Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa in esercizio dei trasformatori

Salve a tutti!
C'è qualcuno che mi saprebbe dire la procedura di messa in esercizio di un
trasformatore trifase MT/BT e soprattutto le cose da evitare?
Grazie a quanti interverranno!
Ciao,
Alessandro.

Alessandro Martella  ha scritto :

- verifica del luogo di installazione
(distanze, barriere, pulizia, impianto di terra,cartelli
monitori,areazione,illuminazione,esintori,uscite sicurezza,ecct).
- verifica dei dati di targa del trasformatore con quanto riportato
nel progetto.
- prova in bianco delle protezioni (Buchholz e Temp. se trafo olio,
Centralina Temp. se trafo resina)
- verifica del bollettino di taratura del trasformatore redatto dal
costruttore.
- verifica dell'interruttore lato B.T. con quanto riportato nel
progetto
- verifica del sezionatore lato M.T. con quanto riportato nel
progetto.
- verifica dell'interruttore (se c'e') lato M.T. con quanto riportato
nel progetto.
- verifica dei fusibili (se ci sono) lato M.T. con quanto riportato
nel progetto.
- verifica dell'apertura e blocco dell'interruttore lato B.T.
- sul Quadro MT, liberare le chiavi per la chiusura del sezionatore di
alimentazione, aprendo le lame di terra (se c'e' l'interruttore deve
essere aperto)
-chiudere il sezionatore M.T. di alimentazione
-chiudere l'interruttore M.T. di alimentazione.
-far funzionare per un po' il trasformatore a vuoto,
facendo tutte le misure necessarie.
- se necessario modificare la tensione in uscita (accertarsi se il
commutatore e' a vuoto o sotto carico)
-sul Quadro B.T. assicurarsi che  tutti gli interruttori di partenza 
siano aperti.
-sbloccare l'interruttore lato B.T. del trasformatore, chiudendolo:
dovrebbero essere alimentate solo le sbarre del Quadro B.T.
-se tutto procede correttamente si puo' iniziare ad aumentare il
carico sottoposto al trafo, alimentando qualche altra utenza, sempre
fermandosi a step e vedere che tutto fili via liscio
- dare il pieno carico.
- sarebbe utile verificare il comportamento del trafo anche con un
sovraccarico del 10-20%, ma questo dipende dall'impianto e dalle
potenze in gioco.
attenzione: ogni step che non va a buon fine, comporta l'interruzione
della messa in servizio, la sistemazione dell'inconveniente, e la
ripartenza della messa in servizio dal primo step.
saro' banale: la pulizia del trasformatore ha molta piu' importanza di
quanto normalmente si crede.
spero di esserti stato utile.
Un saluto ;-)

Alessandro.
- verifica del luogo di installazione
(distanze, barriere, pulizia, impianto di terra,cartelli
monitori,areazione,illuminazione,esintori,uscite sicurezza,ecct).
- verifica dei dati di targa del trasformatore con quanto riportato
nel progetto.
- prova in bianco delle protezioni (Buchholz e Temp. se trafo olio,
Centralina Temp. se trafo resina)
- verifica del bollettino di taratura del trasformatore redatto dal
costruttore.
- verifica dell'interruttore lato B.T. con quanto riportato nel
progetto
- verifica del sezionatore lato M.T. con quanto riportato nel
progetto.
- verifica dell'interruttore (se c'e') lato M.T. con quanto riportato
nel progetto.
- verifica dei fusibili (se ci sono) lato M.T. con quanto riportato
nel progetto.
