mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenza tra interruttori a 4 o 3+N poli

Che differenza c'é tra gli interruttori a 4 o 3+N poli?
Grazie in anticipo!

 Che differenza c'é tra gli interruttori a 4 o 3+N poli?
L'interruttore quadripolare ha il neutro protetto, mentre nel caso del 3N il
neutro è solo sezionato ma non protetto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: COS'E' IL TEGOLINO?

Ho sentito parlare di tegolino nei m.a.t.? Di che cosa si tratta?

> Ho sentito parlare di tegolino nei m.a.t.? Di che cosa si tratta?
E' un aggeggio che serve da trespolo per gli uccellini presenti
in questo Newsgroup

in questo Newsgroup
Ma solo x i principianti che ancora non sanno volare...
^---^
pit


.. che spiritosi .... ;-)
e visto che ti prendono scerzosamente in giro .....
il tegolino č nella forma una specie di "tegola",
per esempio l'enel lo utilizza quale protezione meccanica
sul fondo dello scavo e su un letto di sabbia,
si posa il cavo e sopra questo, i tegolini in cemento
in modo che sia " protetto" contro eventuali scavi,
posare un cavo grosso e pesante, senza giunzioni
e per di piů lunghissimo in un cavidotto .... beh!
č come metterci ... "una pietra sopra"
zef


Noi sicuramente siamo spiritosi, perň tu ai fatto la
parte del pesce
Angelo


questa non l'ho capita .....
forse perché vedo solo gli ultimi mex .....
o forse perché non ho tanto tempo da perdere,
in questo ng, se uno chiede .... un'altro risponde,
non esiste una domanda "banale"
e penso, non a torto, che sia frequentato
da gente dove il tempo è importante
comunque se vi siete divertiti .....
Zef il pesce

Hello, Zef!
You wrote  on Tue, 04 Mar 2003 16:40:01 GMT:
Z> e penso, non a torto, che sia frequentato
Z> da gente dove il tempo è importante
C'è pure qualche troll in giro, e sembrerebbe questo il caso.
With best regards, Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail:
mau...@SPAMbottizzo.it


grazie per la solidarietà
Zef


La solidarietà, sicuramente volevi dire altro,
infatti hai fatto una domanda alla quale nessuno ti ha ancora
risposto e per fortuna che sei poco esperto.
Per quelli che per solidarietà rispondono solo perchè non
anno niente da fare dico che il tegolino nei motori o alernatori
è una striscia di carta o materiale plastico legermente curva
che viene inserita nelle cave per chiuderle e quindi bloccare
i fili degli avvolgimenti, nel caso serva un maggior serraggio
oltre il tegolino si inserisce anche la bitta che è una sottile
asta in legno sagomato che serra ulteriormente le spire nelle
 cave, spero di non aver troppo banalizzato
vero furbone.......
Angelo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nuovo modello DICO

scusate ma bisogna consegnare ancora alla camera di commercio una copia del 
nuovo modello di conformità?
il programma che ho mi calcola anche il numero di copie da fare e la camera 
di commercio non la nomina.
Grazie 


No, si consegna allo sportello unico per l'edilizia nel comune dove
vengono svolti i lavori e questo poi si preoccupa di inoltrare copia
alla camera di commercio.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Abilitazione antincendio

Ciao a tutti,
un installatore abilitato all' installazione di impianti eletrici e tv, puo'
installare -e certificare con dichiarazione di condformità- anche impianti
rilevazione fumi ai fini antincendio?
Grazie e.... buon anno!
G.

 Grazie e.... buon anno!
Ripropongo la domanda perņ relativamente ad un ingegnere abilitato iscritto 
all'albo in tutti e tre i settori. 

Solo se ha anche l'abilitazione alla lettera g). Chiaramente l'obbligo
è solo per gi edifici civili, per tutti gli altri (industria,
commercio, ecc.) non esiste attualmente alcun obbligo ai sensi della L.
46/90, li può realizzare chiunque.

Un ingegnere, poco importa se iscritto all'albo, ha acquisito di
default tutte le abilitazioni dalla lettera a) alla g). Può aprire una
ditta di installazione o diventare responsabile tecnico di una ditta
esistente.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: commutazione rete-gruppo

secondo Vs parere ci sono ostacoli
all'uso di un commutatore tipo palazzoli
1-0-2 per la commutazione rete-g.e. 
in manuale, anzichè i doppi dispositivi interbloccati
che sono normalmente usati?
dalla lettura della 11-25 non mi pare di aver trovato
niente che lo impedisca.
grazie dei pareri.
Stefano
S.R.
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"

 Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"
O.K.
L'unica cosa ricordati sempre di commutare tutti i conduttori attivi cioč le
fasi ed il neutro e ricordati che il neutro sul GE va collegato a terra.
                Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ponteggi

Ciao, devo realizzare il collegamento a terra di un ponteggio sito in
Milano.
Il ponteggio su tutte e quattro le facciate sviluppa una lunghezza di 106 m
ed un'altezza di 16 m.
Vorrei sapere se è necessario il collegamento a terra della struttura
metallica e come eseguire detto collegamento.
Da una tabella pubblicata su tuttonormel (n° 3 1997 pag. 6 fig. 1) ho
riscontrato la non necessità di collegamento a terra per protezione dalle
scariche atmosferiche.
Ma come faccio a stabilire se la struttura metallica rappresenta un massa
estranea?
Solo se ha resistenza di terra inferiore a 200 ohm la stuttura è da
considerarsi una massa.
Come si effettua la misura di resistenza di un ponteggio?
Se risulta una massa è sufficiente collegare la struttura in un solo punto
all'impianto di terra condominiale esistente?
Cordiali saluti,        Giuseppe Russi.

...


giuliano ha scritto:
| Ciao, devo realizzare il collegamento a terra di un ponteggio sito in
| Milano.
| Il ponteggio su tutte e quattro le facciate sviluppa una lunghezza di 106
m
| ed un'altezza di 16 m.
| Vorrei sapere se è necessario il collegamento a terra della struttura
| metallica e come eseguire detto collegamento.
| Da una tabella pubblicata su tuttonormel (n° 3 1997 pag. 6 fig. 1) ho
| riscontrato la non necessità di collegamento a terra per protezione dalle
| scariche atmosferiche.
Consiglierei comunque di eseguire la verifica, anche per avere dei dati in
mano. diamo per scontato che la struttura sia autoprotetta.
| Ma come faccio a stabilire se la struttura metallica rappresenta un massa
| estranea?
| Solo se ha resistenza di terra inferiore a 200 ohm la stuttura è da
| considerarsi una massa.
Direi di si
| Come si effettua la misura di resistenza di un ponteggio?
utilizzi un normale misuratore di isolamento.
| Se risulta una massa è sufficiente collegare la struttura in un solo punto
| all'impianto di terra condominiale esistente?
Andrebbe verificato se c'è continuità elettrica, con un  ponteggio così
esteso collegherei più punti.
|
| Cordiali saluti,        Giuseppe Russi.
|
ciao
--
Giuliano B.     Biella
_________________________________
Indirizzo esatto: gibedugl(chiocciola)
tin.it
oppure: 
esa.bb
(chiocciola)
iol.it
-----------------------------------------------------------------|

Grazie Giuliano.
Ma come devo fare per collegare il ponteggio in più punti? Devo collegare i
quattro angoli insieme tra loro e poi collegare un solo cavo al collettore
di terra del condominio? E poi come faccio ad eseguire la verifica circa
l'autoprotezione della struttura?
Cordiali saluti,        Giuseppe Russi

Giuliano ha scritto:
Giuseppe
| Grazie Giuliano.
| Ma come devo fare per collegare il ponteggio in più punti? Devo collegare
i
| quattro angoli insieme tra loro e poi collegare un solo cavo al collettore
| di terra del condominio?
Potrebbe essere una buona idea.
 E poi come faccio ad eseguire la verifica circa
| l'autoprotezione della struttura?
Oltre alla tabella da te citata, devi eseguire i calcoli previsti dalla CEI
81-1 oppure qualche software specifico. :-((
|
| Cordiali saluti,        Giuseppe Russi
|
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lampade 50 - 70 W con almeno 90 lm/W

Salve
sapreste indicarmi delle lampade da 50 - 70 W con "efficienza" di almeno 90
lm/W ?
Grazie!

 ha scritto nel messaggio 
news:d4rfne$bfu$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ascensori e Montacarichi

Salve a tutti......avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardo 
all'impianto elettrico da predisporre a servizio di ascensori o montacarichi 
ed in particolare per quanto riguarda la presa telefonica da predisporre.
In una struttura ho 4 ascensori/montacarichi......dove va predisposta la 
linea telefonica.....e soprattutto qual'č il suo compito?
Va predisposta nel vano corsa? Oppure nella sala macchine? E se la sala 
macchine non esiste?
Inoltre tali linee telefoniche possono essere derivate a valle di un 
centralino telefonico oppure devo essere linee dedicate dirette?
In questo secondo caso posso utilizzare una linea Telecom per tutti e 4 gli 
ascensori/montacarichi oppure ho bisogno di 4 linee indipendenti?
Grazie mille
MAX

 centralino telefonico oppure devo essere linee dedicate dirette?
Allora... la legge dice che l'impianto da cui parte la chiamata deve
essere chiaramente identificabile da chi la riceve.
Il problema della linea singola e' bypassabile perche' molti
combinatori telefonici, quando si collegano, fanno partire
immediatamente un messaggio registrato che specifica di quale
ascensore si tratti.
L'unico problema, in questo caso, e' garantire il funzionamento del
servizio nel caso in cui piu' ascensori si fermassero
contemporaneamente (per esempio per un black out o per pura
sfiga ;-)).
Nulla impedisce di utilizzare un centralino, salvo i vincoli di cui
sopra.
Salutu
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interpretazione della 81-4 e della 81-1

Nella valutazione del rischio di tipo 1, la 81-4 rimanda alla tabella 
F.1 della 81-1 per la determinazione del rischio Ra; su questa tabella 
il tipo di rischio è chiaramente citato!
nella valutazione del rischio ti tipo 4 invece la tabella in oggetto, 
F.1 della 81-1 non da alcuna indicazione, e nelle note si cita che il 
valore Ra deve essere determinato dal committente o dal progettista.
Ammesso che la mia 81-1, fascicolo  2697 non è stata aggiornata ad 
eventuali varianti che modificano la tabella in oggetto, quale è il 
vostro comportamento in merito? Un valore di Ra pari a 0,1 lo ritenete 
consono ad un ricovero anumali in alta montagna,, dove si svolgono poche 
attività agricole e si costodiscono poche balle di paglia e fieno?
Buon lavoro a tutti.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)

 attività agricole e si costodiscono poche balle di paglia e fieno?
Dovrebbe provare a chiederlo al committente...
a fare una bella cosa io manderei il Carrescia ed i suoi soci a
chiederglielo ai vari committenti...


Io utilizzo il DECK ed esso contiene delle schede di rilevamento dati,
dette schede normalmente le riempio con il committente e poi
le faccio firmare in modo da non avere grandi responsabilità,
naturalmente è un consiglio che dò a tutti
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni


lo uso anch'io DECK... una volta per scrupolo ho rifatto i calcoli a
mano e mi pare preciso... tranne un po' di complessità nel gestire le
varianti allo stesso progetto. 
Tu come ti trovi?
Stefano
Reply: 
wz...@freemail.it
 ma togli "z" "y" "4"


Sicuramente molto meglio del TNE, che ritengo troppo laborioso
propio nella definizione dei fattori di rischio, l'unico neo è che
quasi tutto il programma è ancora in DOS per cui quando l'ho
preso ho anche dovuto cambiare stampante, l'avevo appena
comprata.
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni


scrisse:

richiede il riavvio del pc sotto DOS, ma se vuoi puoi indirizzare
l'output su file... e farne poi quello che vuoi



Era la stampante che non stampava in DOS

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Diagnostica sui trasformatori elettrici.

Saluto tutti gli iscritti al newsgroup.
Vi scrivo per informare che è possibile prevenire i danni, i guasti, i
malfunzionamenti e gli incidenti a carico dei trasformatori elettrici
eseguendo una periodica diagnosi dei trasformatori tramite l'analisi chimica
dell'olio dielettrico. E' un'analisi dei segni e sintomi di degrado per
l'identificazione delle anomalie incipienti prima che evolvano in guasti
catastrofici, attraverso la ricerca dei composti di degrado intrappolati nel
liquido isolante.
Attraverso l'analisi dell'olio e' possibile diagnosticare:
- Il degrado dei materiali isolanti cartacei e la vita residua del
trasformatore;
- La presenza di problemi elettrici (scariche elettriche, effetti corona,
ecc.) o termici (surriscaldamenti);
- Eventuale corrosione a carico dei conduttori elettrici, dei connettori e
dei materiali presenti nel nucleo;
- Le caratteristiche isolanti e lo stato funzionale dell'olio.
Chi desideri maggiori informazioni può scrivermi a 
ber...@seamarconi.it
,
lasciando il recapito telefonico, e visitare il nostro sito
www.seamarconi.it
.
Buon lavoro!
Agostino.

 dell'olio dielettrico.
A dirla tutta, non mi pare una novità dell'ultim'ora. In effetti esistono
anche metodiche di diagnostica gascromatografiche e persino acustiche.
--
Cinghiale


grazie, ma io continuo a fidarmi del sapore...  ;-)
Kay



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Norme collegamento interr. differenziale

Vorrei sapere se un interruttore differenziale montato in un quadro e' a
norma se l'ingresso rete e' cablato nei morsetti inferiori.
C'e' una normativa specifica a riguardo?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:xvxB6.1950$lu5....@news1.tin.it...


Grazie per la risposta immediata.
L'elettricista non ha lasciato nessuna indicazione nel quadro, ed insiste
che un differenziale bticino da 16A  in base allo schema riportato sullo
stesso differenziale, l'ingresso linea e' nei morsetti inferiori.
La bticino non specifica l'ingresso rete.
Vorrei smentirlo citandogli la norma.
Grazie ancora


 Grazie ancora
E' un differenziale puro o č associato ad un magnetotermico?
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!





Detto così sarei portato a concludere che è 
indifferente dove si prende l'ingresso, voglio verificare cosa dice la 
norma.


Saluti Gianluca.



norma se l'ingresso rete e' cablato nei morsetti inferiori.
Non esiste un obbligo normativo che impone l'ingresso della linea in
alto. Se non specificato da una freccina o indicazione scritta
(sull'apparecchio), non ha importanza il "verso" della corrente.
Solitamente, gli unici apparecchi ad avere un "senso" obbligato, sono
i portafusibili con sezionatore incorporato (addirittura, i Siemens
hanno l'ingresso nei morsetti inferiori)
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

 stesso differenziale, l'ingresso linea e' nei morsetti inferiori.
Non è vero che lingresso è dai morsetti inferiori ma, come è segnalato nel
catalogo, tutti gli interruttori BTicino possono essere alimentati dal
basso.
Per quanto riguarda la normativa bisogna solo segnalarlo con una targhetta.
Saluti
Mapa

Francesco ha scritto:

La regola generale vuole, perņ, che l'interruttore venga alimentato sui
morsetti che non portano i coltelli dell'interruttore. Pertanto se vi č anche
solo disegnato il segno grafico dell'interruttore   -/ -   dovresti
alimentarlo dal lato privo di coltello.
       ciao



Perche'? Se il costruttore dell'apparecchio dichiara che e' possibile
alimentarlo indifferentemente dall'alto oppure dal basso, lo alimento
come e' piu' comodo; cosi' si risparmano giri inutili di cavi nelle
canale con conseguente vantaggio di avere, appunto, canale piu' libere
e, di conseguenza, piu' possibilita', ai cavi, di dissipare calore.


Francesco ha scritto:

  Io ti dico cosa la regola generale prevede, poi fa un po' tu. Sono regole che,
ti posso dare atto, hanno origini storiche, quando gli interruttori erano con i
coltelli accessibili, e hanno chiaramente dietro motivazioni legate alla
sicurezza.
        Ciao
--



E' possibile avere i riferimenti Normativi o Legislativi di tale regola?
Ciao
Ambro

Ambro ha scritto:

Non ci sono, è una regola, non una norma. E' una consuetudine che esiste da sempre,
non so però se vi siano delle prescrizioni per impianti di II o III categoria.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Frequenzimetro Hameg 8021-3

Posseggo un frequenzimetro Hameg 8021-3 e vorrei poter leggere la frequenza
emessa dai telecomandi "apri cancello - antifurto auto ecc.". Quale
accorgimento adottare per poter ottenere quanto sopra.
grazie 
cap...@tin.it

Se ci riesci fammi sapere che interessa anche a me.
Bye. Mike.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: gruppo elettrogeno

cerco shema per automatismo avviamento automatico generatore.

 wrote in message
K%rI4.112404$pn3.1...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Compatib.Elettromagnetica

L'azienda (piccola) per cui lavoro, fra le altre cose, commercializza
frigoriferi industriali importati da un paese extra UE. Si tratta di
macchine complete, fornite di quadro di controllo con gestione
delle temperatura e logica di comando dei dispositivi interni di
lavaggio e  di un quadro separato di potenza.
Nel contesto della dichiarazione CE questo fornitore cita
la conformità esclusivamente alla direttiva 89/392/EEC e
succ. emendamenti.
Il fornitore, interpellato sul problema di cui in oggetto, mi
ha risposto che la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
si applica su dispositivi elettronici o macchine dove l'elettronica
"costituisce la parte principale del prodotto", cosa che quindi non
riguarda il loro prodotto.
Io non sarei di questo avviso, ma non essendo un tecnico,
vorrei vostro un parere.
Grazie in anticipo a chi mi vorra' rispondere.
Giovanni B.

 ha scritto nel messaggio
news:aq8sj7$7q2cr$1...@ID-137786.news.dfncis.de...

Infatti. La direttiva EMC si applica a tutti i prodotti che possono
"disturbare" o "essere disturbati" e non fà alcuna altra distinzione. Nel
tuo caso il prodotto rientra a pieno titolo nella direttiva EMC. Siccome il
responsabile a tutti gli effetti sei tu, come importatore, consiglio di
richiedere al fornitore la conformità alla direttiva EMC del prodotto, senza
accontentarti del pezzo di carta ma pretendendo un rapporto prove di ente
terzo. Se il fornitore si rifiuta le strade sono due: cambi fornitore; fai
eseguire le prove a tue spese (defalcandole poi dal costo).
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale




Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: resistenza adi terra di una cabina enel

essendo in presenza di terreno completamente roccioso, misuro una Rt di 
22 ohm quando dovrebbe essere inferiore a 1 ohm per poter coordinare le 
protezioni lato mt, come fare ?

 protezioni lato mt, come fare ?
L'allegato D della norma CEI 11-1 spiega tutta una serie di 
provvedimenti detti "M" al fine di assicurare tensioni di passo ammissibili.



Puoi misurare le tensioni di passo e contatto, verificare se rientri
nei limiti imposti dalla norma CEI 11.1 e quindi prevedere i
provvedimenti M.
Oppure integrare l'impianto di dispersione fino a scendere al di sotto
di 1 Ohm.
Qapla!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: marcatura CE di componenti din macchine

Salve, leggendo i post precedenti ho visto che c'è qualcuno che si intende 
di marcatura CE, mi chiedevo, nel caso di un componente di una macchina, 
tipo il motore elettrico, quest'ultimo deve essere marchiato CE dal 
costruttore o deve essere l'installatore che marchia CE la macchina 
completa?
Vi ringrazio
Nicola 

La macchina nel suo insieme di componenti deve essere marcata CE dal
costruttore/assemblatore della macchina. Ogni singolo componente deve
essere marcato CE dal costruttore del componente stesso. Il tutto in
funzione delle direttive applicabili. Per esempio il componente motore
elettrico è soggetto alla direttiva BT e EMC e per essere
commercializzato deve essere marcato CE.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio

Spero che questo N.G. puo aiutarmi a dissolvere i miei dubbi (anche perchè
tra Norme , Leggi e Leggine ormai non ci capisco più niente).
una betoniera abbastanza vecchiotta, importata da un mio cliente dalla
Germania, è dichiarata dal costruttore come macchina a doppio
isolamanto(anche se le varie targhette sono quasi illeggibili) , infatti il
motore 220V monofase, è fissato su supporti in plastica.
Quindi ho ricollegato il motore esattamente com' era omettendo il
collegamento di terra, oltretutto vietato dalle norme CEI per apparecchi a
doppio isolamento.
Il mio dubbio è cosa fare con il carter metallico che ricopre il motore??

 ha scritto nel messaggio
news:8snbog$gj3$1...@nslave2.tin.it...

Se effettivamente la macchina è a doppio isolamento (è importante esserne
certi) allora non ti devi preoccupare del carter metallico in quanto non
rientra nella definizione di "massa" ma è semplicemente un elemento
metallico che non ha alcun componente elettrico e non potrà mai andare in
tensione per guasto di isolamento.
Saluti. Per. ind. Michele Guetta.

 ha scritto nel messaggio
news:8sp7pm$lkj$1...@nslave3.tin.it...


 quasi una presa per i fondelli, ma sempre cantiere è)
Semplicemente dicendogli che la macchina è dichiarata dal costruttore a
doppio isolamento e pertanto è vietato il collegamento a terra. Se il
funzionario insiste, allora faccia mettere nel verbale che il funzionario
vuole la messa a terra di una macchina dichiarata a doppio isolamento.


 ha scritto nel messaggio
news:8svdm7$hr8$1...@nslave3.tin.it...


 vuole la messa a terra di una macchina dichiarata a doppio isolamento.
fondamentale e' avere una prova scritta da esibire al funzionario.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conoscete siti che trattano di plc?

buongiorno a tutto il NG.
Qualcuno conosce il link di qualche sito che tratti di plc con eventuali
corsi on line?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta e comunque per le puntali
esaurienti e competenti risposte che ho sempre trovato sul newsgroup.

 ha scritto nel messaggio
news:ZrrN6.4833$bj4....@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:ZrrN6.4833$bj4....@news1.tin.it...


Prova questi:
in italiano
http://plc.monrif.net/
http://www.cdc.unict.it/~scava/ii_dispense.html
in inglese
http://www.plcs.net/
http://www.control.com/control_com/
  (generale ed avanzato)
Ciao
-- 
Posted from 
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fregare ENEL

Esiste un modo per rubare l'elettricita ( no ponti !)?


Mio padre 30 anni fa... aveva i fili dell'enel nudi vicino alla casa..
ne aveva lanciati un paio di suoi dalla finestra.... posso ammetterlo
perchè tanto è andato in prescrizione.
Cordialità
--------------------------------------------------
SR - perito industriale in Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

> Esiste un modo per rubare l'elettricita ( no ponti !)?
esiste si....
smetti di pagare la bolletta.....oppure fregala al cinema sotto casa (la
corrente è a cura dell'anicagis)
finchè non ti pigliano :-D
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , peggiorerà!
---Massimo-----------

E' vietato dalla NORMA BASE, art. 7.
Saluti
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:_Meka.14624$DT4.4...@twister1.libero.it...


 wrote in message
_Meka.14624$DT4.4...@twister1.libero.it...


forse con i vecchi contatori si poteva fare ma con i nuovi no ....
se non ricordo male ho sentito in passato che si doveva staccare il
neutro e usare il PE come neutro, ovviamente dopo aver eliminato le
protezioni. ma tale soluzione presenta non pochi pericoli
elettrici!!!! Ora nel nuovo contatore hanno messo un differenziale
quindi non è più possibile.

 ha scritto nel messaggio
news:og2l9vs3n6qsmaomh...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:og2l9vs3n6qsmaomh...@4ax.com...

Non c'è il differenziale nei nuovi contatori. Parlo di quelli elettronici
per uso domestico.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

A me risulta invece che c'è .....


il differenziale (da 1A) esisteva nei gruppi integrati GMY (con o senza
UEPB) e serviva da anti-frode non da protezione .....
nei nuovi gruppi elettronici non mi risulta ci sia nessun differenziale....


Boh forse avete ragione ... ma quel modulare bticino D63 F81NYD/63 che
sta nel mio contatore elettronico che cos'è? Sul sito Bticino non
esiste .....


 esiste .....
a occhio un magetotermico 1+N da 63A  caratteristica D con bobina di sgancio
a lancio di corrente (comandata dall'elettronica del contatore)
i materiali a Specifica ENEL non vengono MAI inseriti nei cataloghi BTicino
devi chiedere direttamente all'ufficio vendite


devi chiedere direttamente all'ufficio vendite
Strano, prprio un perito dell'enel mi aveva detto che era un
differenziale....

 differenziale....
Sicuramente era un perito nell'Enel
Saluti Angelo

 >> Boh forse avete ragione ... ma quel modulare bticino D63 /63 che


 differenziale....
la Idn è indicata?? io non la vedo
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , domani peggiorerà!
------------------------------

la Idn č indicata?? io non la vedo

 differenziale....
si, il differenziale e' controllato in modo elettronico su TA, oltre una
certa soglia impostata a software (modificabile), la bobina di sgancio fa'
aprire l'interruttore.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tetto in rame

Ciao a tutti.
Per una villa di 3 piani (circa 10 m d'altezza) con una base di circa 12x12
m, cosa comporta per l'impianto elettrico il fatto di avere il tetto
completamente costruito in rame?
Come mi devo comportare?
C'è qualche normativa che fa riferimento a casi analoghi?
Grazie

completamente costruito in rame?
Nulla
Ciao, Goofy

Non conosco nessuna norma specifica al proposito, ma io mi tutelerei almeno
da eventuali contatti indiretti => connessione a terra.
Gabriele.
"Goofy" <goofy...@desp.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ou59r051vmp5dpaqh...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifica studi  odontoiatrici

Ciao,
qualcuno mi saprebbe indicare quali titoli e a quali associazioni \
ordini occorre essere iscritto x effettuare le verifiche periodiche
negli studi odontoiatrici.
grazie
Alberto

 ha scritto nel messaggio
news:40a87852...@news.marelli.it...

Se ti riferisci alle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 č
necessario essere un Organismo Notificato. Tutte le altre verifiche le
possono fare chiunque, anche lo stesso medico.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Se ti riferisci alle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 è


 ma in pratica cosa occorre fare per essere un Organismo Notificato?
A memoria non ricordo tutto, cmq a grandi linee, devi avere una societą di
capitale SRL o SPA, bilancio certificato, struttura certificata ISO 45000 ed
indipendenza di tipo A, strumentazione di un certo tipo, verificatori
competenti, fare solo questo tipo di attivitą.


Grazie mille,
Alberto

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: calcolo matori elettrici

Chi mi puo indicare gentilmente dove posso trovare un programma di calcolo
per motori elettrici è urgente,se conoscete qualche persona che mi possa
aiutare indicatemela grazie

 ha scritto nel
messaggio news:a397pp$1va$1...@lacerta.tiscalinet.it...



E' raro che mi intrometta, anzi,
genericamente in casi come questo
dimentico il post, ma ora mi chiedo:
'cosa vuol dire programma di calcolo per
motori? Calcolare cosa?'
il tuo post è molto, molto OT, qui si
discute dell'applicazione delle norme e
della legislazione nel sottore
dell'impiantistica elettrica; il tuo
quesito troverà maggiori risposte su ng
come ad esempio i.d.ingegneria.
--
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo

 ha scritto nel
messaggio news:a397pp$1va$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Valutazione del rischio dovuto al fulmine

Salute a tutti.
Vi espongo subito il mio quesito.. Dobbiamo procedere alla valutazione del
rischio dovuto al fulmine per una struttura con all'interno delle zone
classificate 20, 21 e 22. Devo considerare percio' il pericolo dio
esplosione nella scelta dei fattori riduttivi?
La zona 20 si estende solo all'interno dei contenitori di processo
(tramoggie con coperchi, condotte, etc.).
Grazie a chiunque vorra' dipanare questo mio dubbio.
Gabriele

Le Norme CEI 81-1 e 81-4 non si applicano ai luoghi con pericolo di
esplosione, nel senso che le misure di protezione che tali norme
possono prescrivere (LPS, SPD, ecc.) non sono in grado di impedire che
un fulmine inneschi una zona esplosiva.
Trattandosi di polveri avrai comunque un carico d'incendio che ti
consente di valutare il rischio di incendio innescato da scarica
atmosferica.
Nell'elaborazione del calcolo trascura l'esistenza delle zone
pericolose e utilizza gli altri parametri con per qualsiasi altra
attività.

Ai fini della CEI 81-4, per "luoghi con pericolo di esplosione" si intendono
soltanto i luoghi di classe 0 (gli unici rimasti nel campo d'applicazione
della 64-2...) , dove cioč si detengono sostanze eslposive.
Quindi le zone 20, 21, 22 non hanno motivo di preoccuparti (ai fini della
81-1 o 81-4 !): non devi ridurre la freq. tollerabile di fulminazione. (Vedi
TNE maggio 2004).
ciao
Gabriele Monti ha scritto nel messaggio


Grazie a tutti per l'aiuto prezioso!
Gabriele
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Come localizzare un GSM   ;-)

Tua moglie ti tradisce?
Tuo marito gioca troppo spesso a calcetto?
Il tuo migliore amico ti racconta un sacco di palle?
Il tuo dipendente non è mai raggiungibile?
Ecco come localizzare dove si trova esattamente (il suo cellulare) in
30 secondi:
http://www.studiopasquali.it/satphone/index.htm
N.B.: usare con moderazione, a volte è meglio non sapere...
PEO from RSM
www.peogio.net

 
http://www.studiopasquali.it/satphone/index.htm
E' very old... Ma cmq simpatica.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: appalti fuori dalla norma

Buona sera a tutti
Ho un problema che mi assilla da giorni riguardante gli appalti.
esempio: ci viene richiesto di rendere automatica una apertura  questo
lavoro richiede la sostituzione della porta ho portone che sia.
Mi viene normale chiedere al mio fabbro di fiducia di farmi una porta di
forma adeguata per il tipo di automazione.
Al termine il fabbro emette una fattura a me (ditta impianti elettrici che
accordi preventivi si forniva lavoro chiavi in mano) .
Mi viene contestato il fatto che non posso rivendere ho meglio rifatturare
la porta perché l'automazione è considerata complemento della porta .
Cosa ne pensate.
Una ditta D'impianti elettrici non può gestire nulla che non sia
l'impianto.?????????
Se fosse possibile....... come...............rispondere ?????
Silvio

 ha scritto nel messaggio
news:TduH9.39015$qF1.1...@news2.tin.it...

Mancano degli elementi per poter abozzare una risposta. Se è un appalto
pubblico, bisogna vedere cosa prevede il capitolato speciale d'appalto e lo
schema di contratto. Se si tratta di un appalto privato bisogna in ogni caso
vedere cosa prevede il contratto ma è più facilmente risolvibile.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 la porta perché l'automazione è considerata complemento della porta .
Da CHI ti viene contestato questo?
Dal fisco, dal committente, dalla gdf.. ?
Saluti            Meneldil

 ha scritto nel messaggio
news:asn2a7$sl9ic$1...@ID-82056.news.dfncis.de...


 ha scritto nel messaggio
news:asn1is$1cu7n$1...@news02.it.net...


 costruito e posato  da terzi . posso fatturare l'ntero lavoro???
Non vedo alcun impedimento.


 porta non per vendere la porta automatica.
Di' alla tua commercialista che vada a farsi un corso di equitazione, ch'è
meglio.
Quella che denunci in CCIAA ed Uff. IVA è l'attività PREVALENTE: il che
significa che tu, al 51%, devi fare l'elettricista, e per il restante 49%
puoi dedicarti saltuariamente alla vendita di souvenir veneziani di seconda
mano, di porte blindate e di tintura di concentrato di succo d'arancia ad
uso non alimentare.
Se la cosa diventa sistematica e non saltuaria, solo allora dovrai
preoccuparti di fare un salto all'uff. IVA ed aggiungere un codice alla tua
attività.
Saluti                Meneldil
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: parliamo di condomini

come da oggetto avrei qualche curiosità da sottoporre al ng (caldo
permettendo...)
1) nella zona di Roma (città) c'e' qualche obbligo nell'accentrare i
contatori ACEA... o si possono lasciare ancora all'ingresso delle
abitazioni?
2)quando gli amministratori richiedono il capitolato tecnico praticamente
veramente cosa vogliono??
3) la direzione tecnica di una di una (tardiva ) messa a norma ufficialmente
come si assume e cosa comporta concretamente?
per la messa a norma 46/90 degli imp.elettrici che documenti occorre
produrre al comune, alla regione o ad altri eventuali enti ?? (e quali sono
questi enti??)
4) il collaudo dell'impianto elettrico chi lo deve fare (l'impresa che ha
fatto i lavori, il direttore tecnico.. nessuno?)
grazie a chi cmq tenterà una risposta

 fatto i lavori, il direttore tecnico.. nessuno?)
Il collaudo non è obbligatorio e normalmente deve essere fatto da un
professionista diverso dal progettista e dal D.LL. proprio per verificare
l'operato di tutti i soggetti coinvolti, ma questo viene normalmente
realizzato solo per grandi opere pubbliche. Nel tuo caso si parla di
verifiche, ovvero le verifiche obbligatorie che ogni installatore deve fare
(o dichiara di avere fatto). Quando consegni la dichiarazione di conformità
dichiari sotto la TUA PERSONALE RESPONSABILITA' che:
- l'impianto è stato realizzato a regola d'arte;
- hai rispettato il progetto (se obbligatorio);
- seguito la normativa tecnica applicabile ....;
- installato componenti e materiali a regola d'arte e adatti al luogo
d'installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con
esisto positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalla
disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
- progetto (se obbligo progetto)
- schema di impianto realizzato (in alternativa al progetto);
- riferimento a D.C. precedenti o parziali già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione classe II e differenziali

Un impianto di illuminazione pubblica con corpi illuminanti in classe II e 
conduttori tipo FG7OR viene realizzato senza mettere a terra i pali 
metallici.
Fin qui niente da obiettare credo..
Chiedo: Ha senso installare una protezione differenziale sulla linea di 
alimentazione della linea di illuminazione visto che manca qualunque tipo di 
collegamento a terra?
Se non serve, è ipotizzabile che il guasto di un conduttore dovuto a errata 
installazione dei cavi o "deperimento animale" possa mandare in tensione un 
palo? 

collegamento a terra?
C'è stata una lunga discussione
http://tinyurl.com/3357zu
 
(link esteso:
http://groups.google.it/group/it.industria.elettrotecnica.normative/browse_frm/thread/8887ebf429013f76/674d95871a3beceb?lnk=st&q=&rnum=2&hl=it#674d95871a3beceb
)
Ciao, Goofy

Ok, grazie.
Gentilissimo. :-D
"Goofy" <go...@indirizzo.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:1ara53hbaa82gbma2...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cannelli saldatura - 60079-10

Domanda a bruciapelo,
I 2 secondi di emissione di gas necessari all'accensione di un
cannello di saldatura possono essere considerati emissione di tipo 1
secondo CEI 31-30 ?
Qapla!

 ha scritto:

Non credo che in due secondi sia possibile generare una a tmosfera 
esplosiva di dimensioni considerevoli e quindi può essere tranquillamente 
esclusa.
Inoltre l'accensione del cannello avviene poche volte al giorno e quindi 
dovresti stare dentro le 10 ore annuali previste dalla Norma.
Nelle mie valutazioni di solito escludo tale ipotesi, ci sono altri 
fattori sicuramente molto più pericolosi ( lubrificatore, tubi, 
serbatotio flussante, regolatori di pressione, ecc ).
Inviato da 
www.mynewsgate.net

serbatotio flussante, regolatori di pressione, ecc ).
L'impianto che sto analizzando presenta diverse connessioni filettate
e qualche valvola, mentre i riduttori di pressione sono all'esterno
della struttura in prossimita' delle bombole di GPL.
La struttura e piccola (90mq) e senza aperture verso l'esterno.
Seguendo il tuo ragionamento avrei un ambiente chiuso con presenza di
sole emissioni di 2° grado e, installando un controllo di
esplodibilità con un paio di sensori gas collegati ad una
elettrovalvola esterna, potrei limitare le zone esplosive all'intorno
delle SE.
La presenza di un sistema di controllo dell’esplodibilità
consentirebbe di limitare il valore della concentrazione media di
sostanza infiammabile nell’ambiente (Xm%) evitando, che le zone
pericolose si estendano a tutto l’ambiente, come peraltro avviene.
Sono perplesso sull'effettiva efficacia di questo tipo di sistemi.
Qapla!

 ha scritto:

Ricordati che hai sempre emissioni di grado 0 date dalle perdite dalle 
filettature e dalle valvole.
Quindi avrai due zone, una data dalla perdita strutturale ed una dalla 
perdita in caso di guasto.
Devi verificare che con la somma di tutte le perdite strutturali e della 
perdita di grado 2 più significativa sia verificata la formula 2.2.n, 
altrimenti l'area esplosiva si estende a tutto l'ambiente.
Saluti
Inviato da 
www.mynewsgate.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: come variano i giri?

cosa succede ad un motore elettrico asincrono trifase variando la tensione
di alimentazione?
cioč in che maniera cambiano i giri del motore? in maniera lineare come al
variare della frequenza od in base ad un'altra relazione? e fino a che punto
si puň variare la tensione senza danneggiare il motore stesso?
ringrazio anticipatamente per le risposte.
Andrea.

 cioè in che maniera cambiano i giri del motore?
La regolazione del numero di giri di un M.A.T. non viene fatta variando la
tensione, ma la frequenza. Infatti la macchina a regime, a meno di un lieve
scorrimento, ruota alla velocità del campo magnetico rotante che a sua volta
dipende dalla frequenza di alimentazione e dal numero di coppie polari della
macchina.
In altre parole, trascurando le perdite per attrito e ventilazione, variando
la tensione da 0+ alla Vn, la velocità non cambia.
Le variazioni di velocità in funzione della tensione le noti perchè
cambiando la tensione cambia la coppia motrice, ecco che intersecando la
caratteristica di coppia con quella resistente dovuta al carico si ha una
variazione del punto di equilibrio. Ma è un pessimo modo per regolare la
velocità in quanto la caratteristica di coppia del MAT non è lineare, e
pertanto è molto difficile regolare con continuità!!!
Saluti
Cosimo Zaccaro, molto ma molto di fretta.....

di alimentazione?
come anche tu scrivi aumentano le perdite nel motore.
cmq esistono ditte (un nome x tutte : la Rowan) che con qs
si sono fatte belle e grandi....!!!
Ovviamente il motore lo fanno loro stessi e NOn e' un motore std!!
ciao
pietro
PS poi c'e' tutto il campo dei soft start

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Falegnameria e luoghi di Classe 2

Salve a tutti,
ho un locale classificato come magazzino legnami, superficie 500 mq, con
regolare certificato VVFF, progetto elettrico e impianto regolare.
Recentemente sono state installate alcune macchine (due o tre seghe a nastro,
due seghe circolari) per tagliare il legname o le tavole.
Il verificatore ARPA chiede di rivalutare l'ambiente alla luce delle polveri
presenti, vista la lavorazione del legno, e quindi rivalutare l'impianto
elettrico alla luce della CEI 64-2
Se non erro dal luglio 2003 anche i luoghi di classe 2 della CEI 64-2 sono da
classificarsi con le disposizioni della direttiva 99/92 CE.
Mi domando: visto che l'impianto elettrico è stato eseguito nel 1995,
l'installazione delle macchine di lavorazione del legno sono presenti dal 1998 e
la verifica ARPA è stata fatta il 28 luglio 2003:
classifico gli ambienti e adeguo l'impianto elettrico con la CEI 64-2 oppure no?
Il datore di lavoro deve attenersi al DL 233/2003 ?
Grazie
Giuliano Beduglio
--
Giuliano  Beduglio
ESA di Guarnieri & C. S.n.c.
Via Piave, 12  13856  Vigliano Biellese  BI
tel 015 811442   fax  015 811442
http://www.esasystem.net
e-mail 
in...@esasystem.net

 e-mail 
in...@esasystem.net
sasystem.net
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Generatore aria calda  a metano

Ciao a tutti, 
In un piccolo capannone industriale devo riprogettare l'impianto 
elettrico ed è già installato un generatore di aria calda a metano con 
potenza termica di circa 70 kw termici (non è stagno ed è anche 
vecchiotto...).
Devo classificare il luogo secondo le semplicissime norme 31-30, 31-35 
etc??? o c'è qualche scappatoia praticabile??? Se no qualcuno mi può 
indicare un sw umano per la classificazione di questi maledetti luoghi?
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:200507111...@mynewsgate.net...


 ha scritto:


Se applichi la 31-30 e 31-35 ti ritrovi con delle ZONE 2 NE, oppure
puoi ottenere un luogo ordinario utilizzando il controllo
dell'atmosfera esplosiva tramite rilevatore gas a doppia soglia e
intercettazione valvola combustibile. Scegli tu.

 abitudine), č solo che quelle norme di cui parlavo mi stanno sull p...e. 


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora su L462

Buon giorno,
se ne è già discusso assiduamente, ma ho un dubbio riguardo alla legge 462
e in particolare su chi deve richiedere le verifiche.
Le verifiche ispettive le dovrebbe richiedere il datore di lavoro.
Ma in una situazione come quella che vi descriverò, di chi è la competenza.
Società immobiliare, proprietaria di vari immobili situati nello stesso
'cortile'.
Una parte dell'immobile è stata affittata ad una ditta, con numerosi
dipendenti. Alcuni uffici sono stati affittati ad un'agenzia. E così via.
L'impianto di terra è unico per tutte le attività (o quasi) presenti negli
stabili di proprietà della società.
Di chi è la competenza della richiesta di verifica dell'impianto di terra?
La mia opinione è che l'onere spetta alla società immobiliare, su
richiesta dei datori di lavoro delle singole attività. Sbaglio??
Grazie
Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 richiesta dei datori di lavoro delle singole attivitą. Sbaglio??
SI. La competenza č esclusivamente del datore di lavoro di ogni singola
unitą.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 richiesta dei datori di lavoro delle singole attivitą. Sbaglio??


stabili di proprietà della società.
No, e' unico solo il dispersore, ogni impianto elettrico ha il suo
impianto di terra (costituito da dispersore, conduttore di terra,
conduttori di protezione, conduttori equipotenziali, collettori,
interruttori differenziali)
Ciascun datore di lavoro deve far verificare il proprio impianto, non
si puo' fare una sola verifica cumulativa.
Goofy 
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: info su generatori di corrente trifase

Ciao a tutti ho recuperato un motorte diesel da 110 cv e vorrei fare un
generatore trifase.
mi aiutate? grazie

SIMONE BAZZANI wrote:

Se lo vuoi fare semplice, assicurati che possa arrivare a 3000 giri/minuto,
a quel regime dovrà girare *sempre*. Ovviamente è meglio se a quel regime
può anche dare il massimo della potenza, altrimenti la massima potenza si
riduce.
Devi creare un meccanismo che mantenga il motore a 3000 giri/minuto
indipendentemente dal carico, agendo su gas, e che lo faccia rapidamente
(altrimenti rischi che il motore rallenti o peggio si pianti).
Colleghi all'asse, in presa diretta, un generatore trifase.
Semplice, no? No :)
Ciao,
-- 
 Daniele Orlandi                                                        つづく


L'importante e'riuscire a mantenere costante (o quasi) la FREQUENZA 
.Quindi installa uno
strumento che la misuri.Se funzioni in servizio separato (dalle rete 
Enel) ti consiglierei
di montare tra motore e generatore un VOLANO che accumula ( assorbe) o 
restituisce
le variazioni di potenza,richieste della utenza.(per una marcia piu' 
regolare)
Devi avere pero' un generatore SINCRONO  cioe' eccitato ecc.
Potresti regolare la frequenza anche agendo sulla COPPIA RESISTENTE 
allacciando
al carico (utenza) delle resistenze zavorra alimentate attraverso TRIAC 
pilotati da
un segnale proporzionale alla frequenza.
Potresti anche agire sulla COPPIA MOTRICE cioe'sul' acceleratore del motore
ma mi sembra piu' difficile.
Invece se ti colleghi alla rete ENEL basta collegare al motore un 
generatore ASINCRONO
(un semplice motore ) e tutto diventa piu'semplice.Parla con l' ENEL o 
al distributore.
Ciao ADF

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: FALEGNAMERIA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

Ciao QUANDO IN UNA FALEGNAMERIA SONO OBBLIGATORI I DUE IMPIANTI IN OGGETTO?
Grazie in anticipo
A

Ciao QUANDO IN UNA FALEGNAMERIA SONO OBBLIGATORI I DUE IMPIANTI IN OGGETTO?
tipicamente... 
rilevazione: richiesta VVF, scelta del committente
allarme: richiesta VVF o tecnico prevenzione incendi o
analasi del rischio 
Quasi sempre quindi scelta del tecnico che fa il CPI
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto!

Ciao a tutti sono nuovo del NG.
Devo fare l'esame di stato il 7/8 ottobre, si parla che il primo scritto
sarà incentrato sulla 494.
C'è qualcuno che mi sa spiegare come si calcolano gli uomini/giorno.
Ciao e grazie
sadmax

non so risponderti ma ti faccio tanti auguri!!!!

 wrote in message
7skksn$j0q$1...@aquila.tiscalinet.it...


Consiglio il
CODICE COMMENTATO DELLE LEGGI DEI PERITI INDUSTRIALI
Fauceglia, D'elia, Opromolla
Ed. Brunolibri
Lit. 40000 (sigh!)
Tra i vari argomenti vi e' una parte dedicata alla legislazione
tecnica con i testi della 626, 46/90, 447/91, 494/96 ecc....
Su internet ho trovato sul sito della Scame una buona parte
descrittiva:
http://www.scame.com/it/infotec/infotec.htm
Se qualcuno mi puo' aiutare io sto cercanto tutto x quanto riguarda
norme CEI applicate al discorso imp. elettrici ed elettrotecnica,
cataloghi delle norme e norme stesse. Se ci fossero su internet...
Saluti.


 wrote in message 37f954a3...@news.tin.it...


...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: nuovo progettista

Salve a tutti vorrei sapere se ci sono dei siti dedicati ai progettisti di
impianti elettrici con esempi di progetti, news, leggi e normetivi eccc...
Io sono nuovo di questo campo ed ancora non so bene come muovermi, per
questo cerco un aiuto in questa marea di normative..
ringrazio
Asde

collega,
il sito lo trovi, č: 
www.tne.it
, ma ti avverto che non troverai molto
materiale free, bensě potrai fare acquisti per ogni problematica.
Tutto il materiale č molto valido, completo, chiaro.
Il volume "DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO" č una quida validissima.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sapete quando e stato inventato un trasformatore per favore????

 altre materie man mano...!!  Ringrazio anticipatamente  bye  :-))

 wrote in message
9ad5h6$rls$2...@nreadA.inwind.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Elettromedicali

Per scambiare qualche idea, vorrei sapere se qualcuno di voi conosce o si e'
imbattuto negli aspetti normativi nuovi introdotti dalla direttiva CEE 93/42
sui dispositivi medici (elettromedicali) e quindi recepiti dal Dlgs 46/97 in
materia di testaletto o travi attrezzati con prese e gas medicali.
saluti
Kay

Per quanto riguarda i testaletto, fanno fede la norma CEI 62-5 generale e la
UNI EN 793.
Velocemente, prese di rete non protette da trasformatore di isolamento
debbono essere marcate, cosě come prese per segnali di monitoraggio ECG, EEG
o EMG.
Morsetti equipotenziali incassati, prese generali e fusibili non
direttamente accessibili.
Comunque trovi tutto sulle norme sopra.
Ciao
Daniele
Kay <ka...@libero.itNOSPAM> wrote in message
kf665.300159$VM3.2...@news.infostrada.it...


 wrote in message
8jc904$529$1...@pinco.nettuno.it...


provo al mail privto ma alcune mi tornano indietro.
altra domanda: un elettromediacle fisso quale un pensile chirurgico (con piu
di una presa e gas medicali) puo' avere piu' di una linea di alimentazione?
ciao
kay