Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gestione Informatica macchine

Salve a tutti,
in uno stabilimento di nuova costruzione verranno installare diverse decine
di macchine tessili per la lavorazione dei tessuti; mi è stata fatta
richiesta di collegare ciascuna macchina alla rete di trasmissione dati da
realizzare in tutto l'edificio.
La ditta fornitrice delle macchine ha consigliato di realizzare la rete per
la gestione delle macchine con 6-8 hub, ciascuno dei quali provvederà al
controllo di 16-20 macchine; un altro interno alla ditta tessile è più
propenso per utilizzare al posto degli hub gli switch:
1) che differenze sostanziali ci sono tra hub e switch?
Inoltre sta prendendo anche campo l'ipotesi di collegare tutte le macchine
con tecnologia wireless, utilizzando apparecchiature che lavorano in
radiofrequenza
2) Avete qualche esperienza in merito?
3) Quali sono i pro ed i contro rispetto ad un cablaggio di tipo
tradizionale? In sostanza quali sono i punti per convincere il cliente per
utilizzare uno dei due sistemi?
La ditta fornitrice delle macchine ha inoltre comunicato l'esigenza di dover
installare un transcriver per ogni  macchina per poterle collegare in rete,
cos'é precisamente?
4) Dovrebbe essere un convertitore porta seriale / rete Ethernet o sbaglio?
Ultimo dubbio..... l'edificio è abbastanza vasto e quindi pensavano di
utilizzare una dorsale in fibra ottica (per rispettare la distanza imposta
dalla norma di 90m) per provvedere al collegamento degli armadi rack (1 per
piano); all'interno di tali armadi sono presenti degli swicth che in pratica
provvedono a rigenerare il segnale trasmesso...e qui vengo alla
domanda.....i 90m vanno considerati dal punto presa a muro fino al primo
swicht o dalla presa fino all'armadio principale della rete.
In pratica....posso realizzare una rete del genere:
(rack principale) ----- 80 m in cavo----- (rack secondario) ---- 80 m ----
(presa RJ45 a muro)
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che avranno la pazienza di chiarire i
diversi dubbi che ho!!!


spero di essere stato abbastanza chiaro
Saluti
Bruno

 strumentazione.
Qui ho qualche lacuna....a norma di legge basta certificare il link oppure
vanno eseguite anche le prove di Next, Fext, paradiafonia.....ect???
Quale normativa stabilisce le prove da eseguire per la certificazione della
rete?


 rete?
Onde evitare i problemi sopra esposti, e' necessario provare i punti dati
con l'apposito tester per le reti.
In base alla categoria certificata verranno provati i parametri richiesti
(next, Fext, resistenza, diafonia, corretto collegamento dei conduttori ed
altro).Per ogni presa testata verra' rilasciato un foglio contenete i
parametri letti ed il relativo risultato (normalmente gli strumenti in
oggetto hanno gia' un software a corredo)
Il mio consiglio, valido se le prove superano le 10 unita', e' quello di
stamparlo in formato elettronico PDF.In questa maniera rimarra' sempre a
disposizione dell'utente e dell'installatore senza "ingiallire" negli
armadi.
Inoltre per quanto riguarda la posa, e' molto meglio posare subito il cavo
durante l'installazione che dopo, quando le macchine sono posizionate ed in
funzione.Pero' questo dipende molto da quanto vuol spendere il
committente.......
Saluti
Bruno