso di 2 civili abitazioni contigue (4÷5m di
distanza l'una dall'altra) di nuova costruzione!
Le 2 abitazioni hanno ciascuna un proprio contatore Enel ed hanno in comune
il videocitofono, il cancello elettrico pedonale, il cancello elettrico
carrabile e l'illuminazione del vialetto esterno.
Senza dare importanza al fatto che tali utenze condominiali siano alimentate
da uno o dall'altro contatore (questione dei consumi), come posso comandare
l'illuminazione esterna tramite interruttore locale posto all'interno di
entrambe le abitazioni? Non credo che sia possibile installare su di
un'abitazione un interruttore che comanda un circuito protetto ed alimentato
da un altro utente! Mi sbaglio?
Come ho già detto le 2 abitazioni si trovano ad una distanza di 4÷5m l'una
dall'altra e dopo un primo esame sembra che non ci sia possibilità di
trovarsi accidentalmente a contatto con masse facenti parte dei 2 impianti
separati. E' ragionevole dunque tenere separati i 2 impianti di terra e di
munirli entrambi di un proprio dispersore di terra?
Grazie a tutti coloro che mi sapranno aiutare

munirli entrambi di un proprio dispersore di terra?
Hai considerato anche l'uso di prolunghe?
I collegamenti equipotenziali?
La soluzione migliore mi sembra il dispersore unico.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:zap08.11147$pm3.3...@news1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Progettazzione

Innanzitutto saluto e ringrazio tutti quelli che mi vogliono aiutare in
questa questione....
La domanda č molto semplice...
Per progettare e disegnare apparecchiature elettriche di BT bisogna
essere iscritti ad un albo professionele???
Se sě quale legge regolamenta tale campo???
Se no č sufficente lavorare per una ditta costruttrice iscritta al
registro???
Ciao
Fabio Cabelmater

essere iscritti ad un albo professionele???
no. 
per costruirle basta essere una azienda iscritta in camera di
commercio.
per progettarle (attività di consulenza) massima libertà.
sarà l'apparecchio elettrico che dovrà essere conforme alle norme
applicabili....
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Furmini, furmini e ancora furmini!

Salve a tutti, concedetemi un piccolo sfogo.
Ormai abrogate tutte le vecchie CEI 81-1, 81-4, 81-8 riguaradanti la 
protezione dei fulmini mi appresto a studiarmi le nuove norme CEI 62305-1÷4.
Le vecchi norme forse non erano proprio perfette, forse si dava troppa 
importanza a certi fattori e meno ad altri, forse non erano molto chiare 
sotto certi aspetti, forse al tempo il problema dei fulmini non era ancora 
molto chiaro........
Adesso invece c'è da leggere, studiare e capire solamente 400 pagine di 
nuove norme tempestate di tabelle, schede e formule varie! Ma non si poteva 
fare qualcosa di un pò più ristretto? Con questo non voglio dire che le 
norme vadano misurate a pagine......però mi sembra davvero una bella mole di 
lavoro!
Va bè, staremo a vedere!
MAX 

MisterM ha scritto:

E' il prezzo dell'Europa... Consolati con il fatto che la nostra norma
sperimentale CEI 81-4 è stata recepita dalla EN, seppur con qualche
modifica. Quindi rispetto ai colleghi europei dobbiamo studiare di
meno...

MisterM
anche io sto soffrendo come te e condivido alla grande quello che dici.
Si poteva almeno pensare a procedure semplificate per i casi più comuni 
e ricorrenti..
MisterM <x...@virgilio.itxxx> ha scritto:

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nuova 64-8

Ultimamanete seguo sporadicamente largomento impianti elettrici, ma vorrei
rimanere aggiornato.
Ho letto che e' uscita una nuovba edizione della CEI 64-8
qualcuno ce l'ha? e' una operazione di facciata? o c'e' qualcosa di cambiato
sostanzialmente?
Se non erro non ne ha parlato nemmeno TNE. .
saluti e grazie a chi vorra' rispondere. .

 ha scritto nel messaggio
news:SmVKa.124805$Ny5.3...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:SmVKa.124805$Ny5.3...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rispetto per Cabine MT/BT

Da pochi giorni e' in vigore la L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001).
Web: 
http://www.tuttoambiente.it/lex/2001/010222.html
 
Questa legge, insieme alle N leggi nazionali, regionali, provinciali,
comunali esistenti in materia stabilira' nuovi valori d'attenzione e
fasce di rispetto anche per gli impianti elettrici (elettrodotti,
cabine, ecc) fonti di emissione Elettromagn.
In attesa (60 giorni) dell'emanazione del suo regolmento attuativo
chiedo provocatoriamente:
"Nella vostra zona, "oggi", quanti sono i metri di rispetto dai muri di
contenimento di una cabina elettrica BT/MT, con buona pace delle Vs.
ASL, Arpa,
ENEL, ecc...???"
Premesso che in Emilia Romagna ci sono state parecchie disposizioni
regionali in merito (ultima la legge 30 del 2000 e sua direttiva
attuativa), a Bologna e dintorni, oggi, sono 6 (sei !!!!) i metri di
rispetto, come comunicato da locale agenzia Enel per raggiungere
l'obiettivo di qualita' di cui alla legge regionale 30.
Prima erano 3,15m.
Saluti
Kay

Kay ha scritto:

Che due scatole, con sto inquinamento elettromagnetico a 50 Hz !!
            Ciao
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 ha scritto nel messaggio
news:3ABE4120...@telnetwork.it...

Se ne discuteva con un collega i giorni scorsi....
Se non sbaglio la distanza varia con la potenza del trafo....  e si č
passati da 3,15 metri a 5 metri di dist. dal unitą produttive, o abitative.
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 > Prima erano 3,15m.
3.15m sono praticamente sempre soddisfatti!!!
comunque scommetto che se misuriamo il c.m. irradiato a 20m è già ancora
molto alto! altro che 3.15m!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: aritec..?

qualcuno di voi sa dirmi dove trovare componenti aritec?
esiste un loro sito?
grazie e buon lavoro
teiro....@tin.it

 esiste un loro sito?
provato con 
www.ariteck.com
 e seguire il link italiano?
io la installo da circa 17 anni...
bye
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conferma consolatrice

I dubbi ed i ripensamenti non finiscono mai, sopratutto dopo un confronto
con un collega, dove sostiene con sprezzante certezza proprio l'opposto dei
tuoi pensieri.
Posso posare un cavo FRAF (adatto per sistemi di sicurezza) con una tensione
nominale di isolamento Uo/U 300/500V nella stessa conduttura dove sono
presenti cavi di energia in un classico sistema 230/400V?
Per me la risposta è scontata, però diciamo che mi serve una risposta di
parte.
Grazie.

parte.
Di quale parte?
Comunque sě.
Ciao, Goofy

Di una parte terza, visto che la discussione era fra me e un collega,
inoltre aggiungo, una terza parte che ritengo preparata e competente.
Grazie, per la risposta che condivido.
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio
news:d19ol2pum1csd963v...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Locale macchine ascensore

Sono costretto, a far passare un cavidotto, nel locale macchine
dell'ascensore, del condominio in cui sto effettuando dei lavori.
Vorei sapere se devo rispettare  delle norme particolari o se ci sono
dei divieti
Grazie e buona serata
Michele

 dei divieti
Esplicitamente vietato dalla norma UNI EN 81-1 art. 5.8 e art. 6.1.1,
non è ammesso nemmeno una corda di terra.


wrote:

ci passa già l'ENEL

 ci passa già l'ENEL
Errare è umano perseverare è diabolico....

Errare è umano perseverare è diabolico....
Scusa se insisto ma, se io la tubazione la incasso nel muro e poi la
faccio chiudere dai nuratori....   in questo caso come si fa a dire
che io sono passato in quel locale. forse la normativa si riferisce 
a un tubazione fisicamente esposta  all'inerno del locale?
Se non è così, dove è il confine?  
Purtroppo sono costretto ad attreversare proprio quel locale, è un
edificio vecchio e nelle cantine ci sono dei muri in pietra larghi
anche più di  un metro.
Gazie

 Gazie
Se la conduttura non è accessibile (per conduttura si intende
tubo+cavo+scatole rompitratta o derivazione) allora va bene.

tubo+cavo+scatole rompitratta o derivazione) allora va bene.
Allora farň cosě.
Ti ringrazio moltissimo
Michele
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: QUADRETTI 1

Carissimi colleghi e non.
Ho costruito un bel quadretto di distribuzione per un negozio, vado a fare
il calcolo termico per verificare che l'involucro riesca a dissipare la
potenza termica generata all'interno del quadro. Seguendo il metodo
illustrato nel volume "quadri elettrici" , di CARRESCIA / SCARIONI
ed. TNE capitolo sui quadri ad uso domestico e similare CEI 23/51 , non ci
sono problemi, ma eseguendo un verifica con il programma TIPLAN (lo
conoscete ?) mi viene fuori un risultato che supera di oltre il doppio la
potenza del centralino.
Quale dei due metodi è giusto secondo voi ?
Perchè questa differenza inaccettabile ?
Grazie a tutti.
--
Pierluigi Carlino
E-MAIL 
carim...@tiscalinet.it

CARIMPIANTI ha scritto:

uso tiplan1.0 da due anni, il calcolo temico lo faccio seguendo la cei 23-51,
mi puoi spiegare come si fa il calcolo con tiplan, in modo che possa vedere le
differenze da te notate,
nelle misere istruzioni (che erano allegate al cd pagato 150.000 alla Maggioli
Editore)  non ne parla.
ieri ho scaricato tiplan dal sito bticino, e mi sembra identico al mio.
silvio

 wrote in message
39CFB547...@inwind.it...

Ciao Silvio, forse non ho capito bene , ma tu usi il TIPLAN da due anni e
vuoi che ti spieghi come funziona ? Se è cosi non ci sono problemi , ma
potresti riformulare la richiesta per favore ?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda urgentissima!!!!!!!!!!!!!

Salve a tutti, ho da risolvere una problematica relativa alla prevenzione
incendi, e cioč
un N.O.P nulla osta provvisorio di prevenzione incedi relativo ad una
centrale termica rilasciato nel 1989 tutt'oggi risulta ancora valido oppure
a perso tutta la sua validitŕ e doveva essere tramutato in CPI.
Ho l'impellente necessitŕ di dare una risposta in breve tempo.
Ringrazio tutti quelli che potranno darmi un aiuto e possibilmente in
qualsiasi caso un riferimento normativo.
Grazie

 ha scritto nel messaggio news:...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: inverter + contattore

se ho un motore comandato da inverter sono obbligato a mettere anche un 
contattore sulla linea che mi garantisca l'avvenuta apertura in caso di 
guasto? oppure è sufficiente il solo apparecchio elettronico? (mi trovo in 
cat.1)
grazie

Igor ha scritto:

Se devi garantire un arresto in categoria 0 puoi farlo solo
elettromeccanicamente e quindi ci vuole il contattore di potenza con
circuito di comando conforme alla categoria.

 ha scritto nel messaggio 
news:1149590407.5...@y43g2000cwc.googlegroups.com...


 cosa intendi per categoria zero?
L'arresto di emergenza per eccellenza, ovvero l'immediata interruzione
dell'alimentazione alla macchina. Se in base all'analisi dei rischi è
richiesto un arresto di categoria 0 puoi usare solamenti componenti a
logica cablata.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Inverter?????

Ciao a tutti, sono un neolaureato in igegneria elettrica.
Devo fare un corso (ad operai) sul funzionamento di un INVERTER.
Volevo sapere dove trovare una descrizione tecnica, cioè sulle
caratteristiche tecniche (potenza, frequenze di funzionamento...insomma i
"dati di targa" di un inverter), per non annoiare i miei "studenti" con le
solite pwm, analisi armoniche etc etc.
Voglio insomma spiegargli come sceglierlo da un catalogo in base al motore e
a ciò che devono farci.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi puo indicarmi dove trovare del
materiale in proposito, quali, appunti, libri, manuali, siti web, quaderni
tecnici o qualunque altra cosa.
Grazie a tutti per i consigli.

 ha scritto nel messaggio
news:b1jjsc$dss$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 Ciao a tutti, sono un neolaureato in igegneria elettrica.
...e magari evita il crosspost.
SL

 ha scritto nel messaggio
news:b1l4bo$12vcla$1...@ID-147916.news.dfncis.de...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DM 18/9/2002

Il DM in oggetto si applica alle strutture sanitarie, su TNE di aprile c'è un
riassunto schematico delle principali disposizioni.
Tra i campi di applicazione vengono indicate le case di cura, gli ospedali, e
strutture ambulatoriali.
Mi domandavo se una casa di riposo per anziani, sia autosufficienti che non,
debba essere compresa nei campi di applicazione di questo DM
Grazie Saluti
--
Giuliano  Beduglio

L'articolo 1, in riferimeno al campo di applicazione, del DM 18/09/2002 cita
testualmente:
  b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a
   ciclo continuativo e/o diurno
Direi che una casa di riposo per anziani rientra nella categoria di cui
sopra.
Rada
"Giuliano" <chie...@se.vuoi> ha scritto nel messaggio
news:b881h5$1d1i$2...@newsreader2.mclink.it...


il Thu, 24 Apr 2003 08:46:28 +0200, "Giuliano" <chie...@se.vuoi>
scrisse:

Me lo sto chiedendo pure io, di solito tendo a interpretare nel modo 
più "stretto" possibile le regole, quindi opterei per il si.
Sono ancora piuttosto dubbioso, penso che il distinguo sia dato dalla
fornitura o meno di prestazioni sanitarie, ma non ho ancora trovato
fonti di giudizio certe.
Presta attenzione che il decreto si applica con molti limiti alle
strutture esistenti.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR - perito industriale in Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

"Giuliano" <chie...@se.vuoi> ha scritto nel messaggio
news:b881h5$1d1i$2...@newsreader2.mclink.it...

Alla riunione di TNE il Carescia aveva risposto a questa domanda, dicendo
che non si applica alle case di riposo. Il campo di applicazione sono
appunto le case di cura, ospedali e strutture ambulatoriali, difatto le case
di riposo non sono case di cura ma strutture recettive alle quali semmai si
applica la normativa riguardante le strutture alberghiere.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

applica la normativa riguardante le strutture alberghiere.
Io ho un opinione diversa dal Carrescia, dato che in taluni casi le
case di riposo, forniscono prestazioni sanitarie residenziali a ciclo
continuativo.
L'ospite autosufficiente usufruisce di un trattamento soltanto
alberghiero (può avere un Medico di Medicina Generale esterno alla
Casa di Riposo), l'ospite non autosufficiente usufruisce oltre che del
trattamento socio-alberghiero, anche di un trattamento continuativo di
assistenza, comprensivo di cure mediche, infermieristiche,
riabilitative e di cura della persona negli atti quotidiani. 
In questi casi viene assistito da uno dei Medici di Medicina Generale
interni della Casa di Riposo.
Allora in questo secondo caso, la casa di riposo diventa più
propriamente una RSA (residenze sanitarie assistenziali) e quindi
rientra al punto b dell'art 1 del DM. e trovano applicazioni i Titoli
II e III.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ingegnere Elettronico e Domotica

Salve,
Vorrei sapere se come ingegnere elettronico (laurea specialistica)
posso progettare impianti domotici.
Grazie a tutti.
Marco

posso progettare impianti domotici.
Se sei iscritto all'ordine per il settore industriale sě, se lo sei
solo per il settore dell'informazione credo di no (almeno per quanto
riguarda la parte di potenza), ma dovresti chiedere all'ordine.
Ciao, Goofy

riguarda la parte di potenza), ma dovresti chiedere all'ordine.
Il tutto è regolamentato dal DPR 328/2001, che però non è per niente
chiaro
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di
ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45,
comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere
edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per
l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di
automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni.
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Museo

Che grado di protezione devono avere le apparecchiature( quadro,corpi
illuminanti,ecc) poste all'interno di un museo. Ho visto che vengono
installati su tesate C.I. a doppio isolamento con grado di protezione IP 20
secondo voi è corretto??, a dimenticavo sono installate a circa 3 metri.
ciao!



E' richiesto un grado di protezione superiore (IP40) solo nei luoghi
MA.R.C.I. per la presenza di materiale facilmente combustibile in
elevata quantita', a una certa distanza (fino a 3 m mi sembra, ma
dovrei controllare) dagli apparecchi.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione del neutro nei circuiti RSTN

Ho un problema da risolvere:
Nei circuiti quadripolari si può proteggere il neutro con un fusibile? E',
comunque obbligatorio, per gli stessi circuiti trifase+neutro (con neutro
avente la stessa sezione della fase) la protezione del neutro?
Ringrazio tutti coloro che volessero aiutarmi.
Dino

 ha scritto nel messaggio
news:bIei4.1648$h23....@news.infostrada.it...

Prima di tutto bisogna fare attenzione al sistema di distribuzione.
Generalmente in Italia è il TT, ma ci sono molti casi particolari per cui
diventa TN-S o TN-C, vedi ad esempio cabine dell'utente, ecc.
1) se il sistema è dunque TT, il neutro è un conduttore attivo, il
dispositivo di protezione lo deve sezionare. Qualunque esso sia,
interruttore o fusibile. La protezione con fusibili non è vietata, ma vuoi
mettere i vantaggi di un magnetotermico. Il solo fatto che interrompe tutti
i conduttori contemporaneamente la dice lunga. Interrompere solo il neutro
con un fusibile vuol dire che nel sistema c'è un forte squilibrio, prima
salta il fusibile del neutro, poi brucia tutto il resto.
2) i sistemi TN-S da questo punto di vista si comportano allo stesso modo.
3) nei sistemi TN-C il neutro non è tale e non va interrotto.

risposta:
dipende, in generale non è necessario proteggere il neutro ( x il
sezionamento come ha risolto?, è un luogo particolare? dando per scontato
che si tratti di sistema TT, in caso contrario ci sarebbe un progettista
quindi...)
ing vitali
De Girolamo ha scritto nel messaggio ...


Direi di no se il circuti è un TT o un TN-S, dovendo essere
garantita la sezionabilità anche del neutro, o comunque è
necessario fare molta attenzione al punto dove si posizione
il fusibile.
Tieni conto inoltre che se brucia in fusibile e non
interviene il magnetotermico accoppiato ti troverai con un
cicuito trifase e le utenze Fase Neutro non funzionano. Ciò
spesso causa la rottura delle schede elettroniche delle
apparecchiature.
Su un circuito TN-C direi ancora di no, perchè in neuto
funge anche da protezione e non deve mai essereinterrotto.
Spero di aver chiarito e non confuso!!
Saluti
Sergio






Solo dove gli impianti non sono stati adeguati si possono rimuovere i
fusibili senza dover per forza sezionare il circuito.

 wrote in message

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scusate

Ho scaricato un programma e alla prima applicazione mi ha chiesto se volessi
mandare una e-mail a tutti i presenti in rubrica.
Ho cliccato il tasto sbagliato e qualcuno sarà disturbato da questo invio
(in rubrica OE mette in automatico tutti i mittenti).
Me ne scuso anticipatamente.
Saluti
Mapa

 (in rubrica OE mette in automatico tutti i mittenti).
Mette in automatico se tu lo hai impostato in questo modo.
Non mi ricordo come ma non è difficile, modificare le impostazioni
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Bollette elettriche... perdite di rete.

Salve da Marco, e scusate il disturbo.
Preciso subito che non sono un tecnico ma un semplice utente (piccola
impresa, circa 450000 kWh annui, 340 kw impegnati in BT).
Vorrei chiedere se qualcuno può darmi qualche suggerimento/indirizzo per
controllare la bolletta elettrica, nello specifico la percentuale
relativa alle perdite di rete che vengono fatturate.
Mi spiego meglio: a seguito di una contestazione con il mio precedente
fornitore (Energit Spa), ed oltre ad un precedente reclamo fatto all'
AEEG (a seguito di un aumento del 35% fatto da loro a maggio, senza
nemmeno rispettare le norme contrattuali), andando a scavare nella
bolletta ho rilevato che applicano una percentuale per le perdite di
rete pari al 20%.
Mi sembra tantissimo, dato che il precedente e l'attuale fornitore
applicano il 10 ed il 13%.
Ho provato a cercare sul sito dell' AEEG, ma non sono indicate
percentuali di riferimento, a parte un 9,9% su una tabella.
La mia domanda; qualcuno sa se c'è una previsione di Legge su tale
percentuale, oppure ogni fornitore è libero di applicare quella che vuole?
Nel mio caso la differenza (dal 20% al 10%) sarebbe circa 10.000 euro
mal contati... e poi ho il dente avvelenato per il loro comportamento,
per cui partirebbe subito un altro reclamo all' AEEG e poi causa civile...
Grazie,
Marco

Ciao, le perdite di rete sono circa il 10,8 % dell'energia fornita,
fai bene a reclamare ma non so se otterrai qualche beneficio,
ti consiglo di cambiare gestore oppure di recedere il contratto e 
installare un micro-cogeneratore azzerando le perdite di rete.
ciao
Marco ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legge 46/90: Uso vano corsa ascensori

Quesito:
Si può usare il vano corsa segli ascensori per far passare le colonne
montanti di un impianti elettrico condominale?
Se la risposta è no (come credo) quale norma lo dice?
Grazie
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.


Beh cominciamo con il dpr 1497 (lo so che superato)e finiamo con l en81\1
nel caso di ascensore elettrico e con l' en81\2 nel caso di ascensore
oleodinamico in tutte e tre le norme si dice chiaramente che è proibito far
passare nel vano di un ascensore qualunque circuito o tubazione non di
pertinenza ad esso

,





montanti di un impianti elettrico condominale?
no DPR 162\99
ing vi6tali
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info ottimizzazione contratti fornitura

C'è qualcuno che è a conoscenza di qualche software che consenta di
effettuare l'ottimizzazione dei contratti di fornitura ENEL sulla base
delle nuove tariffe entrate in vigore nel 2001? Il sw in mio possesso
non serve più a nulla in quanto prevede le penali per supero di potenza
e la casa produttrice non intende riaggiornarlo. Dicono infatti che con
l'eliminazione delle penali per supero della potenza contrattuale, viene
meno l'esigenza per i clienti e/o i consulenti di disporre di tali
strumenti. In realtà penso che qualcosa che consenta, velocizzando i
calcoli, di efettuare valutazioni di potenza impegnata, energia attiva e
reattiva assorbita, magari simulando varie situazioni contrattuali sia
ancora estremamente comodo.
Grazie e saluti
GAP

 ha scritto nel messaggio
news:3ACD662A...@tin.it...


ottiizzando.
il numero verde? ma a te risponde qualcuno??? :))))
Pure io mi sono fatto fare la valutazione, in un caso in cui volevo
valutare la convenienza tra Bt ed Mt.
Gentili, mi hanno spedito tutti i conteggi per fax.
Stefano, STR
Reply: s...@waterFightersmail.net ma cambia l'acqua in fuoco. 
Tutte le opinioni espresse e il rispetto delle regole grammaticali, 
sono soggette a verifica.

 ha scritto nel messaggio
news:0nn8dt0tt85lt7v8l...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cogenerazione

Salve a tutti.Ieri mi hanno proposto un sistema di cogenerazione a metano
per la produzione di energia elettrica e termica da installare presso una
ditta.Volevo il vostro parere se puo' essere un sistema valido per ottenere
un risparmio sui consumi ENEL e sui consumi termici del riscaldamento(mi e'
stato proposto anche di fare il parallelo con la rete ENEL per la vendita di
energia).
Grazie per l'attenzione.

 ha scritto nel messaggio
news:QEA0a.91200$ZE.24...@twister2.libero.it...

Dipende, non è sempre conveniente, ci sono appositi metodi di valutazione
per poter determinarne la convenienza. I fattori in gioco sono tanti, quanta
potenza termica ti serve, quanta puoi autoprodurre, quanta la smaltisci e
quanta la utilizzi, che cicli di lavorazione e in che periodi hai necessita
di utilizzare il calore prodotto, di che potenza stiamo parlando....
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prese nel bagno

Salve a tutti , vorrei alcune informazioni per quanto riguarda le
apparecchiature elettriche da installare nei bagni.
Soprattutto riguardante l'accensione del centro visto che ho una doccia
nella parte SX dello stesso , con una porta che mi apre a DX.
Anche per le prese alcune precisazioni , posso inserire una presa vicino
al lavandino?!?!?
Grazie

 apparecchiature elettriche da installare nei bagni.
http://www.elektro.it/dati_tabelle/zone_bagni.html

al lavandino?!?!?
Sě (ma con buon senso mi raccomando)
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: help legge 626

dove posso trovare le certificazione per la legge 626/46-90
grazie Francesco Salviano

 wrote in message
7jr37o$sti$1...@nslave1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme per sale mediche

Qualcuno mi puo' indicare le norme applicabili per la installazione e la
alimentazione
di PC in sale mediche?
Grazie in anticipo.
Paolo Astorri

...
