Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Filiazione e protezione in back-up

Esiste un modo per capire se sia possibile installare in un impianto due 
interruttori in filiazione se questi sono di marche diverse oppure l'unico 
modo per sapere se sia possibile effettuare l'installazione è quello di 
riferiersi alle tabelle di filiazione dei singoli costruttori e quidi 
applicabili a interruttori della stassa marca?
-- 
Vicentini Ing. Michele
Studio Tecnico ROSA Marco
Cell. 
347.5932410
Tel./Fax. 0442.26192
e-mail: 
perit...@libero.it
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Chi riceve il presente  messaggio e` tenuto a verificare se lo stesso nongli sia pervenuto per  errore.  In tal caso e` pregato di avvisareimmediatamente il mittente  e,  tenuto  conto  delle  responsabilita`connesse  all'indebito utilizzo e/o  divulgazione  del  messaggio  e/odelle  informazioni  in esso contenute,  voglia  cancellare  l'originale  edistruggere  le varie copie  o stampe.The receiver  of this message is required to check if  he/she has receivedit erroneously.  If  so,  the  receiver  is  requested to immediately informthe sender and - in consideration of the responsibilities  arising fromundue use and/or disclosure of the message  and/or  the informationcontained therein - destroy the original message and any copy or printoutthereof.


Nessun costruttore si prende la briga di dichiarare che il suo interruttore 
protegge o è protetto per back-up da un interruttore realizzato da un altro 
costruttore. Puoi utilizzare la filiazione solo dove i costruttori te la 
garantiscono, e quindi solo tra interruttori della stessa marca.
MAX 

 applicabili a interruttori della stassa marca?
Impossibile, perchè le tabelle di affiliazione, come quelle di
limitazione, ecc., sono derivate da specifiche prove di laboratorio e
quindi "certificate" dal costruttore. Chiaramente nessun costruttore si
prenderà la briga di spendere soldi per far affiliare i suoi
interruttori con la concorrenza. Se vuoi puoi far effettuare per conto
tuo delle prove in laboratorio e ti fai certificare i risultati ;-).

 ha scritto nel messaggio
news:1156150609.6...@h48g2000cwc.googlegroups.com...
VM ha scritto:


domandina?
nel caso che alcuni quadri abbiano diversi interuttori di marche differenti
cosa bisogna fare?
cambiare tutti gli interuttori per essere a norma.
chi paga ciò?
il sottoscritto o i vari installatori che hanno efettuato la dichiarazione
di conformità?
il progettistà che non ha scritto la marca?
se poi è un lavoro pubblico dove le marche mi dicono che non si possono
mettere e quindi essendo una ristrutturazione e l'elettricista cambia marca
significa che non ho l'impianto a norme?
grazie

 grazie
Non mi sembra che un quadro elettrico ove siano installati interruttori di 
più marche sia da ritenere fuori norma, perciò a mio avviso tutti i problemi 
da te elencati non esistono!
Ciao, MAX 

 significa che non ho l'impianto a norme?
Le marche nei lavori pubblici si possono mettere, l'importante è che
siano seguiti dalla frase "o equivalente", per esempio interruttore
Pinco Pallino art. cipciop o equivalente. L'installatore non ha
l'obbligo di utilizzare quella determinata marca ma può proporre una
equivalenza la cui dimostrazione rimane a suo carico.
Attenzione a non fare confusione. Nessuna norma vieta l'utilizzo di
interruttori di costruttori diversi all'interno di un quadro. La
domanda iniziale del post era diversa e riguardava la possibilità di
fare affiliazione tra costruttori diversi. Quindi si presuppone che gli
interruttori esistenti non abbiano il potere di interruzione adeguato
in funzione della corrente di cortocirtcuito presunta e per non
sostituirli tutti si voleva utilizzare delle protezioni di back-up
(affiliazione).
Se viceversa, gli interruttori, seppur di 100 marche diverse hanno il
p.d.i. idoneo, allora va tutto bene.
Dal punto di vista tecnico/gestionale è una grande stronzata, ma dal
punto di vista della sicurezza è accettabile.

mauriziozanon ha scritto:

Misura le vera Icc, quasi sempre quella reale è di parecchio inferiore a 
quella calcolata.

 ha scritto nel messaggio
news:1156178990.8...@p79g2000cwp.googlegroups.com...


 o per lo meno avvertirmi del misto mare.
Il progettista non ha alcun obbligo a indicare le marche da utilizzare
ma solo indicare i requisiti richiesti (p.d.i., In, curve, ecc.). Poi
ci sono progettisti e progettisti. Ritengo che un progetto esecutivo
debba riportare nome e cognome di tutto quello che è stato previsto,
eventualmente poi in fase di direzione lavori si potranno o meno
accettare delle alternative a quanto previsto in progetto.