Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: consegna MT

Ciao vado al dunque
un privato ha una consegna in MT realizzata con due vecchie celle a giorno
(tenete conto che l'impianto ha piu di 40 anni). Da quest'ultime partono
delle linee di MT interrate che vanno rispettivamente a 2 cabine MT/BT. La
mia domanda č questa, siccome č la prima volta che mi cimento nel nuovo
DK5600 (magari qualcuno ha approfondito piu' di me l'argomento) io dal punto
di vista dell'adeguamento ho previsto l'installazione di un rele 51N come
prevede lo stesso in quanto la linea e inferiore ai 500 metri e la corrente
di guasto e inferiore ai 2000A (sono 200 quelli comunicati dall'azienda che
fornisce il servizio). Il mio dubbio pero e se installare oltre a questo un
rele di protezione per guasto a terra (67) in quanto la tabella (per me) non
e proprio precisissima. Sapete darmi un consiglio?
Inoltre leggendo sempre lo stesso DK vorrei capire questo, in fase di
adeguamento la prescrizione sulla disposizione e costruzione dei locali
(utente/misura/enel) e vincolante o in casi come questi c'e' la possibilita
di evitarli? Nel senso che ora la struttura ha un locale con le celle ed un
locale per l'azienda distributrice pero non esiste un vero e proprio locale
di misura (e pergiunta irrealizzabile perche la struttura e del tipo
"giorno/notte" , passatemi il termine, ovvero sopra c'e' un locale
dell'azienda e sotto c'e' il locale con le celle in oggetto il cui passaggio
avviene con una scala tipo quelle che si trovano sulle torre faro) ed
inoltre non c'e' la possibilita di accesso esterno senza passare sulla
proprietą dell'azienda.
che ne dite?
grazie
A

 che ne dite?
Tra le cose richieste dall'ENEL (anzi dal GRTN) ed inderogabili, c'è proprio
il locale misure che deve avere determinate caratteristiche, quindi....
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 
Perfetto ma se questa (la linea) non e fornita da ENEL?! In questo caso 
è un ASM possibile che abbia requisiti differenti?  ed il rele  e un 67 
o 67N? (sul dk parlano di 67) ...ma che differenza c'e' tra i 2?
--
andy
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:200405041...@mynewsgate.net...

Il DK5600 diventerà il riferimento per tutte le imprese distributrici in
quanto è l'Autorità per l'energia che lo imporrà. L'Enel parla di 67 per
loro abitudine in realtà si tratta della 67N.


 quanto è l'Autorità per l'energia che lo imporrà.
Perfetto
E nel periodo transitorio????????
Cioè visto  che la DK è norma propria di un ente privato è giusto
rispettarla????????????
Oppure sarebbe più esatto utilizzare una norma equivalente di
un altro paese europeo????????????????
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

 un altro paese europeo????????????????
Nel periodo transitorio ognuno fa quello che ritiene più opportuno:
- segue da subito la nuova DK5600 (passo in ogni caso obbligato per nuove
forniture);
- aspetta e spera...



Esattamente la filosofia dei servi
Per. Ind. Angelo Calcagni

 Per. Ind. Angelo Calcagni
Perchč, pensavi di vivere in un paese libero?


Delle due una:
- la vecchiaia (55) mi ha annebbiato completamente il cervello. (e una
decina di gg fà ho scritto uno strafalcione - Neutro MT a terra -).
- le cose all'italiana continuano sempre peggio.
Non conosco la nuova DK5600 perchè da un pò di tempo mi occupo di impianti e
forniture all'estero.
Quindi ho perso il "piacere" di andare a discutere con i SIGNORI dell'Enel.
1) il 51N è una protezione omopolare di guasto a terra.
2) il 67N è una protezione direzionale di guasto a terra.
3) l'installazione dei 67N, che richiedono anche i TV, costa un bel pò di
quattrini più dei 51N.
3) nell'impianto in oggetto: ricevitrice con due linee (L=<500 mt) che
alimentano due cabine; un 51N (ben tarato) in partenza su ciascuna linea è
sufficiente per garantire protezione e selettività.
4) l'Enel, purtroppo, parte dal concetto che a valle della sua consegna
l'impianto è realizzato e gestito da incompetenti per cui tende a cautelarsi
al massimo.
La sua richiesta standard era, e credo è: intervento istantaneo
(specialmente per guasto a terra). Ovviamente infischiandose delle esigenze
impiantistiche e selettive dell'utente.
5) l'Enel si guarda bene dal dire come tara le sue protezioni nelle
sottostazioni (per guasto a terra la taratura standard è a 300 ms).
6) Scelta e coordinamento delle protezioni (per impianti che non siano la
semplice cabinetta da due soldi) bisogna progettarlo e andarlo a discutere
con i "Responsabili" Enel (non con l'impiegatuccio dietro lo sportello). Se
hai ragione e il progetto è corretto ti diranno sempre "OK"; a certi livelli
non erano, e spero non sono, incompetenti e irragionevoli.
Saluti. Nicola.


Infatti questo e il mio crucio... anche io preferivo addottare solo i 51N pero 
appunto dalla dk5600 non e molto chiaro (secondo me) cosa bisogna fare.. e 
vero la mia situazione è locale consegna... e poi 2 cabine distinte con 2 
trafo ognuna ...quindi dalla dk si evince che ci vuole il 67n ...ma... sono 
perplesso..
A



Potresti inviarci una norma equivalente????????????
Anche e soprattutto in considerazione del fatto che legalmente la DK
essendo norma proprietaria non ha valore legale anzi in base alle norme
sulla concorrenza non può assolutamente essere applicata
Grazie Per. Ind. Angelo Calcagni

 Grazie Per. Ind. Angelo Calcagni
non puo essere applicata? e per quale motivo scusa se gli impianti sono di
enel..!?!
A


Per il semplice fatto che la "norma" è di un soggetto privato che è anche
parte in causa nella distribuzione, per cui si creerebbe una condizione di
privilegio che andrebbe a discapito degli altri soggetti concorrenti,
ma siccome questo è un paese di servi è meglio riverire il potente
