Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: un impianto pericoloso?

Un elettricista ha invitato con due sbarre di ferro due faretti alla cornice
di rame che circonda la
cima di un capannone.Questa cornice e' scavalcata da chi accede al tetto
salendo una scala
di 10 m appoggiata all'esterno.Se ci fossero perdite nell'isolamento e la
cornice non fosse
a terra,la persona potrebbe cadere appena tocca il rame e sente la
scossa.Non ho modo di vedere i faretti,qualcuno
puo' dirmi se l'isolamento di queste cose e' buono?Grazie,Gianmaria.

...


 puo' dirmi se l'isolamento di queste cose e' buono?Grazie,Gianmaria.
Giuliano ha scritto:
Direi che senza sapere che faretti sono e come sono la
risposta sia impossibile.
In ogni caso sostituirei i faretti con altri del tipo a
doppio isolamento.
Ovviamente non metterei a terra la cornice in rame. :-))
Ciao, Giuliano
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

...
Un elettricista ha invitato con due sbarre di ferro due faretti alla cornice
di rame che circonda la
cima di un capannone.Questa cornice e' scavalcata da chi accede al tetto
salendo una scala
di 10 m appoggiata all'esterno.Se ci fossero perdite nell'isolamento e la
cornice non fosse
a terra,la persona potrebbe cadere appena tocca il rame e sente la
scossa.Non ho modo di vedere i faretti,qualcuno
puo' dirmi se l'isolamento di queste cose e' buono?Grazie,Gianmaria.
Non mi sembra il caso di preoccuparsi eccessivamente sull' attuale grado di isolamento, che potrebbe comunque cambiare
per tanti motivi ( invecchiamento nel tempo dovuto anche ad intemperie, eventuali incidenti dovuti ad opere di modifica
della cornice di rame o chissacchč).
Piuttosto mi preoccuperei di verificare l' esistenza e l' efficienza dell' impianto di terra e di un interruttore
differenziale IAN 30mA sulla linea dove sono derivati i faretti o a monte di tutto l' impianto elettrico.
Sono queste le cose che rivelano l 'isolamento insufficiente delle apparecchiature e delle condutture e che in caso di
scarso isolamento e quindi di guasto garantiscono l' incolumitą delle persone.
Se i faretti dovessero essere in classe II, come osservato da Pierangelo, non si devono collegare a terra ma
verificherei ed in caso di assenza  effettuerei il collegamento all' impianto di terra della cornice di rame.
Infatti da qualche parte di questa cornice transiteranno le condutture che alimentano i faretti e se chissą per quale
ragione dovessero scollegarsi dai morsetti potrebbero trovarsi a contatto con la cornice di rame mettendola in tensione.
Ciao.
Bruno Aprile

 Bruno Aprile
Giuliano ha scritto:
immaginando che non abbiano posato sulla cornice in rame dei
conduttori in treccia, :-((((
non collegherei mai a terra la cornice. 
Perchè? non è una massa o sbaglio?



Sicuramente non e' una massa, perche' non e' parte di una attrezzatura
elettrica.
Non e' una massa estranea perche' non introduce il potenziale di terra,
pero' potrebbe introdurre nel luogo di interesse (scala?) potenziali diversi
da quello di terra, (massa estranea: se introduce potenziale di terra o
potenziali diversi) Es. la tensione di rete in caso di guasto del faretto.
Cmq se i faretti sono in classe II nessun collegamento.
saluti
Simone Orcioni

...
Bruno Aprile ha scritto:
 Se i faretti dovessero essere in classe II, come osservato da Pierangelo, non si devono
collegare a terra ma
 verificherei ed in caso di assenza  effettuerei il collegamento all' impianto di terra
della cornice di rame.
 Infatti da qualche parte di questa cornice transiteranno le condutture che alimentano i
faretti e se chissà per quale
 ragione dovessero scollegarsi dai morsetti potrebbero trovarsi a contatto con la cornice
di rame mettendola in tensione.
 Ciao.
 Bruno Aprile
Giuliano ha scritto:
immaginando che non abbiano posato sulla cornice in rame dei
conduttori in treccia, :-((((
non collegherei mai a terra la cornice.
Perchè? non è una massa o sbaglio?
Ciao, Giuliano
--
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella
|
| e-mail 
esa...@iol.it
               |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo
|
|
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più
|
|
|                  |
**************************************************************
Non è una massa e non è una massa estranea ( vedi commento seguente di Simone ). ma non
riuscendo a immaginare dove possano essere passati con i cavi di collegamento se non in
un' area interessata dalla cornice; se non sbaglio in questo caso la cornice diventa una
massa (perchè contenente interamente o in parte un cavo elettrico). Indipendentemente
dalla classe di isolamento del faretto. Inoltre  la mia esperienza lavorativa mi insegna
che guasti del tipo da me descritto ( vedi messaggio precedente), possono capitare e anche
con molta più facilità di quella che si possa immaginare). H o trovato molti stabilimenti
con strutture metalliche in tensione senza che nessun interruttore di protezione
intervenisse e solo perchè vecchie linee forse scollegate solo a valle, danneggiate o con
cattive connessioni, facevano contatto con dette strutture.
Specialmente in stabilimenti con sistema TN dove l' intervento degli interruttori di
massima corrente è assicurato solamente se il circuito di guasto è del tipo franco a terra
e cioè con elevati correnti di guasto.
Una volta sono stato io stesso a provocare un guasto mettendo in tensione una passerella
metallica non collegata a terra.
Stavo recuperando delle vecchie linee da smantellare in quanto da sostutuire. Alcuni dei
cavi da smantellare erano situati al di sotto, in una passerella stracolma di cavi. Pur
facendo attenzione nel recupero e quindi tirando molto lentamente con diverse pause ad un
certo punto ho preso una lecca toccando la passerella.
In seguito ho scoperto di aver agganciato un morsetto di giunzione di un cavo situato
sulla passerella e di aver strappato i fili nel punto di giunzione. Tutto questo durante
lavori di modifica e ampliamento su impianti esistenti e vecchi.
Ciao.
Bruno

 Bruno
