Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Corrosione

Mi hanno chiamato per vedere una struttura ricettiva dove frequentemente
si verificano fenomeni di corrosione su serbatoi metallici, scambiatori,
radiatori ecc. L'acqua sembra essere molto ricca in ferro.
La struttura è in muratura e pietra, ma ha un ampio seminterrato in
cemento armato, l'impianto di terra fa capo a 4 picchetti in acciaio
zincato.
Non vi sono collegamenti equipotenziali su molte masse (estranee)
metalliche in quanto le tubazioni sono quasi tutte in plastica e le masse
stesse hanno qualche volta i piedi isolanti (es. i mobili in acciaio inox
della cucina industriale).
Sono un po' indeciso se richiedere un collegamento equipotenziale (magari
realizzato in acciaio zincato, dato che è questo il materiale delle masse
danneggiate) generalizzato, in quanto temo di non risolvere ed addirittura
aggravare la situazione.
Nel caso dei radiatori nei bagni, dato che le tubazioni sono in rame, la
64-8 mi richiede il collegamento equipotenziale in ingresso al bagno
stesso. Qui il problema è di sicurezza elettrica e chiederò
l'equipotenzialità comunque.
Nella centrale idrica, nel seminterrato, si è sfondato 2 volte in 5 anni
lo scambiatore in acciaio zincato per la produzione dell'acqua calda.
Forse i ferri d'armatura nel cemento tutt'intorno assumono un potenziale
elettrochimico simile a quello del rame e il ferro del bollitore ha la
peggio, e questo senza collegamento equipotenziale.
Se lo collego equipotenzialente con un profilato in acciaio zincato
(piatto o reggetta che dir si voglia) che succederà ? accellero il
processo o "cortocircuito" il collegamento effettivo dell'acqua ferrosa
nei tubi di plastica ?
Qualche idea ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

MazE ha scritto:

Sono problematiche complesse, io avevo problemi simili con un cliente e 
con l'equipotenzialità non ho risolto nulla, l'unica soluzione è 
rivolgersi a specialisti di protezioni catodiche, installano delle 
protezioni catodiche attive (a corrente continua) è il problema si risolve.
Sono sistemi molto diffusi nel settore delle pipeline petrolifere.

anchio in fabbrica ho avuto lo stesso problema e mi dicevano che erano
correnti vaganti, in realtà poi un chimico mi ha fatto notare che era colpa
dell'idraulico il quale aveva mescolato rame ferro zinco alluminio nei vari
componenti dell'impianto per cui io avevo una pila sempre in corto perciò mi
si forava ora qui ora li.
mi spiegava che dove sono correnti vaganti in media bucano tutte alla stessa
altezza e in zone ben precise.
mi ha fatto cambiare alcuni radiatori e la caldaia e messo alcuni
disgiuntori in materiale particolare e son 3 anni che non mi si buca nulla.
prova a verificare ciò.
così ho imparato che l'idraulico e un birbante e che ogni buco che si crea e
sempre colpa delle correnti vaganti non dell'opera fatta male o con
materiali di residuo di magazzino messi in opera non corettamente.
quindi contralla e poi vedrai che sicuramente i guai dipendono
dall'idraulico...... ciao

DISGIUNTORI IN MATERIALE PARTICOLARE - PER FAVORE POI DARMI QUALCHE ESEMPIO, GRAZIE
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it