Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: piccolo problema su box condominiali..........

Ciao a tutti, volevo il vostro parere su una piccola discussione che mi č
capitata pochi giorni fa:
Il quesito: 10 villette a schiera con 10 box doppi - di proprietą e
alimentati dal centralino della villetta - che si attestano ad un corsello
comune non a cielo libero.
A questo punto: io sostengo che indipendentemente dal fatto che i box siano
sotto il contatore privato il corsello va progettato in quanto soggetto alle
appendici della 64-2, un collega dice che essendo gli impianti dei box
privati non ritiene il corsello autorimessa e quindi non va progettato,
anche se lui metterebbe comunque lo sgancio sui box e sul corsello.....
A voi la sentenza ;-)))

privati non ritiene il corsello autorimessa e quindi non va progettato,
il fatto che siano "privati" non cambia un fico secco, secondo me vanno
progettati secondo l'appendice A dell'appendice (!) 64-2/A, il che poi
implica (vedi dpr 447/91) che tutti gli impianti delle villette (completi)
andranno progettati a loro volta.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 andranno progettati a loro volta.
pardon mi sono dimenticato: tra il box ed il resto della casa c'è una porta
REI, il che compartimenta il box ed esclude l'appartamento giusto???

REI, il che compartimenta il box ed esclude l'appartamento giusto???
compartimenta sì, ma non esclude l'impianto elettrico COMPLESSIVO dalla
progettazione.
Se ne parla nel dpr 447/91, che è il regolamento di attuazione della legge
46/90, all'art.4 comma c.






L'autorimessa data la capacità di parcamento superiore 
a 9 autoveicoli è soggetta al controllo dei VVF e per l'attività 
in oggetto deve essere richiesto il certificato di prevenzione 
incendi.


Il D.M. di riferimento è il D.M. 1/2/86.


I VVF richiedono la presenza di un pulsante per la messa fuori 
tensione dell'intera attività in caso di emergenza in quanto ritengono 
sia pericoloso usare l'acqua in presenza di cavi in tensione pertanto il 
pulsante di emergenza deve porre fuori tensione anche le condutture di 
pertinenza dei singoli box.


Da notare che la situazione diventa maggiormente critica nel 
caso in cui i contatori delle utenze private si trovino all'interno dei box o 
nella corsia di manvra vi sia il contatore ENEL dei servizi condominiali, in tal 
caso si deve provvedere alla compartimentazione di tali parti di impianto 
.....


Il progetto è obbligatorio sulle parti condominiali in 
quanto l'impianto di illuminazione della corsia di manovra è soggetto a 
normativa dedicata, parimenti anche i singoli box sono soggetti a normativa 
dedicata pertanto anche per i box deve essere redatto il progetto (con 
l'estensione a tutta l'unità immobiliare come richiesto dal regolamento 
di attuazione della mitica 46/90) pertanto a norma di legge il progetto deve 
essere redatto per l'intero complesso (parti comuni ovviamente, box ovviamente, 
abitazioni perchè servite dal medesimo gruppo di misura dei 
box).


 


Tutti d'accordo ???     


 


 


..... non si richiede il parere dei proprietari 
..............


 



 Auguri per il nuovo millennio !





Condivido l'estensione del progetto alle unità abitative con 
il box auto collegato al proprio impianto elettrico.


Fondamentale è porre fuori tensione anche limpianto elettrico 
dei box.


Troppo spesso ci si limita a progettare solo l'impianto della 
corsia con la violazione della L.46/90, e sicuramente con l'emissione di 
dichiarazioni di conformità irregolari.


Ciao


A. Bodra


 



 wrote in 
  message 000701c070ee$e4af6080$eb080f97@default...


deve essere progettato e io ci credo.
l'impianto realizzato nei box deve essere protetto dai sovraccarichi e con
differenziale al massimo da 0,3A A MONTE dei locali stessi e deve essere
completamente sezionabile in emergenza con sicurezza positiva.
Dove stanno questi dispositivi se non nell'impianto dell'unità abitativa ?
E' evidente perchè ci sia obbligo di progetto, anche senza considerare
altre interazioni possibili tra l'impianto complessivo e quello dei box.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2001: Siamo finalmente nel primo anno del 3°millennio"

Di solito prevedo un quadrettino a valle del contatore con un MTD e relativa
bobina di sgancio a monte del quale prelevo la linea di alimentazione
dell'alloggio.
Comunque mi sembra esagerato dover progettare l'impianto di un alloggio e
dei locali comuni soltanto perché una zona compartimentata da tutto il resto
e classificata come luogo con pericolo di esplosione.
Daniele
<*
mazz...@mclink.it
*> wrote in message
3aa8a5e1...@news.cs.interbusiness.it...


e classificata come luogo con pericolo di esplosione.
dura lex (46/90 -> dpr 447/91 art.4 comma 1 punto c), sed lex
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

Comunque io mi limito a progettare i box auto, la corsia box, il quadro
locali comuni e il quadro alimentazione box auto.
Mi sembra uno spreco di risorse e soldi progettare l'impianto nell'alloggio.
Del mio stesso parere sono anche altri professionisti e, come ho già detto,
anche il sommo Carrescia ha espresso lo stesso parere su TNE.
Daniele
<*
mazz...@mclink.it
*> wrote in message
3aad204a...@news.cs.interbusiness.it...
