mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: studio dentistico

Ciao, vorrei sapere quale documentazione occorre presentare all'ASL per un
subentro riguardante uno studio dentistico in Milano?
L'impianto č sottoposto ad obbligo di progettazione.
Quali sono le verifiche da eseguire?
Qual'č l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra una verifica e
l'altra?
Chi esegue le verifiche?

...


 Chi esegue le verifiche?
Giuliano ha scritto:
prima di tutto occorre sapere se lo studio è un ambulatorio
di tipo A oppure B, immaginando il caso peggiore, con
apparecchi elettromedicali applicati ai pazienti, occorrono
tutte le normali verifiche della CEi 64-8 più quelle per gli
ambulatori medici.
E' tutto riportato nella Guida CEI relativa. Se interessa la
vado a pescare e ti riferisco. L'intervallo di tempo tra una
verifica e l'altra dipende dalla verifica.
Ps. se l'impianto è sottoposto a progettazione, queste cose
non dovrebbe saperle il progettista?
Ciao
-- 
***********************************************************
 Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella
 e-mail 
esa...@iol.it
 
 attivato antispam: togli xx e metti bb
nell'indirizzo                                                            
 Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti 
 Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più  
 
|

...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Domanda veloce: piscina

Ciao a tutti,
in una piscina filo terreno (quelle senza gradino per capirci) posso 
installare illuminazione a palo classe II , 220V a 2,5 mt dal bordo piscina?
Ve lo chiedo perchè ho un po' di confusione riguardo alla 64/8 sez 7 fontane 
e piscine .
Thx
G



Stavo per risponderti velocemente "sì" ma poi mi sono venuti dei
dubbi, la 64-8/7 non mi sembra preveda la possibilità di proteggere
dai contatti indiretti con il doppio isolamento gli apparecchi in zona
2 (consente invece la protezione con interruzione automatica e
differenziale da 30mA).
A che altezza sono installati gli apparecchi? (La zona 2 arriva a 2,5m
di altezza)
Ciao, Goofy

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Contatore unico per piu' utenze

ciao a tutti
avrei bisogno di sapere se in commercio esiste un tipo di contatore che
misuri l'assorbimento di più utenze contemporaneamente; in pratica una
specie di centralina a cui attaccare tutte le utenze e che riporti poi i
dati di ciascuna di esse;
è fantascienza o ne sapete qualcosa?
grazie
Paolo

 č fantascienza o ne sapete qualcosa?
www.electrex.it
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


ok grazie vado a controllare!
Paolo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: posa in opera di cavi

ciao a tutti,vorrei sapere urgentemente se posso posare cavi tipo fror
nei controsoffitti o se debbo usare esclusivamente cavi tipo
fg7.rigngrazio e porgo saluti
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

imho puoi, ovviamente dopo aver valutato la minore portata, a parità di 
sezione, dei cavi Fror rispetto ai cavi FG7
ciap

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiarazione conf.

sapete a quale normativa devono sottostare gli impinati elettrici installati
presso le strutture aeroportuali all'aperto (es. testa pista) ?
Grazie anticipatamente
luca

 Secondo me possono essere intesi semplicemente come impianti di
illuminazione esterna

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro elettrico industriale... quando è a norma?

Salve a tutti!
Sto facendo un progetto per un automatismo che farà parte di un isola di
lavoro e stavo facendo delle valutazioni sul fatto di cablare il quadro
all'interno dell'officina senza dover sottostare a ditte che fanno quadri
conto terzi!
La mia domanda specifica è questa, da che norme deve essere regolato un
quadro elettrico? Che dichiarazioni bisogna fornire, la marcatura CE deve
essere messa anche sul quadro o è reativa a tutta l'apparecchiatura? Dove
posso trovare della documentazione in rete?
Grazie in anticipo e buon fine settimana!
Roberto Ferrari

 posso trovare della documentazione in rete?
La cosa non è cosi semplice da sintetizzare cmq ci provo.
Il tuo automatismo farà parte di un isola di lavoro e quindi presumo sia una
macchina e come tale deve corrispondere alla direttiva macchine. Se il
prodotto che tu stai realizzando ti è stato commissionato per esser
conglobato in una macchina devi solo eseguire quanto richiesto e non marcare
CE il prodotto in quanto parte integrante di una macchina. Viceversa è
necessario seguire tutte le fasi richieste dalle direttive di nuovo
approccio:
1 - analisi rischi
2 - verifica rispetto requisiti essenziali di sicurezza delle direttive
applicabili (macchine, BT e EMC) o utilizzo delle norme armonizzate
applicabili
3 - elaborazione di un fascicolo tecnico dove viene raccolta la
documentazione necessaria a giustificare le scelte adottate, le prove
eseguite, i calcoli, le norme utilizzate, ecc. ecc. ecc.
4 - redazione di un manuale d'uso e manutenzione
5 - dichiarazione di conformità CE
6 - apporre marcatura CE sul prodotto.
Un quadro elettrico ha una norma di riferimento specifica che è la CEI EN
60439-1 e riguarda sia i quadri di distribuzione (dal power center di una
acciaieria al centralino dell'appartamento) sia i quadri bordo macchina (dal
laminatoio industriale alla mola smeriglio). Attenzione però che se questo
quadro riguarda una macchina o macchinario la norma da applicare in primis è
la CEI EN 60204-1 da integrare con la CEI EN 60439-1, in quanto non si può
separare l'equipaggiamento elettrico della macchina dal suo quadro ma è
tutto l'insieme quadro+equipaggiamento elettrico bordo macchina da
considerare.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 centinaia di mila lire per acquistarle sul sito?
Purtroppo no!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Testi per esecuzioni Ex

Salute a tutti del NG!
Vengo al dunque: sapreste consigliarmi un buon testo per la realizzazione di
quadri e bordo macchina Ex (Ex-d/ia ecc.). Piu' precisamente desisderei un
testo che indichi le differenze tr i vari tipi di realizzazione, quando e
come impiegarle e le modalita' di realizzazione.
Grazie in anticipo!!
Lele.

 Ciao Lele io come costruttore di impianti AD-PE ho il mio manuale di
normative ecc.ecc, se e' la prima volta che installi impianti Ex-d, ti stai
addentrando in un mondo abbastanza complesso sotto il punto di vista
normativo, se ai bisogno di materiale e un po' di consulenza ci possiamo
sentire per telefono, chiama il seguente numero 02-9834137 e chiedi di
Silvia che e' il commerciale, oppure chiedi di Giovanni che sono io. L'
azienda per qui lavoro e' situata a sud di Milano ed e' Apparecchiature
Elettriche di Sicurezza   ( A.E.S )
Saluti Giovanni


Ti ringrazio per avermi risposto: vorrei precisare che non e' la prima volta
che la ditta per la quale lavoro si occupa di Ex, e c'e' chi ha le
competenze in merito.
La mia richiesta nasceva da una mia voglia di ampliamento delle mie
conoscenze in merito, senza dover applicare indicazioni altrui!! So
benissimo che le norme dovrebbero spiegare tutto, pero' credo che un manuale
appositamente studiato per far capire la materia sia piu' facilmente
fruibile!!
Grazie comunque per l'interessamento!!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ? per generatore a vento

Dovrei montare un genratore a vento su una collina e avrei queste
domande.
1 come faccio a calcolare il carico prodotto dal vento a una certa velocita'
sulle pale?Per esempio un vento a 40 km/h su 4 pale di raggio 1 m a una
certa inclinazione rispetto al piano dell'elica?
2 il plinto in calcestruzzo ha dimensioni a,b e profondita' h nel
terreno,quanto vale il momento flettente applicabile ?
3 il generatore e' sostenuto con un tubo di ferro  alto H,circolare o
quadrato,spesso s.Nota la forza orizzontale applicata in alto come calcolo
la sezione per il ferro che trovo dal fabbro?Chiedo scusa per quest'ultima
domanda,anch'io ho fatto s.c.,poi ho venduto il libro e negli appunti non ho
segnato il carico ammissibile.
4 in ultimo cerco un libro su cui leggere per i generatori a vento.
Se poi ci fosse qualcuno che li costruisce e volesse dirmi qualcosa su come
fare le pale,il legame velocita' del vento velocita' del rotore,gli
accorgimenti per far fronte ai venti eccezzionali,.... .
Grazie,saluti.Gianmaria.

domande.
Non ho mai montato un generatore, ma ti consiglio di fare attenzione al
controllo di velocita' delle pale (a meno che non sia un generatore a
velocita' di rotazione costante), perche' ho visto un generatore spezzare un
tubo di acciaio di almeno 500mm di diametro a causa, credo, di un errore nel
controllo della velocita'.
Hai mai visto i generatori ad asse verticale, invece che orizzontale, con il
generatore interrato e le pale semicircolari? Hanno un minor impatto
ambientale (tanto il suolo lo occupi ugualmente).
saluti
sim
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: RIVELAZIONE FUMI

Salve a tutti ho realizzato un'impianto di rilevazione fumi in 
un'albergo dove parte e' stata realizzata ex novo, mentre parte in zone 
esistenti, quindi senza possibilita' di tubazione propia.Mi e' stato 
consigliato dall'ingegnere progettista un cavo del tipo twstato CEI 
20/22 GR4 750v.
risolvendo cosi' il problema della tubazione ,e potendo inserire i cavi 
all'interno dei cavi elettrici a soffitto e cassette sompitratto. 
Trattandosi di un'impianto via bus ho dovuto effettuare delle giunture 
all'interno delle cassette rompitratto a servivio dell'impianto 
elettrico, sfilando i cavi, effettuando le connessioni con saldature a 
stagno e infine isolando con nastro e ultimo guaina in pvc a spirale.In 
questi giorni ho avuto la visita di un'ingegnere dell'ispesl 
effettuando una relazione dove si annotava la non adeguata posa dei 
cavi di rivelazione fumi. Chiedo cortesemente se cualcuno sia in grado 
di darmi qualche informazione in merito al tipo di cavo da me usato, e 
se le connessioni da me realizzate rispondano alla norma. concludo 
dicendo che i locali in questione risalgono ad impianti realizzati 
prima del 1990 ove non vi e' possibilita' di effettuare opere murarie 
poiche' costose e a causa dei soffitti con dipinti a olio e tele un po' 
penosa. Grazie anticipatamente. Giuseppe   
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto:

Scusate correggo cavi utilizzati < CEI 20/22 II GR4 750V
Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti esistenti OK, sost. atto notorio -

la dichiarazione potrebbe essere:
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 392 del 1996, dichiaro che l'impianto è 
eseguito e mantenuto a regola d'arte.
Firma
-- 
Posted from [151.88.109.57] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Il DPR è del 1994 e non 1996
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 392 del 1994

--
Posted from [151.88.109.57]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG





 d'atto notorio) per poterne eventualmente preparare una ?
Purtroppo no, alcuni Comuni usano un modulo, penso che basti fare
riferimento alla
Legge 46/90 dichiarando che l'impianto è a regola d'arte, assumendosi le
responsabilità, ecc.
Buona cosa sarebbe allegare una relazione di un tecnico che abbia
verificato l'impianto,
visto che il proprietario si assume le responsabilità e, penso io, non è
competente.
Per tecnico intendo anche un installatore con i requisiti relativi.
Saluti
Giuliano Biella

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: HELP mormativa antifurto

Ciao a tutti,
dovrei stilare per la prima volta la dichiarazione di conformitą per un
impianto d'allarme via filo. Ho preso come modello quella che normalmente il
collega usa per le automazioni, dove č menzionata la normativa UNI
8612.....quale devo menzionare invece per i sistemi di sicurezza? cambia se
via filo o radio?
Grazie in anticipo per la risposta.
Fabio


allarmi, direi la serie CEI 79.. che tratta i materiali e
l'installazione, forse la 79-15: ()antintrusione: prescrizioni
generali, 
CEI 64-8 per gli impianti (i fili insomma)
se via filo, cambia il riferimento a norme di prodotto (ma è del
costruttore)...
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.


direi anch'io la serie 79( sistemi di segnalazione etc..)
per quello che riguarda la posa dei cavi, la norma applicabile( 64.8 etc...)
per i sistemi senza fili la norma applicabile alla centralina che
generalmente e' alimentata da rete.
le periferiche radio e' sufficente che siano omologate MPPTT e comunque LPD
a 433 M Hz.
saluti sandroacciai

 ha scritto nel messaggio
Grazie a entrambi per l'aiuto :-)
Fabio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto cantiere

Salve,
Mi trovo nella situazione di dover effettuare un impianto elettrico in
un cantiere edile dove, tra le altre cose, c'è una gru.
Ho letto le norme, compresi i DPR 547/55 e 462/2001 ma alcune cose non mi
sono chiare.
Da quello che ho capito, una gru in quanto struttura
metallica, (ai sensi dell'art.39 del DPR 547/55) andrebbe collegata a
terra MA solo se di *notevoli dimensioni*
Facendo delle ricerche ho scoperto che per "decidere" se una
struttura è di *notevoli dimensioni*, andrebbe presa come riferimento la
norma CEI 81-1 e quindi andrebbe valutata la frequenza di fulminazione
della struttura in relazione a quella ritenuta accettabile dalla norma.
Ora mi chiedo:
1) Chi deve fare questa valutazione? Io installatore? Devo rivolgeremi ad
un progettista? Seguo le regole del buonsenso? Vado a occhio? (tipo se la
gru è <20m allora NON è di notevoli dimensioni altrimenti lo è?)
2) E nel caso la gru NON risultasse di notevoli dimensioni, cosa
devo fare? Evito il parafulmine, ma devo collegarla a terra lo stesso? o
non la collego nemmeno a terra? (come ho letto su Tuttonormel aprile 2000)
Ho letto e sentito di tutto sulla questione, qualcuno riesce a chiarire un
po' la cosa o indirizzarmi verso qualche norma/testo/libro?
Grazie in anticipo


Quello che ti segnalo e' un ottimo libro!
http://www.tne.it/html/prodotti/libri/scheda.asp?id=12
Non so se conosci la rivista TuttoNormel
dovresti abbonarti.
Saluti.
R.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
G.

 non la collego nemmeno a terra? (come ho letto su Tuttonormel aprile 2000)
La struttura metallica risulterebbe autprotetta e pertanto non è
necessario collegarla a terra ai fini della protezione contro le
scariche atmosferiche.
Viceversa se la struttura non risulta autoprotetta non basta collegarla
a terra come tanti erroneamente pensano, bensì realizzare un sistema
di protezione dalle scariche atmosferiche di categoria adeguata oppure
altri provvedimenti alternativi.
Collegare a terra una struttura che risulta autoprotetta può
peggiorare la situazione invece che migliorarla. Proprio per questo
motivo bisogna collegare a terra solo dove serve.

 motivo bisogna collegare a terra solo dove serve.
Su questo non c'è dubbio.
Grazie ancora per la risposta!
Giancarlo

 Da questo punto di vista non necessita di un collegamento equipotenziale?
NO. Vedi sopra.

 NO. Vedi sopra.
Direi che sei stato più che esaustivo.. e chiarissimo!
Grazie ancora!

 ha scritto nel messaggio
news:1129902262.6...@o13g2000cwo.googlegroups.com...
A questo fine ho l'obbligo di collegare a terra:
- masse;
- masse estranee.
Salve, scusate se mi intrometto.
Dove posso trovare la definizione precisa di masse e masse estranee?
Ciao e grazie.

 Dove posso trovare la definizione precisa di masse e masse estranee?
Norma CEI 64-8 Parte 2 "Definizioni" art. 23.2 e 23.3.

 ha scritto nel messaggio
news:1130243252.9...@g43g2000cwa.googlegroups.com...

Grazie, vado un po' a studiare... :-)
Ciao!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: misura di terra

In uno stabilimento con sistema TN (cabina propria come faccia a misurare la
resistenza di terra.
Non ho la possibilità di usare il metodo volt-amperometrico con 3 picchetti
in quanto tutta l'area è pavimentata.
Nei sistemi TT uso il metodo attraverso la presa di corrente. Anche qui
posso usare tale metodo???
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:If1d8.1910$Ns4....@news2.tin.it...

Il coordinamento dai contatti indiretti con l'impianto di terra nei sistemi
TN serve per il lato Media Tensione. Pertanto non ho alternative alla misura
della resistenza di terra e non posso usare lo stesso sistema del TT in
quanto i valori misurati non hanno niente con la resistenza di terra ma
riguardano il valore di impedenza misurato del conduttore di protezione
della linea in questione e quindi serve per il coordinamento dai contatti
indiretti lato BT.
Mi pare strano che non esista, anche distante, dei punti dove piantare i
picchetti, cmq da quanto mi ricordo mi pare ci sia un metodo alternativo
proverò a consultare un pò di libri. Altrimenti rimane sempre la misura di
tensione di passo-contatto :-)).
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prova

Ciao... sapete mica come poter guadagnare senza lavorare? :)
Scusate :) 


Vendere vibratori su ebay? :)
Ciao! 

 ha scritto nel messaggio 
news:fcf07t$8ih$1...@tdi.cu.mi.it...

E se poi non vibrano?

 E se poi non vibrano?
Eh se non vibrano è una bella inculata.....
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:fcli44$ikj$1...@tdi.cu.mi.it...


 
chiedilo al Bertolazzi lu ti saprà rispondere
it.discussioni.energie-alternative
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sicurezza macchinari

Salute a tutti!
Vorrei chiedere un Vostro parere, ovviamente mediato dalle norme e dalle
Leggi..
Sistema di controllo ripari di una macchina, classificato categoria 3. E'
necessaria la ridondanza anche dei contattori di potenza? oppure ne basta
uno solo?
Con cat. 4 usualmente metto due in serie. Pero', d'accordo la regola "la
sicurezza non e' mai troppa", vorrei evitare ridondanze "economicamente" e
"tecnicamente" evitabili.
Grazie a chi vorra' perdere tempo

La categoria rigurda sia i circuiti di ingresso che di uscita. Se il
circuito di ingresso (per es. comando arresto emergenza) è in
categoria 3 perchè per esempio è a doppio canale controllabile,
quello di uscita non può essere inferiore altrimenti tutto il sistema
non è classificabile di categoria 3. Un solo contattore di potenza è
un sistema con circuito a singolo canale e pertanto equivalente ad una
categoria 2 bisogna per forza passare al gradino superiore aggiungendo
un secondo contattore, così facendo però si ottiene un sistema con
circuito di uscita in categoria 4, infatti sistemi di uscita di potenza
in categoria 3 non esistono.

 ha scritto nel messaggio
news:1120050941.6...@g43g2000cwa.googlegroups.com...
<cut>
Grazie per la risposta! Quindi, tutti quei bei macchinari (e ne ho visti
tanti..) che hanno il bel rele' in categoria 3 (o addirittura 4) che
agiscono solo sugli ausiliari e con contattore singolo, sono lavori,
diciaomo, a meta'!
Invece, agendo solo sulla bobina di sgancio dell'interruttore generale, come
lo si puo classificare? Non si ottiene la ridondanza...
Saluti!!
Lele

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cucina ristorante

Grazie in anticipo per la risposta: una cucina di un ristorante quando si
considera luogo a rischio di eplosione e in caso affermativo che tipo di
impianto realizzare ( vi sono norme antincendio specifiche?)

 impianto realizzare ( vi sono norme antincendio specifiche?)
Un luogo è classificato a rischio di esplosione quando è reale la
possibilità di formazione dell'atmosfera esplosiva e la sua permanenza è
costante. Questo lo si può appurare solamente tramite una apposita
classificazione dei luoghi, come prevede anche il recente D.lgs. 233/03 nei
luoghi di lavoro. La cucina di un ristorante se rispetta le caratteristiche
di areazione richieste dalle normative UNI e l'impianto gas è conforme ai
requisiti richiesti dalle norme UNICIG, difficilmente è un luogo con
pericolo di esplosione. Al massimo può essere un luogo nel quale la
probabilità di formazione di un'atmosfera esposiva è bassa e/o solo in caso
di guasto (zona 2 - CEI 31-30).
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: calcolo potenze

ciao a tutti
ho un dubbio che mi vergogno quasi ad esporre :)
in un sistema trifase, per richiedere all'enel 
la fornitura di potenza, è corretto fare la somma algebrica delle
potenze dei carichi a 380V e 220V indistintemente? (trascurando i
coefficienti Kc e Ku)
credo di si, ma i miei ricordi scolastici si perdono nel tempo :(
stefano

Pensa solo che anche  in monofase in una abitazione se fai la somma dei
carichi ti risulta facilmente una potenza di 10-15 KW ma non per questo li
richiedi. Valuta sempre quante macchine possono essere in funzione
simultaneamente. Se un'azienda ha tre operai e sette macchine e difficile
che funzionino simultaneamente.

 ha
scritto:

d'accordo
ma il mio quesito era se facevo bene a sommare carichi trifase e
monofase indistintemente.
tu che dici?
ciao
stefano

 stefano
Saluti.
Mauro Bottizzo.


beh, avevo qualche ragione a vergognarmi nell'esporre la domanda :)
a volte mi perdo in un bicchiere d'acqua...
ciao
stefano

e visto che sei cosě bravo sai pure spiegarci il perchč?
Ma devi rispondere subito... se no non vale
Ciao e buon anno RENATO
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme CEI UNEL 35024: dove trovarle?

Non sono riuscito a trovarle da nessuna parte.
C'è qualcuno che mi può dire dove trovarle?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

C'è qualcuno che mi può dire dove trovarle?
sul sito CEI 
http://www.ceiuni.it
ovviamente a pagamento
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html





Ulteriore possibilità:
scaricare il file pdf relativo.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 Inviato via 
http://usenet.iol.it


E dove trovo il
relativo file *.pdf ?
Che tipo di norma ti serve? Io ho le norme cei...


 Che tipo di norma ti serve? Io ho le norme cei...
Mi interessa sapere le portate di cavi in bassa tensione isolati in
NOMEX e GOMMA SILICONICA (quindi non quelli PVC o EPR) e come variano
queste portate in funzione del numero di cavi in parallelo, se i cavi
sono all'interno di guaine (tipo flessibili Anaconda), nonchè in
funzione della temperatura.
Grazie per la cortese risposta


Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

Allora, da una ricerca sul sito del CEI sembra che ciò che interessa a
me dovrebbe trovarsi sulle norme CEI-UNEL 35380, 35365 (questa forse è
più interessante) e 20-19/3.
Trattano dei cavi in gomma siliconica e gomma siliconica con fibra di
vetro.
Sui cavi isolati Nomex non ho trovato niente....ora gomma siliconica e
Nomex sono ambedue in classe H (temperatura max. 180°C) quindi penso che
le portate ed i vari coefficienti correttivi che valgono per la gomma
siliconica dovrebbero valere anche per i cavi Nomex.
Tu sai qualcosa di più riguardo ai cavi isolati in Nomex?
Trovo strano che non si trovi niente al riguardo perchè sono molto usati
a livello industriale molto di più di quelli in gomma siliconica.
Questi ultimi costano di meno ma hanno una resistenza meccanica molto
più bassa da cui la soluzione con fibra di vetro.
Se riesci a mandarmi queste norme in formato *.pdf ti ringrazio molto.
Ciao
Ing. Davide Giulivo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info DPR 34/2000

Posto la richiesta di un collega:
Qualcuno  mi sa dire, ai sensi del DPR citato,
a che categoria di lavori dovrebbe appartenere
un appalto che prevede la messa a norma di
impianti elettrici di una cabina di BT di utente
e la distribuzione dell'alimentazione in BT a
diversi fabbricati di uno stesso stabilimento?
Ringrazio anticipatamente.
Ciao
Paolo
P.S. mi scuso per precedente messaggio
pre - datato

La Categoria č la OG11
-- 
Posted from 
ppp-62-11-154-74.dialup.tiscali.it
 [62.11.154.74] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a norma Trapano colonna.... richiesta info

Buon giorno,
all'interno della mia officina, si è reso necessario mettere a norma dei
trapani, una mola e diversa altra attrezzatura e ho pensato ad un sistema
piuttosto semplice per inibire la ripartenza della macchina dopo la mancanza
di tensione:
-   Un contattore, con 1 contatti NO che, grazie ad un'autoritenuta eseguita
da un contatto dello stesso contattore, lo fa cadere in caso della mancanza
della tensione di rete. Il pulsante di arresto, in serie con emergenza a
fungo e ripari (monocanale), tagliano subito a monte del contattore la
tensione.
Alcune persone mi hanno illustrato un metodo differente:
-    Utilizzare un salvamotore con bobina di minima, collegata in serie con
protezioni ed emergenza.
Detto questo:
Il primo sistema può essere considerato a norma (ovviamente viene corredato
dalle protezioni elettriche previste)?
Nel secondo sistema, l'avvio del macchinario deve essere effettuato
riarmando il salvamotore, mentre con il secondo viene utilizzato un pulsante
di marcia, con lampada di segnalazione.
Spero di essere stato chiaro, e di ottenere risposta al mio quesito!
Grazie anticipatamente e buona giornata!

Buon giorno,
Il sistema di adeguamento che hai descritto, se costruito all'interno di
un'apparecchiatura che non ha nulla a che fare con le macchine da mettere in
regola, č semplicemente un intervento sull'impianto elettrico, non sulle
macchine. In altre parole le macchine rimangono non conformi alle regole di
sicurezza. In ogni caso ricordo che modifiche importanti sulle macchine
comportano una nuova marcatura CE, o una modifica della documentazione
tecnica della macchina.
Quanto sopra č solo il mio pensiero da confrontare con la normativa vigente.
Saluti
per. ind. Ezio Compagnoni
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rilevatori di fumo nei controsoffitti

Mi trovo a progettare un impianto di rilevazione fumi per una sala 
conferenze, superficie circa 200 mq
Il locale è dotato di impianto di condizionamento e ventilazione per il 
benessere delle persone (UNI 9795 art. 5.4.4.1). La circolazione d'aria 
NON è elevata.
I rilevatori di fumo sono stati calcolati come richiesto dalla UNI 9795.
Esiste un controsoffitto con distanza dello stesso dalla soletta di 
oltre 80 cm, dove passano i cavi elettrici, quindi vanno messi i 
rilevatori anche nel controsoffitto.
Secondo me vanno installati in numero uguale a quelli presenti nel 
locale, secondo il fornitore degli apparecchi, vanno installati in 
numero almeno DOPPIO, in rispetto del punto 5.4.4.4 della UNI 9795.
Ma questo punto fa riferimento ai locali con circolazione d'aria 
elevata, cioè al disopra dei normali valori adottati per gli impianti di 
benessere (per esempio centro elaborazione dati).
Situazione che non mi ritrovo nella mia sala conferenze.
Il mi ragionamento è corretto?
Grazie
Giuliano

Il tuo ragionamento è correttisssimo... I fornitori di impianti di
rivelazione incendi con questa ambiguità hanno mangiato parecchio!!!

 
Grazie della comprensione.
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Richiesta chiarimento

Sono nuovo del newsgroup, a ottobre devo fare gli esami di stato per
l'iscrizione all'albo dei periti elettrotecnici che purtroppo non ho fatto
prima dell'entrata della legge sul praticantato, mi sto preparando un pò
alla rinfusa, se c'è qualche perito che ha superato l'esame, sono graditi
dei consigli e dei chiarimenti sulle difficoltà di questo esame
   Grazie
--
Posted from 
ro...@tech.netway.it
 [195.191.37.225]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

Giuliano ha scritto:
non so come funziona l'esame, io non l'ho fatto.
So che in quasi tutti i Collegi dei Periti industriali ci sono persone che
si occupano di preparare gli esaminandi, e ti potranno dare tutte le
informazioni necessarie.
Se ancora hai dei problemi posso raccogliere informazioni presso il Collegio
di Biella, dove ci sono anche dei componenti delle commissioni esaminatrici.
ciao,Giuliano B.     Biella
_________________________________
Indirizzo esatto: gibedugl(chiocciola)
tin.it
oppure: 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
-----------------------------------------------------------------


Ciao non posso aiutarti ma leggerò con attezione tutte le risposte che ti
saranno inviate dato che il prossimo anno dovrò sostenere l'esame anch'io.
Cordiali saluti,        Giuseppe Russi.
In bocca al lupo!

Ho superato l'esame l'anno scorso, è difficile dare consigli
perchè il tema tecnico copre un po' tutti i campi dell'impiantistca.
Non sono richiesti generalmente approfondimenti ma nozioni base
sulle normative che interessano il caso. E' necessario inoltre dimostrare
di essere a conoscenza dei concetti e della filosofia per stendere un
progetto. I punti più importanti da sviscerare potrebbero essere :
- calcoli illuminotecnici - (utilizzando il menuale del perito)
- calcolo delle protezioni dei circuiti, dimensionamento cavi, coordinamento
ecc..
- cabine MT/BT.
Si possono portare all'esame cataloghi (tipo il Pirelli per i Ct dei cavi
ecc...)
manuali non commentati (ma questo probabilmente lo sai già).
Per la prova generale leggiti attentamente tutte le dispense che ti danno al
corso
preesame, dovrebbero bastarti .
Per concludere guardati e rifai i temi degli anni precedenti che puoi reperire
in
colegio,aggiungi una buona dose di fortuna ed un po' di fantasia
e riuscirai sicuramente a passare l'esame.
in bocca al lupo.
PS: Il Collegio dei Periti di Vicenza sta pubblicando sul sito un documento
corposo sulla stesura del progetto per impianti con fornitura BT.
L'indirizzo è: 
www.perind.org
  - la pagina interessata e quella gestita dalla
commissione elettrotecnica, di cui faccio parte, spero ti possa essere
d'aiuto.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Stento ancora a crederci....

Sono da anni in atto furibone polemiche all'interno delle categorie
professionali multidisciplinarie per fissare dei giusti limiti delle
competenze professionali.
I periti industriali hanno le loro specializzazioni che li limitano ad
esercitare nei relativi ambiti, ma gli ingegneri si possono cimentare ancora
ovunque, magari dal cemento armato alle analisi chimiche...
E proprio mentre si discute se sia giusto che addirittura un ing. o perito
elettronico possa progettare un impianto elettrico, si è saputo che esiste
una legge regionale che dal 1990 "abilita" di fatto architetti e geometri
alla progettazione di impianti elettrici.
Proprio così: è la n. 11/90 della regione Abruzzo, che modifica la
precedente 71/87 che riconosceva solo negli ingegneri e nei periti
industriali le professionalità specifiche....
Ogni commento è superluo !
(Chissà perchè poi solo architetti e geometri..... Ci sono anche i periti
agrari, agrotecnici, chimici, geologi, farmacisti, ragionieri e notai
ecc....)
Saluti.

 industriali le professionalità specifiche....
Mi pare però che una recente sentenza della Cassazione abbia eliminato ogni
dubbio sul fatto che gli Architetti non possano progettare impianti
elettrici.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta, specializzato in elettronica ma che progetta
impianti elettrici (flagellatemi pure se volete).


il presidente del mio collegio è un elettrotecnico e fa il 
termotecnico... e come lui molti...
Stefano, STR
Chiedere per l'email. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Linea lunga BT !!!

Volevo chiedere un informazione: ho la necessità di collegare alcune pompe
trifasi da 100KW dislocate ad una distanza di 1 Km dal quadro di
distribuzione. Quale soluzione mi conviene adottare? E' meglio portare una
linea aerea in media tensione con trasformatore abbassatore oppure è meglio
portare cavi in bassa tensione?
Visto che il problema in una linea lunga è la caduta di tensione è possibile
alimentare l'inizio linea con una tensione superiore ai 400V al fine di
compensare la cdt?
Grazie per le eventuali risposte.
Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:bqfosi$ah6$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Per darti una risposta esauriente (o esaudiente? ) visto potenze e distanze
in gioco bisognerebbe capire quanto lavorano queste pompe.
Cmq secondo me:
Evita la media, un cavo di media di costa (costo d'acquisto) quanto un cavo
di 120 mmq, se ci metti celle e trafi mi sa che non convenga.
Soluzione semplice da "saltavalvole" (detto anche "luciaio") cavi in bt (a
occhio 2 in // da 240)
Soluzione piu' ingegnosa: linea a 660 o 500V (mai fatta) rimani sempre
nell'ambito delle 64-8 e ti consente di "girare" con un 120
Soluzione elegante: un gruppo elettrogeno sul posto
Soluzione da masturbazione mentale: un UPS sul posto e la linea di
alimentazione dimensionata per poter caricare le batterie.
per quanto rigurda le c.d.t. puoi fare come vuoi purche' il committente sia
d'accordo, devi solo stare attento agli spunti.

 ha scritto nel messaggio
news:bqfosi$ah6$1...@lacerta.tiscalinet.it...

la soluzione più economica è una linea BT opportunamente dimensionata, con
tre corde da 240 mmq poste in tubazione sotteranea avrai una caduta di
tensione di circa il 3%
La media costa sicuramante di più, costa molto meno il cavo ma ci sono il
travo e le celle a inzio e fine linea con relativi locali.

 ha scritto nel messaggio
news:bqfosi$ah6$1...@lacerta.tiscalinet.it...



il calcolo se ti interessa:  
http://www.lorenzoborra.it/temp/pompe.pdf

> la soluzione più economica è una linea BT opportunamente dimensionata, con
mai avere troppe certezze nella tecnica :)

 Mauro
dovresti essere più preciso sui dati in ingresso, altrimenti le soluzioni
che ti verranno fornite sono molto variaghete, per non dire folli.
sistema dello stato del neutro-------
potenza attualmente fornita ---------
a che servizio sono destinate le pompe-------
saluti 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 mai avere troppe certezze nella tecnica :)
ti stai confondendo con la filosofia ;)
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti di terra

Qualcuno ha esperienza su come fare gli impianti di terra a Venezia, nel
senso che mi trovo in pieno centro storico, non posso piantare
picchetti, non ho strutture metalliche a cui agganciarmi.
L'ambiente è alimentato in sistema TT.
Saluti a tutti i partecipanti e grazie delle eventuali informazioni.
Ivano
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

picchetti, 
Perche'? Non puoi piantare un picchetto nel pavimento?
Goofy 
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

 Perche'? Non puoi piantare un picchetto nel pavimento?
Perchè è come essere su una palafitte.


Un'ancora nel canale dovrebbe risolvere il problema
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

Perchè è come essere su una palafitte.
E allora aggiungi un paletto, di metallo, alla palafitta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: norma ISO

buongiorno a tutti; ho inviato ieri il mio primo post ma devo avere
sbagliato qualcosa. Comunque: mi sono presentato dicendo che sono un
vecchio installatore che ha abbandonato i cacciaviti più di trent'anni
fa e ora torna alla carica. Le novità sono straordinarie e
le .....complicazioni pure.
Mi interesso di impianti su imbarcazioni da diporto. Ho qualche
problema a condividere quanto prescritto dalle norme sui collegamenti
equipotenziali di terra tra masse estranee a bordo e sopratutto
l'allaccio alle reti a banchina dove la terra non si sa come sia ma le
corrosioni galvaniche sì.
Non sono stato capace di trovare da nessuna parte il testo della norma
ISO 10133; qualcuno mi aiuta??
Ciao a tutti e grazie

Mi interesso di impianti su imbarcazioni da diporto.
Conosci nessuno che abbia l'abbonamento alla rivista TuttoNormel? C'era un 
articolo a metà dello scorso anno (se la memoria non mi tradisce)
-- 
Giorgio

Puoi trovare la norma sul sito dell'UNI
(
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails
?
productId=UNINI1013300!EIT)
Ciao.
DMM

articolo a metà dello scorso anno (se la memoria non mi tradisce)
http://www.fungarda.it/documenti/tne_8-2007_barche.pdf

 Giorgio
Ciao Giorgio, grazie per l'attenzione. No purtroppo non conosco
nessuno. Posso vedere di fare un abbonamento se pensi che sia
interessante. Ho già "buttato" un pò di euri in quello di Voltium ma
non ho risolto nulla.
Dovrò decidermi a imparare l'inglese ,-((((
Ciao.


Allucinante :)
Come hai fatto a "beccarlo" online??
Stavo per scrivere a "vito" tramite mail privata per "procurargli" 
l'articolo ma mi hai anticipato! 

Come hai fatto a "beccarlo" online??
Facile, l'ho caricato io sul sito :-)

 Facile, l'ho caricato io sul sito :-)
Come dice la pubblicita': "Ti piace vincere facile..."
Ciao
-- 
Giorgio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vendo Trasformatore 220V-12V-24V 1000VA

vendo come intestazione praticamente nuovo usato per
tre mesi per alimentare due saldatori stilo da 50 W !!!
Vendo causa aggiornamento postazione di lavoro.
Primario 220V due secondari di 12V e 24V potenza 1000VA !!! Prezzo 200 euro
!!!
jack...@libero.it


wrote:

secondo me dovresti indicare le potenze dei due secondari...
poi indicare se e' 1F o 3F....
poi se e' 1F scendere a 25 euro....
poi indicare dove sei perche' per 25 euro non ci simuove manco di 20
km....
ve vedo nera...
ciao
pietro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Autocarrozzeria

Salve a tuto il news...chiedo gentilmente un'informazione al volo...
Sono fuori provincia e non ho la possibilità di consultare il testo della 
64/8.
Capannone con autocarrozzeria e forno...prese di servizio a muro 
esistenti...quadretti già fatti tipo GEWISS con prese CEE rosse, blu e 
protezione...IP 44 senza interblocco...è regolare?
A memoria mi sembra di ricordare che per lo meno dovrebbero essere 
interbloccate...( non vi sono utilizzatori superiori al Kw)...qualcuno mi 
potrebbe confermare?...
Scusate per la domanda magari banale ma ho un piccolo vuoto...sig sig....
Grazie a tutti
Roberto Parodi

 IP 44 senza interblocco...č regolare?
Sě, a meno che non siano installate in zona classificata a rischio di
esplosione.
Ciao, Goofy

Perdonate l'interferenza, ma siccome l'argomento č interessante , vorrei 
chiedere se la classificazione cambia se nell'autofficina ci sono numerosi 
caricabatterie per muletti (carrelli elevatori)e quindi sorge l'obbligo 
dell'interblocco ed eventualmente l'aumento del'I.P.
grazie.
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:ei0ea11hraa1q2ckm...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:nHCpe.997865$b5.43...@news3.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: energia reattiva

Qualcuno potrebbe parlarmi di cosè l'energia reattiva
tiberio

 Qualcuno potrebbe parlarmi di cosè l'energia reattiva
Spiegazione "terra-terra": (similitudine meccanica) immagina di avere un
oggetto posato su una superficie piana. Gli dai una spinta istantanea (come
una martellata, ad esempio) in senso orizzontale e questo si sposta,
ovviamente. Se fra il martello e l'oggetto interponi un blocchetto di gomma,
quando tu dai la martellata comprimi il blocchetto, che IN UN ISTANTE
DIVERSO, si scarica sull'oggetto e lo sposta. In pratica il risultato è che
tu applichi la spinta ORA e l'oggetto si muove in un altro momento.
L'energia reattiva è la quota parte di energia elettrica che non viene
trasformata istantaneamente, ma che viene invece "immagazzinata" in alcuni
componenti elettrici (condensatori ed induttanze) per essere poi restituita.
Intuitivamente, puoi pensare ad un condensatore come ad una molla (o al
blocchetto di gomma di cui sopra), mentre invece un'induttanza è
assimilabile ad un volano (si oppone alle rapide variazioni di corrente che
la attraversano).
Ovviamente questa spiegazione è, come premesso, ad un livello estremamente
semplice. Ciò comporta che ho sacrificato, forse, la precisione ed il rigore
alla comprensibilità.
--
Cinghiale

Diciamo che il tutto è difficile da spiegare xkè ha alla base molti concetti
propedeutici; magari se mi dici a che livello stai... (sai cos'è il cos f?).
Vabbè diciamo cmq che è una potenza che l'enel nn ti fa pagare (o quasi), è
una energia che viene scambiata continuamente tra utilizzatori (specie se a
cos f basso) e il generatore (la cabina x interci!).
Questa essendo una potenza, necessita assolutamente di una corrente che si
va a sommare (attenzione, in modo vettoriale, nn algebrico; ma nn scendiamo
troppo nella teoria) a quella della potenza attiva e l'enel nn è
contentissima di vedere scorrere tutti questi elettroni nei suoi cavi (che
magari poi lo fanno anche surriscaldare) senza guadagnare niente! Cosi se
hai un utenza trifase >10kW(mi sembra?), ti installa anche un contatore di
energia reattiva con cui in ogni misurazione, ti viene a calcolare il cos f
medio di tutto l'impianto a valle dei gruppi di misura; se è troppo basso
(se l'energia reattiva e relativamente alta), ti fa pagare un qualcosina in
+.
Spero di esserti stato utile, se vuoi qlc informazione in +, sono sempre
qui.
Ciao
Scintill@'82
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sevizi Post-contatore ENEL

Il comitato "NON PERMETTETE CHE SPENGONO IL VOSTRO FUTURO", comitato che
tenta di opporsi al monopolio che l'ENEL sta cercando di creare nei
servizi post-contatore, ha diffuso una memoria per sensibilizzare e
sollecitare l'adesione al comitato.
Sono diponibile ad inviare il messaggio a chiunque lo desideri alla
propria e-mail richiedendolo tramite il NG a direttamente alla mia
e-mail (
ambr...@tin.it
).
---
AMBRO

 wrote in message 3A88E9D7...@tin.it...

sono interessato.
Me lo mandi?
ciao
--
  -------------------------------------------------
               ///
              / ^ \
             ( o-o )
---------oOOO--(_)--OOOo----------------------------------
E-mail:  valter.marcone@tin.*nospam*.it
delegato CNA Provinciale presso l'Azienda AMGAS per le verifiche Legge
10/91.
responsabile tecnico Consorzio Elettricisti e Termoidraulici (FG).
Iscritto al defunto ANC.
     .oooO
     (   )   Oooo.
------\ (----(   )---------------------------------
       \_)    ) /
             (_/


Ti ho inviato il messaggio.
Sarebbe interessante avere una tua opinione, ed iniziare un dibatto in merito
ad un grave problema, che rischia di stravolgere il settore degli impianti
elettrici, ed il futuro di tutti gli operatori del settore, ma che credo sia
poco sentito.
Queste righe sono naturalmente rivolte anche alle persone che mi hanno
richiesto il messaggio alla mia e-mail.
Se non l'avete ricevuto fatemi sapere.
---
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:3A8C2752...@tin.it...


 qualche partecipante.Grazie
L'articolo è stato postato per intero dall'Ing. Giampiero Giovannella il
16/02/2001.
L'argomento è inoltre trattato da diverso tempo, dalle riviste 'Progetto
Elettrico & Tecnico' e da 'Contatto Elettrico'. Queste sono le uniche due
riviste, che io conosco, che effettivamente si sono interessate a fondo del
problema, e costantemente si aggiorna sugli sviluppi fatti da Enel.si.
---
Ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto progetto impianto di scariche atmosferiche

Avrei bisogno di un aiuto
Quando è necessario il progetto, per un impianto per
le scariche atmosferiche
Grazie a tutto il newsgroup
Marco


Se non ricordo male, i riferimenti sono
due:
1. il DPR 447/91 che indica i limiti
oltre il quale è obbligatorio
progettarlo;
2. il DPR 547/55 che richiede la
protezione dalle scariche atmosferiche
per gli ambienti oggetto del DPR
Saluti.
Mauro Bottizzo.

 Quando č necessario il progetto, per un impianto per


protetti dalle scariche atmosferiche. Varie leggi (Dpr 547/55 e altre)
Pero' c'e' sempre la necessita' di proteggere le persone e i beni
dalle sovratensioni di origine atmosferica CEI 64-8 131.7.2.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:3c5baaf1....@powernews.inwind.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Installazione interruttore automatico

 Nel caso di luoghi a maggior rischio di incendio è ancora vero che si può
installare l'interruttore automatico non immediatamente a valle del gruppo
di misura singolo, ma sul quadro generale (se  la lunghezza del montante è
inferiore a 3 m ed è realizzato in modo da rendere minimo il rischio di
cortocircuito ?
Grazie
C. Rezzoagli

 ha scritto nel messaggio
news:3a2a6a88$1...@news.comeg.it...

SI.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DPR 547

ai tempi dei tempi (non esageriamo!) mi assillava l'aticolo 331 del dpr
547, con l'avvento della 46/90
ho dormito più tranquillamente, ora scopro sul sito ispesl che il 547
non è  morto.
gradirei sapere la vostra interpretazione
Art. 311.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi
di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere
provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole
onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il
disinserimento della spina a circuito aperto.
partendo dal presupposto che a ogni presa si può inserire un
apparecchio da 1000 W , chiedo
se intende ogni singola presa
se vale anche per uffici o similari
se intende solo le prese trifase / trifase piu neutro
----------------------------------------------
a me sembra che faccia di tutta l'erba un fascio
il DPR 547 lo potete trovare qui:
http://www.ispesl.it/legisl/luoghi/d547/t7.htm#A311
grazie
ciao
silvio

se intende solo le prese trifase / trifase piu neutro
Non dice a monte della presa dove .... per cui
- nelle installazioni civili dove i carichi realmente da 1000W sono
rari e determinabili basta il generale della linea
- se vuoi fare meglio metti l'interruttore dove ritieni saranno
utilizzati quei carichi
A parte il discorso nelle installazioni industriali, che secondo me
è bene metterlo sempre... magari come interruttore comune in un quadro
prese, e sempre interbloccate se i carichi e le correnti di c.c. sono
elevati...
Scusa la sinteticità...
[ per risposte in email, rimuovi REM ]

se intende solo le prese trifase / trifase piu neutro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Posizione Enel

La commissione nazionale impianti elettrici del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali si stà occupando da tempo della problematica connessa
alla entrata nel mercato "post-contatore" da parte dell'Enel, ma ci servono
maggiori informazioni e copie dei contratti o comunque scritti dell'Enel,
che prudentemente mantiene riservati, chi può averli sarebbe utile li
comunicasse al sito Internet del Consiglio Nazionale od al mio indirizzo
E-mail, faremo il possibile per usarli bene nell'interesse dei Progettisti e
degli Installatori.
Un Saluto, Gino

 Un Saluto, Gino
Giuliano ha scritto:
se ho qualche cosa lo trasmetto immediatamente.
Intanto mi sembrerebbe interessante comunicare su NG e magari raccogliere
(lo potrei fare io),
tutte le esperienze "negative" che  installatori e progettisti hanno già
avuto, o avranno con l'ENEL
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Programmi per progettazione impianti

Quali sono i più diffusi?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Io uso INTEGRA versione 3 della Exel
www.exel.it
 da cui è possibile scaricare il demo completo
e mi trovo bene.
Saluti
Giuliano Beduglio

 ha scritto nel messaggio
news:a8je0g$2tm0$1...@newsreader1.mclink.it...


A livello planimetrico, il più diffuso in assoluto è ElettroRAPIDO. 
Sulla base di questo ci fanno sopra i software anche la Bticino, la
Vimar, la Gewiss, la Legrand ...  
www.elettrorapido.com
  Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa per fiere 64-8?

ho sentito dire che esiste una normativa dedicata alle fiere. Tuttavia
non si tratta di impianti fissi e quindi non risulta applicabile la CEI
64-8? Se penso a qualsiasi fiera che ho visitato (Milano, Bologna,
altre), c'erano tanti piccoli (o meno piccoli) stand, ma la loro
struttura e dunque anche l'impianto elettrico (composto più che altro
da illuminazione e qualche presa) penso proprio che fosse fisso,
altrimenti sai che fatica ogni volta che si ospita una nuova fiera
(cioé praticamente si cambia ogni settimana) si dovrebbe ricominciare
tutto da capo. Almeno, così la vedo io. Che ne dite?

 ha scritto nel messaggio
news:1115639453....@z14g2000cwz.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: NUOVO FORUM PER INGEGNERI

Salve
C'è un nuovo forum dedicato agli Ingegneri e a tutti i studenti del Corso di
Laurea di Ingegneria.
L'indirizzo è: 
www.studioingegneria.com/forum/
Da come è strutturato penso che sarà una cosa interessante.