Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collaudo magnetotermico

Il mio elettricista per collaudare l'interruttore
differenziale dice che fa un test collegando
un filo  tra neutro e terra e dice che scatta il differenziale
ora nel mio caso il test non funzionava io ho pensato 
che essendo a 30 mt dalla cabina e con cavi interrati che arrivano
direttamente al mio contatore non c'erano correnti
di dispersione presenti sul neutro per cui non si creava nessun
passaggio di corrente ora siccome avevo collegate io il magnetotermico
e per comodità ero entrato da sotto con la linea e uscivo da sopra 
con le linee verso i magnetotermici lui sosteneva che era il senso
di attraversamento del differenziale che non faceva scattare la
protezione. Lui ha invertito il flusso e poi la sua prova funzionava,
a questo punto sembrava che aveva ragione lui ma rimettendo a 
posto i collegamenti avevo notato che aveva invertito i filo tra fase 
e neutro nella parte superiore dell'interruttore
per cui lui pensava di usare il neutro ma stava usando la fase
ed era logico che il flusso della fase verso terra faceva scattare
il salvavita.
Rimettendo a posto i collegamenti il differenziale non salta 
esendo un perito elettrotecnico intuisco che il suo test empirico
funziona solo se ci sono correnti presenti nel neutro nel caso
di abitazioni distanti dalla cabina elettrica.
Ora lui mi ha cerificato l'impianto dicendomi di fare questo 
controllo ma  è il caso che gli dica niente se no lui 
fa storie oppure gli segnalo la cosa?.
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 fa storie oppure gli segnalo la cosa?.
La sola verifica che può fare l'utente è la prova con il tasto test del 
differenziale.
oppure, se te la senti, chiedi in prestino uno degli appositi strumenti, 
che gliinstallatori di solito hanno, e fai la prova del differenziale in 
modo SERIO
Se ti rilascia la dichiarazione di conformità,  chiedigli un verbale 
delle prove e misurazioni eseguite!
Giuliano

fa storie oppure gli segnalo la cosa?.
dipende dalla situazione, se ti ha fatto un favore facendoti
la dichiarazione sta zitto, accontentati e chiama un elettricista
dopo a farti controllare l'impianto ... se invece l'hai pagato
bhe... hai dei diritti!
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 e la corretta sensibilità del differenziale
 Giuliano,ma questa famosa Dichiarazione di conformità
 non dovrebbe essere eseguita su certi elettricisti? :-)
  Tu,con la tua esperienza e professionalità sai come operi
  e cosa stai facendo.
  Ma forse qualcuno rilascia documentazioni senza aver fatto
  nessuna verifica.
  Credo che valga di piu' un impianto sicuro e ben fatto piuttosto
  di un foglio di carta.
  Che ne pensi?
  Ciao. 

Purtroppo dopo tanti anni che è in vigore sta cavolo di legge non c'è 
praticamente nessun cliente che sa come dovrebbe essere il discorso... per 
l'utente finale un'elettricista vale l'altro, quelli più preparati sanno che 
gli spetta UN PEZZO DI CARTA a fine lavori, pezzo di carta di cui non hanno 
idea però di che forma debba avere.
Ognitanto trovo clienti che CAPISCONO REALMENTE cosa intendo dire quando gli 
spiego che gli eseguo un'impianto fatto veramente bene, sicuro, che poi gli 
rilascio tutta la documentazione in regola completa di tutti gli allegati, 
schemi, verifiche strumentali ecc.... e sono contenti. Ma sono una 
minoranza, in maggior parte li vedi che sono scettici, credono che stai solo 
cercando di intortarli e se gli chiedi più caro credono che li stai 
fregando, non certo che è perchè gli fai un lavoro migliore.
Morale... io mi ritengo un professionista, ma non so fino a che punto ciò 
ripaghi, forse quelli che fanno l'impiantino "alla spera in dio", in nero 
totale, senza ddc... spesso e volentieri son più ben visti di te 
professionista: tu sei un ladro, quello fa prezzi onesti... poi se lui è 
onesto o meno non si sa, ma l'importante che il prezzo lo sia :)
Ma allo stato di ste cose che gli frega? Nulla... non gli frega nulla di 
tutelarti, di far si che la tua professionalità venga premiata e capita... 
gli frega solo di farti sputare sangue col suo bel terrorismo fiscale.
Scusate ma stasera mi piglia male :)
Enrico. 

 
Detto tra noi due.......
hai ragione!!!
Giuliano