Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROGETTO SI PROGETTO NO?

Buongiorno a tutti. Avrei un altro quesito da chiarire, che riguarda la 
progettazione degli impianti elettrici nei condomini.
Lavorando molto spesso con Amministratori per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie a volte succede di dover rifare per esempio l'impianto 
videocitofonico, o sosituire i conduttori in qualche settore dell'impianto 
condominiale. Mi sono chiesto piů volte se per questi interventi sia 
necessario la stesura del progetto da parte di un porfessionista, oppure no. 
Faccio un esempio concreto per poter capire la situazione. Il Condominio in 
oggetto ha un impianto videocitofonico esistente (Terraneo) sistema 
tradizionale. Visti i continui interventi di riparazione il Condominio ha 
deciso di rifare l'impianto videocitofonico. Si pensa di utilizzare il 
sistema 2 fili Terraneo, con sostituzione dei conduttori e di tutta 
l'apparecchiatura (alimentatore, pulsantiera, apparecchi interni) E' 
necessaria la stesura del progetto. Come viene considerato questo tipo di 
intervento? Manutenzione ordinaria? manutenzione straordinaria, o nuovo 
impianto? Sarei molto grato a chi mi da la sua idea ed il suo punto di vista 
in merito.
Altro caso: plafoniere in un sottoportico in metallo, alimentate da una 
linea elettrica dedicata e protetta da interr. differenziale. Molto spesso 
l'interr. diff. interviene, cosě il condominio ha deciso di sostituire tutti 
i conduttori e tutte le plafoniere (l'impianto č esistente). Questo 
intervento sarebbe da progettare o rientra nella manutenzione ordinaria?
Ringrazio fin d'ora chi ha avuto la pazienza di leggere tutto e di avermi 
dato il suo punto di vista.
Castagna Fabio 

 tutti i conduttori e tutte le plafoniere (l'impianto è esistente).
Manutenzione straordinaria, no progetto.
ambro

 ambro
si

 
Rimango dell'idea che è manutenzione ordinaria, rientrando nell'art. 2.4
della CEI 0-3 : " Per manutenzione straordinaria di un impianto si
intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzioni di sue parti, con
con modificano in modo sostanziali le sue prestazioni...."
Per quanto riguarda la tensione, ambedue, funzionano in bassa tensione di
sicurezza, e credo che nessuno verifichi il coordinamento delle condutture
citofoniche contro le sovraccorrenti.
Comunque non è un impianto nuovo, ma, al massimo, una trasformazione, e per
quanto riguarda il progetto bisogna verificare se l'impianto elettrico
supera i limiti dimensionali e se quello citofonico coesiste con quello
elettrico.
ambro

 Rimango dell'idea che è manutenzione ordinaria, 
errore... intendevo straordinaria...

 
concordo, ma se i limiti dimensionali venissero superati, il progetto è
obbligatorio anche per un impianto video-citofonico
ciao
 

 obbligatorio anche per un impianto video-citofonico
Sempre se coesiste con quello elettrico, e qui entriamo in un altro
vespaio...
ambro

Grazie per i Vostri utili interventi. Mi sembra di capire che, purtroppo, 
queste normative sono sempre + complesse e difficili da comprendere e 
sopratutto da interpretare.
Comunque l'impianto videocitofonico in oggetto ha tubazioni separate, ma 
cassette di derivazione ai piani in comune con l'impianto elettrico. Il 
condominio è su 3 piani e costituito da 9 unità immobiliari.
Cosa intendete quando parlkate dei limiti dimensionali dell'impianto 
elettrico?
Grazie 

 elettrico?
I limiti sono indicati nel art. 4 del DPR 447/91
Ambro