Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Inetrruttori e impianto di produzione

Gent.mi utenti del newsgroup, devo realizzare una tesina su di un parco
eolico e sto cercando di chiarire alcuni dubbi che ho, se qualcuno
gentilmente volesse aiutarmi gliene sarei grato.
E' un parco da 7 aerogeneratori da 2 MW ciascuno, ogni aerogeneratore
produce a 690 V e successivamente c'è un trasformatore di distribuzione
per ogni aerogeneratore, che alza la tensione a 21 kV .
C'è poi un cavidotto che collega tutti i trasformatori di distribuzione
(schema radiale) fino alla sottostazione di trasformazione che alza la
tensione a 150 kV.
Ora se ho ben capito, è presente un interruttore di macchina per ogni
aerogeneratore sul lato 690 V e si configura un sistema TN-S.
Poi su ogni montante di macchina (21 kV) c'è un interruttore di manovra
sezionatore, in pratica sul tratto che collega il lato MT di ogni
trasformatore di distribuzione al cavidotto che porta alla sottostazione.
Infine dovrebbe esserci un ulteriore interruttore alla fine del cavidotto,
quindi subito prima della sottostazione.
Una situazione del genere vi sembra ragionevole? Mi scuso per evntuali
imprecisioni e poca chiarezza.
Grazie.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:db7rnf$q0u$1...@news.newsland.it...


 questo articolo e` stato inviato via Web dal servizio gratuito


 la terna anche con la fusione di una sola valvola.
Grazie mille per la risposta ADF.
Quello che mi chiedo ora è se queste valvole (fusibili?) aprono tutte in
corrispondenza di un guasto nel tratto tra 2 aerogeneratori qualsiasi
oppure apre solo quella + vicina al guasto. Ma come? E' possibile fare
selettività amperomentrica? I tratti sono max 300m....
Ciao e grazie :)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


 ha scritto nel messaggio
news:dbnbeo$mab$1...@news.newsland.it...


 della valvola fusibile (fatta per MT) ADF
Sei stato chiarissimo ADF, la situazione è proprio quella da te
descritta...quello però che non mi spiego è come funzioni la
selettività...in pratica se c'è un guasto, apre prima l'interruttore di
sottostazione (21 kV) ma non basta poichè gli aerogeneratori comunque
alimenterebbero il guasto giusto?
Quindi intervengono le valvole fusibili relative ai 2 aerogeneratori più
vicini?
Grazie.





 portali(il generatore) ai valori di sincronismo.
Gli aerogeneratori moderni hanno il generatore con rotore solidale al rotore
della turbina e molte, molte, coppie polari. Così non hai perdita di
potenza nella trasmissione.
Sono generatori con 5 metri di diametro o giu di lì :)
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 sulla targa. ADF
Grazie per l'ennesima volta ADF...hai una pazienza infinita :-)
Quindi ricapitolando: supponendo un guasto tra due aerogeneratori ( linea
a 21 kV da 300 m ca.), interviene in primis la protezione in sottostazione
lato 21 kV e poi le valvole dei due aerogeneratori tra cui è avvenuto il
guasto? 
Ma è possibile che ci sia selettività amperometrica tra le valvole con
quelle distanza in gioco (300 m ca.)?
Oppure interviene la protezione tra aerogeneratore e trasfromatore (è un
magnetotermico lato bt 690V)?
Saluti.
