Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadro elettrico

Salve a tutti e auguri a ng !
Gia' che il ng e' appena partito inizio con una domanda semplice
semplice:
premetto che non sono un installatore, ma poco piu' che un hobbysta,
ho fatto un quadro elettrico per un piccolo ufficio e mi si e'
presentato il seguente problema: ho messo un differenziale(salvavita)
con interruttore da 40A in uscita dal contatore, poi ho collegato in
cascata tutti i magnetotermici dell'impianto in attesa di sezionare la
parte computer con un altro salvavita in parallelo al precedente.
Un giorno che e' stato messo in corto un alimentatore, invece di
saltare il magnetotermico (16A) del circuito in cui l'alim. era
inserito e' saltato il differenziale. Colpa del fatto che la somma
delle correnti di tutti i mt era tale da far saltare l'interruttore
collegato al salvavita, mentre la corrente del circuito in corto non
ha raggiunto i 16A ? Nel caso non volessi sezionare l'impianto con un
altro salvavita, dovrei ridurre la portata max del mt, portarlo a 10A
o 5A ? 
I componenti del quadro sono tutti ABB nuovi e con caratteristiche
simili.
Grazie a tutti per l'eventuale aiuto.
Per favore se qualcuno ha voglia di rispondermi, puo' farlo anche via
posta elettronica oltre che ng?
------------------------------------
Fabio Cirello
E-mail:fcir...@interactiva.it

...


Fabio Cirello ha scritto nel messaggio


Ma il salvavita è anche magnetotermico o è differenziale puro?
Nel primo caso ritengo possa anche accadere quanto ipotizzi non perchè la
corrente di cc non raggiunga i 16 A. ma forse per il carico limite del
generale associato ad una caratteristica magari più rapida rispetto a quella
del magnetotermico di zona. Nel secondo caso certamente no.
La mia è una supposizione non una affermazione;-))
Ciao.Claudio.

Ciao a tutti.
Nel caso in cui i MT abbiano curve simili può succedere che salti la
protezione a monte, ma è raro, in quanto le curve degli interruttori con It
minore dovrebbero avere curve più rapide di quelle con correnti di taratura
termicha maggiore, credo invece che il "corto" fosse più probabilmente un
guasto verso terra, per cui è saltata la protezione differenziale. Per
evitare il buio per un singolo guasto dovresti porre un MTD con sensiblità
0.3 (sempre che non si violi il limite dei 50V verso terra) come
sottocontatore e poi un quadro con generale MT e partenze protette da MTD
tipo AC per le varie utenze. Per cui puoi aggiungere dda.
Saluti.

Confermo, giusta analisi
ciao Piso
Elektra
Piso ha scritto nel messaggio ...

Utile?
Se intendi dire "e' utile avere piu' magnetotermici ? ", nel mio caso
posso dirti che servivano per poter levare corrente ad alcune stanze
dell'ufficio senza disturbarne altre. Piuttosto credo che dovrei
pensare a mettere piu' differenziali.


Ciao.Claudio.


tipo AC per le varie utenze. Per cui puoi aggiungere dda.
Se ho capito mi dici di fare:
                    contatore
                            |
         differenziale (I^n 30mA) (indispensabile??)
                            |
             mt (int. generale)
                           |           \
  differenziale+mt        differenziale+mt
     (utenza1)                      (utenza2)


 e partenze protette da MTD tipo AC per le varie utenze. 
l'importante e' che i differenziali siano istantanei Idn=0,03A
Ciao,  Andrea
--------------------------------------------------------------------------
Andrea from Florens                  Email:   
an...@dada.it
Per rispondere eliminare  "ToglierE" dal mittente  del messaggio
--------------------------------------------------------------------------

 selettivita' totale.
Ciao
-- 
|************************************************************|
| Giuliano Beduglio società ESA s.n.c.  Biella              
|
| e-mail 
esa...@iol.it
  			             |
| attivato antispam: togli xx e metti bb nell'indirizzo     
|
|                                                           
|
| Se al tuo problema c'e' un rimedio: non preoccuparti      
|
| Se al tuo problema non c'e' rimedio: non preoccuparti più 
|
|                                                           
|                  |
**************************************************************

Non sono riuscito a trovare le curve degli apparecchi.
se sono apparecchi ABB ti basta leggere il codice del prodotto 
se trovo c16 significa che le curva è c
questo almeno per i modulari
ciao

Mon, 05 Apr 1999 20:20:28 GMT, 
elma...@iol.it
 (sandro) ha scritto:

Il costruttore non c'entra niente, è la normativa che impone quella
marcatura, si trova su tutti i modulari di tutti i costruttori,  o
perlomeno di quelli che costruiscono in base alla norma.
Ciao,  Andrea
-------------------------------------------------------------------------------
Andrea from Florens                             Email:   
an...@dada.it
Per rispondere eliminare  "ToglierE" dal mittente  del messaggio
-------------------------------------------------------------------------------

veloce di uno da 16A, giusto?
sbagliato
se le curve sono uguali, in caso di corto circuito il tempo di
intervento è lo stesso.
solo in caso di sovracarico potrebbe essere valido quello che scrivi
ciao
sandro

parte computer con un altro salvavita in parallelo al precedente.
fa attenzione che in questo caso non puoi mettere due interruttori
generali sullo stesso quadro!!! (non mettere il differenziale per il
computer in parallelo al differenziale esistente)
se proprio vuoi suddividere i circuiti installa a monte di tutto un
sezionatore con adeeguata taratura
ciao
sandro