mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nozioni per impianti fotovoltaici

Sono un neolaureato ingegnere elettronico, e ho da poco iniziato a 
lavorare in una ditta che progetta e realizza impianti fotovoltaici.
ho una formazione elettronica, quindi ho varie lacune sulla 
progettazione prettamente elettrica. Sapreste indicarmi corsi e/o 
manuali che possano aiutarmi? Mi vanno benissimo per iniziare dei libri 
didattici e universitari, per vedere a che punto sono, o magari dei 
buoni manuali.
Grazie a chi mi aiuterï¿œ
Tycho

Tycho ha scritto:

"Manuale di impianti elettrici" (*)
Aut: Gaetano Conte
Ed: Hoepli - Biblioteca tecnica Hoepli
Ciao.
(*): occhio, da non confondere con quello in due volumi dello stesso 
autore, quella ï¿œ la versione per le scuole superiori. Questo ha un 
taglio molto piï¿œ professionale IMHO.
Anzi, te lo linko tanto per essere sicuri ;)
http://www.ibs.it/code/9788820338947/conte-gaetano/manuale-di-impianti-elettrici.html
-- 
  HariSeldon.
  "Provo un intenso desiderio di tornare nell'utero... di chiunque." 
(Woody Allen)
 
http://haris3ldon.wordpress.com

 
Grazie mille, gentilissimo davvero
Tycho

 Tycho

 Per la teoria "pura" verifica i testi adottati presso la tua universitï¿œ
Purtroppo a Ferrara non c'ï¿œ ingegneria elettrica, solamente elettronica, 
quindi non saprei che testi cercare. proverï¿œ a guardare i titoli che mi 
hai consigliato, grazie mille.


Prova anche questi, sono molto "pratici"
http://www.studioiesl.com/sistemi_fotovoltaici.htm
http://www.ingalessandrocaffarelli.it/pubblicazioni.asp?totale=%202512
buon lavoro
Giuliano

Giuliano ha scritto:

Ti ringrazio, ma sul fotovoltaico ho giï¿œ dei testi. Le mie lacune sono 
proprio sull'aspetto elettrotecnico...
Tycho
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legge 17/2000 regione lombardia

ciao
da 7 anni la regione lombardia ha emanato questa legge contro l'
inquinamento luminoso.
non capisco perchè tutti facciano finta di niente.
i comuni se ne sbattono, la regione se ne sbatte, i progettisti se ne
sbattono, gli installatori pure ed i costruttori anche.
ma c'è chi la conosce?
qualcuno la rispetta?
io ci sto provando... ma tutti mi prendono per pirla.

non capisco perchè tutti facciano finta di niente.
Perchè non arrivano le sanzioni (che spesso sarebbero contro enti
pubblici)
Comunque piano piano (troppo piano) le cose stanno migliorando.
Ciao, Goofy

 io ci sto provando... ma tutti mi prendono per pirla.
Non preoccuparti non sei il solo pirla... :-)

qualcuno la rispetta?
forse perchè è inapplicabile,
i valori richiesti sono VERGOGOSAMENTE bassi,
con quella legge siamo passati da un eccesso all'altro
parere personale of course ....
personalmente ho anche avuto un controllo dal "comitato" preposto,
dal nome che sembra una canzone degli Squallor "Cielo buio"
ciao

i valori richiesti sono VERGOGOSAMENTE bassi,
sono gli stessi valori stabiliti dalla normativa tecnica
Ciao, Goofy


il mio problema era riferito ai fari rivolti verso l'alto
non consentiti dalla legge 17/2000, fatto salvo:
**************************************************
- estratto dellarticolo 6 punto 3:
3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi
non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen
cadauna in impianti di modesta entità  (fino a tre centri con singolo
punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le
ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel
periodo di ora legale.
***************************************************
se sei costretto ad illuminare un oggetto dal basso verso l'alto,
1500 lumen corrispondono ad una faro di modestissima entità,
prova a fare una verifica con le tabelle dei costruttori :-(
da lodare l'iniziativa e lo scopo che è il risparmio energetico
e la lotta contro l'inquinamento luminoso
ciao, Zef

e la lotta contro l'inquinamento luminoso
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti esistenti OK, sost. atto notorio - autocertificazione

Un mio parente deve vendere un appartamento acquistato nel 1981.
Una volta tanto gli impianti sono stati realizzati a regola d'arte, direi
anzi che potrebbero essere benissimo ok tutt'oggi (conduttori N07V-K con
sezioni 1,5 luce e 2,5 mmq prese, colori ok, morsetti a mantello,
separazioni, magnetotermici coordinati, differenziali da 30mA, impianto di
terra ecc., facciamogli un monumento a quell'oscuro installatore!)
So questo perchè ci sono vissuto negli anni dell'università.
Un geometra su incarico dell'acquirente chiede tra le altre cose la
dichiarazione di conformità, che ovviamente non esiste.
Gli telefono e riesco a convincerlo che per una situazione come questa c'è
l'art.6 del DPR 392/94 che permette al proprietario di autocertificare la
rispondenza alla regola dell'arte. (lasciamo perdere cosa mi proponeva, ve
lo lascio immaginare).
Però rileggendo l'articolo in questione mi pare che si faccia preciso
riferimento ad ADEGUAMENTI, mentre nel nostro caso non sono stati
effettuati lavori di tale tipo, al massimo ordinaria manutenzione per
qualche interruttore e presa logorati. Un tecnico di una ditta mi dice che
in tale caso non devo produrre proprio niente e sarà scritto sullo stesso
atto di vendita che gli impianti sono a posto.
Il vostro parere ?
E poi qualcuno ha sottomano un fac-simile di questa autocertificazione
(perchè pare che questo si possa fare al posto dell'originale sostituto
d'atto notorio) per poterne eventualmente preparare una ?
E magari potete rispondermi prima di martedì, data fissata per l'atto,
senza mandarmi a quel paese ?
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 d'atto notorio) per poterne eventualmente preparare una ?
Purtroppo no, alcuni Comuni usano un modulo, penso che basti fare
riferimento alla
Legge 46/90 dichiarando che l'impianto è a regola d'arte, assumendosi le
responsabilità, ecc.
Buona cosa sarebbe allegare una relazione di un tecnico che abbia
verificato l'impianto,
visto che il proprietario si assume le responsabilità e, penso io, non è
competente.
Per tecnico intendo anche un installatore con i requisiti relativi.
Saluti
Giuliano Biella
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: II Richiesta

Noto che nessuno è interessato ad affrontare il problema
dell'elettrovalvola.
Ho fatto un ragionamento improprio o non bisogna preoccuparsi di una bobina
elettrica inserita all'interno di un organo di comando e controllo dove
passa il gas?
Attendo fiducioso
Grazie.

 passa il gas?
Diciamo che non si vuole vedere il problema piů che affrontarlo :-).
Infatti bisogna preccuparsi anche di questo aspetto dopo aver affrontato la
clasifficazione.
Se dal calcolo dell'estensione la mia elettrovalvola ci casca dentro, allora
devo preocuparmi che tale elettrovalvola (il piů delle volte fornita
dall'impresa termoidraulica) sia del tipo a sicurezza.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta



L'elettrovalvola di per se' non _dovrebbe_ dare problemi. Nel senso
che se il costruttore ci ha piazzato dei componenti elettrici, si
presume che questi siano adeguati: cioe' le eventuali emissioni della
valvola non sono innescabili dalla bobina, in nessun caso. Altrimenti
il costruttore dovrebbe dare delle indicazioni tipo "non installare in
ambienti a ventilazione impedita".
Resta il problema delle emissioni da tutte le altre sorgenti, tipo i
due manicotti: bisogna classificare le zone.
Ciao.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Conduttore blu

Ciao a tutti, ho una domanda da fare,
č vero che in un impianto con distribuzione fase-fase posso utilizzare
tranquillamente il conduttore blu?
2 ing. mi hanno detto sě, un altro ha detto no, come debbo comportarmi?
Ciao e grazie

 Ciao e grazie
ci provo....a mio rischio e pericolo
secondo me hanno ragione tutti e tre,
quello che ha detto no, è perchè se si fa' uso di colori le fasi non
possono essere colorate di blu
gli altri due, dicono di si perchè:
- il blu può essere considerato in un impianto il comune o il mediano ( se
non ricordo male una volta le norme dicevano che doveva essere
contrassegnato di blu il comune), ora neutro
personalmente ho fatto solo cinque impianti con fase fase e in tutti i casi
ho usato il conduttore blu, anche per standardizzare l'mpianto con gli
altri
in due di questi nel tempo l'ente distributore ha sostituito i
trasformatori da da trifase 220V a trifase 380V + N
 ed è stato sufficiente connettere il blu nel morsetto giusto,
gli altri tre non so.
ciao, silvio

tranquillamente il conduttore blu?
Solo se si prevede il successivo passaggio al sistema fase-neutro in
tempi ragionevoli.
Oppure nell'utilizzo di cavi multipolari in assenza di conduttore di
neutro (come in questo caso).
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consulente

Sono un consulente nel settore della Compatibilita' elettromagnetica,
Sicurezza elettrica, Marcatura CE
Limitatamente al poco tempo a disposizione sono pronto ad intavolare una
discussione.
Saluti a tutti
Benedetto Michelozzi
bem...@tin.it


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Plafoniere con cavo entra-esci

Buongiorno,
mi viene contestato (da un amico elettricista del Cliente),
il fatto che per illuminare un salone industriale sono state installate
8 file di plafoniere fluorescenti 2x58 W a soffitto cosě alimentate:
- Conduttura dorsale in cavo multipolare FG7  5x2,5 mmq, posato
in canale protetto con magnetotermico 4x10 A, lunghezza 30 metri
- derivazioni eseguite  con cassetta dalla quale parte la conduttura
in cavo N07V-K sez. 3x 1,5 mmq, posato in tubazione rigida fino alla prima
plafoniera distante 2 metri
- entra-esci del tubo e cavo N07 dalla prima alla seconda plafoniera
e cosě via per 5 plafoniere distanti tra loro 3 metri.
Mi si contesta l'entra esci da una plafoniera all'altra, dicendomi che non si
puň
fare per piů di tre plafoniere (???)
Aggiungo che č stata verificata la caduta di tensione sia nel tratto di cavo da
2,5 mmq che nei tratti da 1,5 mmq.
Le protezioni elettriche sono state verificate sia per il cavo multipolare FG7
che
per il tratto in cavo N07 posato in tubo rigido.
C'č un limite al numero di plafoniere che io posso alimentare con
il sistema entra-esci ???
Grazie a tutti
Luca

 il sistema entra-esci ???
No. L'unico limite che mi viene in mente è se la morsettiera
dell'apparecchio illuminante è in grado di contenere i due cavi da 1,5 mmq.
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale


L'ingresso e l'uscita dei cavi č sempre sullo stesso lato della plafoniera,
oppure entri da un lato, attraversi la plafoniera con i cavi N07 ed esci dal
lato opposto?
Ambro


Entro con il tubo rigido, cavi N07 e apposito raccordo stagno
da un lato, raggiungo la morsettiera, riparto con cavi, ecc.
dall'altro lato.
Grazie

 dall'altro lato.
In questo caso esite il problema dei cavi N07 che transitano in zone con
temperature elevate (vedi reattori) e quindi non risultano idonei. Alcuni
costruttori di lampade forniscono degli appositi accessori per questa
tipologia di installazione.
Ambro


Grazie,
Quindi io devo tener conto di questo problema, e una volta risolto
non ho limiti al numero di plafoniere che compongono
la mia catena entra-esci.
Tranne ovviamente le considerazioni sulla caduta di tensione, protezione del
cavo
ecc. ecc.
Ancora grazie
Luca


Non vedo altre controindicazioni.
Ambro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Albo Periti

Ciao a tutti,
dopo qualche anno dal diploma mi sono deciso a fare l'esame per
l'iscrizione all'albo dei periti.
Mi sono trovato davanti un bel dilemma:
lavoro nel campo della progettazione elettrica civile ed industriale, ramo
in cui ho qualche anno di esperienza che puo' andare bene per l'ammissione
all'esame.
Purtroppo pero' il mio titolo di studio non e' elettrotecnica ma
elettronica, per cui dovrei superare l'esame degli elettronici per poter
avere la sospirata "firma".
Seguendo il percorso di studio e' corretta questo obbligo ma ora mi trovo
a dover ristudiare argomenti che non penso utilizzero' piu'...
Sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi o consigliarmi.
Ovviamente ho gia' contattato il collegio della mia provincia e mi han
detto che forse potrebbero fare valere gli anni di "praticantato" anche
sostenendo l'esame di elettronica, ma devo chiedere parere preventivo.
Grazie anticipatamente
  Federico
---
Per rispondere via email togliere le xxx dall'indirizzo

 a dover ristudiare argomenti che non penso utilizzero' piu'...
Anche io come te sono un perito con specializzazione in elettronica ed ho
sempre operato nel campo elettrotecnico e nonostante che mia sia diplomato
nel '85 e quindi potevo avere, come tanti miei colleghi il timbro "gratis"
(all'epoca facevo altro, purtroppo), ho dovuto fare il praticantato come
dipendente in una società di ingegeria (3 anni) e successivamente l'esame.
Non c'è niente da fare l'esame và fatto per l'elettronica, infatti mi sono
dovuto studiare tutto il programma di studi previsto. All'inizio l'ho visto
come una grande rottura di p...e ma poi quanto studiato mi è ritornato utile
in parecchie occasioni anche nel campo della progettazione di impianti.
Una volta avuta l'abilitazione puoi progettare, in scienza e coscienza,
tutto quello che sei in grado di fare.
Per consolarti ti posso dire che quello che gli esaminatori guardano non è
la precisione nei calcoli o la soluzione, ma soprattutto la capacità a
risolvere il problema.
I temi di esame sono due uno comune a tutte le specializzazioni ed uno
tecnico specifico per la specializzazione. Ricordati che il primo tema conta
molto (come il tema di italiano alla maturità) in quanto l'esaminatore è in
grado di valutare la capacità professionale e di esprimersi, attenzione
perciò anche agli errori grammaticali che darebbero una brutta impressione.
Se passi gli scritti, gli orali sono una passeggiata.
Auguri.
Per. ind. Michele Guetta.
P.S.
Se hai altre domande sono a disposizione.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: abilitazione per perito industriale?

Scusate l'intrusione.
Ho un quesito da porre riguardo l'abilitazione per poter installare pannelli
fotovoltaici.
Da 20 anni sono titolare di un'azienda che produce apparecchiature
elettrotecniche. Sono in possesso di diploma di perito industriale
elettrotecnico.
Il quesito è questo: In base alla legge 626 sono abilitato alla posa di
pannelli fotovoltaici?
Esistono delle procedure per poter ottenere l'abilitazione?
Vi ringrazio per l'aiuto. Sarei grato di ricevere anche considerazioni utili
su eventuali soluzioni per essere abilitato ad installare pannelli
fotovoltaici.
Grazie.

roberto ha scritto:

Devi avere i requisiti della legge 46/90, che per un diplomato significa 
un anno di lavoro presso un'azienda installatrice di impianti elettrici, 
quindi iscrizione presso la camera di commercio come azienda di 
installazione impianti, presentando una dichiarazione di possesso dei 
riquisiti.
Ambro

 pannelli fotovoltaici?
L'installazione di pannelli fotovoltaici è equiparata alla realizzazione di
un normale
impianto elettrico quindi soggetto alla 46/90.
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Resistenza corpo umano e sicurezza

Buongiorno a tutti.
ho difficoltà a capire questo concetto:
La resistenza equivalente Rc del corpo umano varia da 1000 a 3000 Ohm.
Il primo valore è meno probabile, ma più favorevole alla sicurezza.
Perché?
Mi scuso per la trivialità della domanda, e grazie a chi mi
risponderà.

La resistenza equivalente Rc del corpo umano varia da 1000 a 3000 Ohm.
Il primo valore è meno probabile, ma più favorevole alla sicurezza.
Perché?
Mi scuso per la trivialità della domanda, e grazie a chi mi
risponderà.
<<<
che dipenda da P= Ri2?
a pari i se la R è più grande....

 a pari i se la R è più grande....
I=V/R
Maggiore è la resistenza minore è la corrente che attraversa il corpo, ergo, 
per R= 1000 hai il caso peggiore (i più alta)
-- 
ciao, MK

Marco C ha scritto:

Detta così lascia a mille interpretazioni.
cosa c'è a monte della linea?
poniamo ci sia un differenziale da 30 mA.....
se la resistenza del corpo umano è di 1000 ohm la corrente, con tensione 
230 volt, è di 230 mA lo scatto è a dir poco immediato
con una resitenza di 3000 ohm la corrente è di 76 mA, in questo caso la 
corrente impega di più a satirare il toroide del differenziale e quindi 
nel tempo ne transità di più ed è più facile bloccare il periodo di 
ripolarizzazione del cuore che dura pochi decimi di secondo.
Spiegato il motivo perchè a corrente più alta corrisponde una maggiore 
sicurezza ma solo se a monte abbiamo un differenziale!!
Spero di essere stato chiaro :0)
ciao mauro
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri elettrici

Sono ammessi quadri elettrici con interruttore senza blocco porta??
norme di riferimento ??
BIK...@tin.it


Tutto dipende dall'isolamento all'interno del quadro.
Se non è possibile il contatto accidentale con parti in tensione non è
richiesto il blocco porta.
Ciao giovanni


BIK...@tin.it
Si ammesso che per arrivare alle parti in tensione sia necessario
l'utilizzo di chiave od attrezzo.
Norme 64.8  e 17.13
Ciao,  Andrea
-------------------------------------------------------------------------------
Andrea from Florens                                Email:   
an...@dada.it
Per rispondere eliminare  "ToglierE" dal mittente  del messaggio
-------------------------------------------------------------------------------

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Neon

Qualcuno può indicarmi un sito do reperire una tabella con tutti i possibili
attacchi, diametri e lunghezze dei neon?
Grazie.
FFRoby

prov
"Roby F." <@> ha scritto nel messaggio
news:P8Qtb.119821$vO5.4...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Il N.G. stà andando forte!!!!!!!!

I commenti aumentano giorno per giorno. E' un buon segno. Forza
elettrici!!!!!!!
Ciao a tutti.
Bruno

...

Si ma mi sembra che sia un po' troppo chiuso intorno al settore degli
installatori mentre non si vede granchè a livello di automazione.
Quadristi e costruttori di macchine dove siete??
Ciao a tutti Claudio;-))
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: linea segnale e fulmini

buongiorno a tutti, vi pongo un quesito (già posto in hobbi.elettronica):
devo installare in alta montagna un sistema di rilevamento livelli acqua con
trasmissione GSM e pannello solare.
Devo x forza installare l'apparecchiatura a 200 metri dal trasmettitore di
livello, e visto che siamo a 2500 m, ho MOLTA paura che il primo fulmine in
zona mi distrugga, x induzione, quantomeno il sensore.
pensavo di:
- mettere una corda di rame nudo parallela al cavidotto come dispersore;
- usare cavetto schermato twistato per l'alimentazione e l'uscita analogica;
- utilizzare scaricatori all'inizio, alla fine ed a metà (dove ho un
pozzetto);
- mettere a massa sulla corda ad una sola estremità (per evitare loop di
scarica);
-incrociare le dita.
Siccome ho avuto in passato pessime esperienze di sovratensioni su
configurazioni simili, chiedevo (incrocio dita a parte): che ne pensate?
grazie!
PS: avevo pensato all'inizio ad un sensore con uscita seriale, optoisolata,
ed alimentazioni separate x contenere i danni in caso di scarica, ma ho
rinunciato perchè mi complica senza risolvere...

 ha scritto nel messaggio
news:jiRSa.191900$lK4.5...@twister1.libero.it...

come già indicato da te devi minimizzare le spire tra potenza e terra, tra
segnale e terra e tra segnale e potenza.
potresti posare i cavi di segnale e potenza di tipo multipolare schermati
dentro una canalina metallica messa a terra all'ingresso ed alla fine...
dovrebbe essere sufficiente
ciao N

 ha scritto nel messaggio
news:X9rTa.5275$Za4.1...@news2.tin.it...



lo schermo del cavo collegato a terra alle due estremità (se non ho capito
male lo schema circuitale) ti minimizza la spira conduttore attivo -terra.
il collegare a terra ad una sola estremità vanifica tale funzionamento,
riducendo drasticamente l'efficacia dello stesso ...
ciao N
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: negozietto solarium

Salve gruppo
A seguito di un progetto da parte di un Ingegnere per un solarium, mi � 
stato chisto di fare una preventivazione.
Guardando gli schemi e l'architettonico, mi sono venuti dei dubbi su alcune 
parti inserite nel
progetto.
Faccio una premessa il negozio e molto piccolo anche se le doccie 
richiederanno molta energia.
Potenza impiegata 40KW su carta potenza reale 12KW di meno perche 2 docce 
non verranno installate. Contatore Richiesto da 50KW
I miei dubbi sono:
L'ingegnere ha messo in tutto il locale una serie di nodi equipotenziali, 
sub nodi ogni tubo dell'acqua calorifero, lavello deve arrivare una cordina 
di terra.
Ma e necessario? C'� una norma specifica? Queste masse non sono gia ha terra 
a livello condominiale.
Poi nel progetto  ha inserito una bobina di sgancio sull'interruttore 
generale in cantina, mettendo
sempre a progetto il pulsante di sgancio affiancato al quadro elettrico che 
sta nel retro.
A senso?
Il pulsante (se va messo in un negozio adibito a solarium) non deve essere a 
vista, e possibilmente vicino all'entrata?
Un altro aspetto e che l'ingegnere richiede di arrivare a tutti i punti 
presa con le cordine N07VK.
Nel locale ci sono 5 prese trifase pentapolari da installare da 32A i fili 
viaggerebbero tutti assieme in canalina, non � pi� giusto utilizzare un cavo 
fror?
Per finire l'architettonico rilevato non e quotato!!
Sapete darmi qualche norma di riferimento:
Per le masse come caloriferi, tubi acqua etc.
Per l'installazione o meno di uno sgancio.
Per le cordine che anche se hanno tutte protezioni dedicate viaggierebbero 
tutte a sieme in una canalina.
Grazie. 

 Grazie.
Vedi sopra

 Per finire l'architettonico rilevato non e quotato!!
Non � necessario, in ogni caso se hai dubbi parlane con il


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: colleg. caldaia a metano ?

Per favore chiederei perche' devo rispettare fase e neutro nel collegamento
di una caldaia a metano. Per esempio ho potuto vederne una  in cui, se li
scambio, il gas si accende, resta acceso per pochi secondi, poi si spegne e
si illumina la spia di blocco. Il tasto di sblocco la fa ripartire per pochi
secondi e cosi' via.
Grazie, Gianmaria Samori'.

di una caldaia a metano. Per esempio ho potuto vederne una  in cui, se li
dipende dal fatto che utilizzano una scheda elettronica per l'accensione e
la gestione del tutto.
Credo in particolare che sia l'accensione "a ionizzazione" che necessiti
del collegamento esatto.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2001: Siamo finalmente nel primo anno del 3°millennio"

MazE
Grazie della risposta.
Ripeto che nella mia caldaia il gas si accende in entrambi i casi, pero' se
non rispetto la fase e il neutro, dopo 10 o 20 sec., si spegne.
Samori' Gianmaria
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Posa cavi MT

In uno stabilimento industriale i cavi di MT, derivati da una rete MT
interna e destinati ad alimentare la cabina di trasformazione di
reparto, sono stati posati in un canale in acciaio zincato 300x75 msenza
coperchio, fissato a parete a circa 6 m dal suolo. Al di sotto si
trovano gli altri canali dei cavi BT. Secondo voi si tratta di una posa
a regola d'arte? E' opportuna qualche segnalazione?
Grazie
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:3F73CE77...@tin.it...

Non vedo problemi, la segnalazione è sicuramente riportata nella
documentazione di impianto che obbligatoriamente qualsiasi elettricista deve
consultare prima di mettere le mani sull'impianto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: certificazione quadro costituito da singolo interruttore

cari amici/colleghi,
mi trovo in una empasse...
devo certificare un quadro elettrico (il classico avanquadro di un impianto 
di distribuzione) al cui interno c'è un unico interruttore.
Dai dati del produttore risulta una potenza dissipata dal solo interruttore 
di 86W.
L'involucro (già installato dall'installatore) è capace di dissipare 75W.
Sembrerebbe impossibile la certificazione. Tuttavia mi ha fatto notare un 
collega che un quadro elettrico deve essere certificato solo se composto da 
due o più interruttori dato che un unico interruttore non fa quadro. Mi 
mancano i riferimenti normativi.
Altrimenti dovrò far cambiare il quadretto in pvc con altro in metallo con 
conseguente aggravio di spese.
grazie
ciao a tutti
-- 
--- 

Un solo interruttore non è un quadro elettrico, così come una rondine
non fa primavera. Per cui non devi fare nulla. E' un interruttore posto
all'interno di un involucro, da citare nella dichiarazione di
conformità nell'allegato obbligatorio "relazione tipologia materiali".

 ha scritto nel messaggio 
news:1144836041.2...@j33g2000cwa.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Circuito Selv

Possono coesistere (per un  breve tratto) all'interno della stessa tubazione
PVC e/o guiana flessibile
cavi di trasmissione dati tipo CAT 5E, linea telefonica e cavi a bassissima
tensione
appartenenti ad un circuito SELV?
E in una scatola PVC, con idoneo setto separatore?
I cavi in questione abbiano la stessa tensione di isolamento?

Ing. Leonardo Bracciali ha scritto:

se i cavi in questione hanno la tensione di isolamento pari al circuito 
di tensione più alta , si altrimenti no
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [xpost] Guida Blu n° 7 in pdf?

Qualcuno sa se esiste quanto in oggetto, ovvero quella relativa ad "ambienti 
speciali"?
In particolare ero interessato ad autorimesse, centrali termiche gas e 
gruppi elettogeni.
Volevo evitarmi di scannerizzare il testo.
Grazie a chi vorrą aiutarmi.

 Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Prego!   ;-)
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 protetta da copyright, no?   ;-P
Norby voleva dire:
"Ho copia della pubblicazione in oggetto regolamente acquistata, ma non
sono in grado di fare delle scansioni per cui se qualcuno, in possesso
anch'egli di una copia regolarmente acquistata, gentilmente mi invia
una scansione in formato .pdf...." ;-)

 specifica sui gruppi elettrogeni uscita quest'anno. Se ti serve qualche
Ma non si trova già nella Guida Blu n°7?
Il pdf mi andava bene per poterla mettere nel palmare.
Strano infatti che Tuttonormel non ci abbia già pensato.
Con le norme UNI invece scarico dal CD la norma che mi interessa e la metto 
nel palmare per poterla consultare direttamente sul posto.
Ti ringrazio comunque lo stesso.
Bye
Norby 

 Ti ringrazio comunque lo stesso.
Di nulla.


sono in grado di fare delle scansioni per cui se qualcuno, in possesso
In effetti scansionare una 60a di pagine mi dura un'eternità. ;-)))
Bye
Norby
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Iter documentazione

Buongiorno.
Ho concluso la redazione di tutta la documentazione relativa alla
progettazione di un impianto elettrico nel settore industriale. Il
proprietario dell'attività mi ha chiesto cosa deve farne ora di tale
documentazione. Poichè mi sono sempre limitato alla sola fase di
progettazione fino alla consegna alla committenza, potreste dirmi a chi
vanno consegnati tutti gli elaborati prodotti a fronte di un progetto?
Al comune? alla ASL?....
Grazie a tutti



Nathan ha scritto:

In linea generale il progetto ai sensi della L. 46/90 è richiesto per:
FASE 1 - PRELIMINARE
1A) permesso a costruire o DIA, da consegnare in comune contestualmente
al progetto edilizio (normalmente 2 copie di cui una restituita
timbrata e firmata dal RUP).
1B) autorizzazione da parte di enti proposti (per es. VV.F.) da
consegnare assieme alla pratica di prevenzione incendi e richiesta
parere.
FASE 2 - ESECUTIVA
2A) per l'installazione dell'impianto da consegnare all'installatore
PRIMA dell'inizio dei lavori.
2B) come allegato obbligatorio alla dichiarazione di confomrità
dell'installatore (aggiornata con le varianti in corso d'opera).
Per quanto riguarda 1A e 1B è sufficiente un progetto preliminare.
Per 2A e 2B è necessario un progetto esecutivo.
Questa è una esemplificazione, in mezzo ci stà di tutto e di più,
per esempio nella regione FVG chiedono il progetto elettrico anche se
non ricadente nel campo di applicazione L. 46/90, per esempio il box di
un'auto...
Per tutto questo fa testo la guida CEI 0-2 che è l'unica guida CEI con
valenza giuridica essendo espressamente citata dalla L. 46/90 e DPR
447/91.
Nel tuo caso specifico, presumo che hai redatto un progetto esecutivo e
quindi la copia/e và consegnata all'installatore per l'esecuzione dei
lavori o a più imprese per le relative offerte economiche.
A fine lavori, se sei incaricato della D.LL. o del collaudo,
aggiornerai la documentazione di progetto con le varianti in corso
d'opera e rilascerai 3 copie: una per l'archivio dell'impresa, una per
l'archivio del committente e per le pratiche relative al DPR 462/01 e
una da consegnare in comune come allegato obbligatorio della DC L.
46/90. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto molti comuni, per
ignoranza, incampacità, mancanza di spazio, ecc., si accontentano solo
della DC senza il progetto... L'Italia non è uno stato unitario, paese
che vai usanza che trovi...
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classe di compartimentazione e luoghi marci tipo C

La CEI 64/8 sez.7 stabilisce che un locale in cui avvenga la
lavorazione o il deposito di materiale infiammabile con classe di
compartimentazione antincendio maggiore o uguale di 30 vada
classificato come "a maggior rischio in caso d'incendio" come da
allegato C.
Ora mi trovo a progettare l'impianto elettrico in un ambiente
inizialmente pensato come magazzino di materie plastiche , ma che il
committente ha voluto convertire a zona lavorazione.
Ovviamente permane la presenza di materie combustibili ( plastica ,
appunto ) , ma in quantità tali che , se la struttura fosse progettata
ex novo , non giustificherebbero le compartimentazioni attualmente
presenti.
Come ci si comporta in questi casi? La classe di compartimentazione ,
in quanto esplicitamente indicata dalla norma , diventa vincolante
anche se non rispecchia più la destinazione d'uso dell'ambiente?
Oppure posso scavalcare il vincolo della compartimentazione
giustificandolo dettagliatamente nella relazione tecnica?
Grazie.

 giustificandolo dettagliatamente nella relazione tecnica?
Il carico d'incendio, la classe compartimentale, la classificazione
delle zone, ecc., sono DATI DI PROGETTO, ovvero, informazione che il
committente DEVE fornire o in mancanza vengono assunte dal progettista
e riportate nella relazione tecnica.
Per cui se il committente dichiara che non c'è carico d'incendio o è
basso e non è soggetto a CPI, NON è un ambiente a maggior rischio in
caso d'incendio.
Altrimenti si può anche effettuare i calcoli e verificare il rischio
incendio, ma è un incarico a parte.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiarazione di conformità e cos\'altro??

Buongiorno,
stiamo realizzando degli impianti elettrici nuovi in una scuola e come
Assistente alla D.L con poca esperienza in materia mi sono posto le
seguenti domande:
1) oltre alla dichiarazione di conformità della posa in opera dei
diversi componenti dell'impianto, per i quadri elettrici sono richieste
dichiarazioni particolari e prove di funzionamento particolari?
2)Che differenza esiste tra: omologazione e primo collaudo
dell'impianto?
3)Quali prove far eseguire su un impianto di messa a terra oramai
datato?
4)Nel caso in cui in un nuovo quadro elettrico vada ad inserirsi una
parte dell'impianto non adeguato, come si può tutelare la ditta e la
D.L?
Le domande sono tante, ringrazio chi mi aiuterà e chi mi darà anche i
riferimenti normativi.
Cordialmente Rudi
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Buongiorno a tutti e complimenti per il NG, molto professionale e utile.
Da persona inesperta ho il problema di capire cosa si intende per
"cablaggio strutturato" di un edificio e di conoscere qualche testo che
mi possa insegnare qualcosa.
In un progetto di cablaggio strutturato di una scuola era inserito un
apparecchio chiamato "permutatore"; a cosa serve?
E ancora: per la trasmissione dei dati e del segnale telefonico posso
usare gli stessi cavi? E questi possono convivere nella stessa tubazione
con i cavi di "potenza"?
E ancora: nella distribuzione della potenza elettrica ai diversi quadri
di zona č stato utilizzato un cavo isolato da 5x16 mmq, quindi una linea
trifase con neutro e conduttore di protezione PE (alias cavo di messa a
terra); potevo utilizzare solo i 3 conduttori R,S,T senza il neutro? Le
domande sono ingenue me ne rendo conto ma devo pur partire daqualche
punto di riferimento.....
Un grazie e un saluto a tutti.


 riferimenti normativi.
I riferimenti normativi sono troppi anche per noi del settore, posso
consigliarti un sito ed una rivista tra le più autorevoli e competenti del
settore, che può aiutarti a capirne di più: 
www.tne.it
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 punto di riferimento.....
Tutto si può fare.........Il conduttore di Neutro è necessario per poter
ottenere la tensione 230V, se nei quadri di zona dovevi alimentare solo
utilizzatori trifase (dubito) il neutro poteva non servire.


 classe I sia collegata a terra.
Mi viene da chiederTi cos'è un loop-tester a questo punto...
Grazie per le risposte e una buona giornata a tutti.


 Mi viene da chiederTi cos'è un loop-tester a questo punto...
E' uno strumento che misura l'impedenza dell'anello di guasto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: danni (molto probabilmente ot)

Ciao a tutti,
questa domanda sarà quasi sicuramente ot, però non so dove postarla.
Mettiamo che un installatore (idraulico-telecom-elettricista-etc), faccia un
buco in un muro
e prenda in pieno un corrugato con la corrente rompendo i fili.
Chi paga i danni se il corrugato viaggia inclinato in una parete(anche se le
norme dicono che deve avere percorso verticale
o orizzontale)?
Chi ha fatto il foro o chi ha posato male il corrugato
(muratore-elettricista)?
Grazie a tutti
Fabio

o orizzontale)?
Il padrone di casa, se non vuole restare a lungo senza elettricita',
acqua, gas o telefono.
Se non ha fretta fa una causa e decide il giudice.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: interruttori differenze

Ma gli interruttori bipolari quando conviene usarli e invece quelli
unipolari quando?
Ad esempio per staccare condizionatore dalla rete vanno bene entrambi?
Inoltre quelli bipolari sono solo quelli con sopra al pulsante la
scritta 0 e 1;
oppure ve ne sono con superficie pulsante tutta liscia ?
Un interruttore unipolare se messo sul filo di fase della corrente
funziona come un bipolare?
------------------------------------------------------------------
Ho per sbaglio preso un pulsante che funziona cosi' in una posizione:
1sx   con  1 dx
2sx   con  2 dx
e nell'altra posizione praticamente incrocia i collegamenti
1sx   con  2 dx
2sx   con  1dx
(sulla scatolina scritto in maniera microscopica inverter) ma a che
serve?
Me lo hanno dato come bipolare (meno male che ho dato una controllata)
altrimenti
che succedeva se collegato ad una lampada ?
------------------------------------------------------------------
grazie

 che succedeva se collegato ad una lampada ?
dipende da come la collegavi
poteva lasciare la lampada sempre spenta o funzionare correttamente
ma non è meglio che questi lavori li lasci fai fare ad un elettricista?
devono pur mangiare anke loro :-)
spero di essere stato chiaro
per altri chiarimenti chiedi pure
ciao
fabio

 serve?
E' un inveritore, va collegato tra 2 deviatori in modo da comandare le luci
da tre o più punti (mettendo gli inveritori in serie, uno per punto luce)


Su It.hobby.acquari hai ricevuto tutte le risposte  :-)
Saluti
Giuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: simboli elettrotecnici x autocad


Devi procurarti un prg tipo uudecode per Mac
Byby

> Devi procurarti un prg tipo uudecode per Mac
Grazie :o)
-- 
Ridi e il Mondo ridera' con te.
Piangi e avrai bisogno di un fazzoletto.
--
Togli _ANTISPAM_ per rispondere via mail
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rilevatori di fumo lineari

Ho letto e riletto la UNI 9795, ma .....
Dunque, io ho un capannone a soffitto NON piano, ovvero formato da sheed 
con altezza massima di 90 cm e altezza totale dell'ambiente pari a 550 
centimetri, quindi per poco, l'altezza dello sheed super del 15 percento 
l'altezza totale dell'ambiente.
Quindi non posso mettere i rilevatori trasversalmente allo sheed, giusto?
Gli sheed sono formati da semicupole.
Leggo sulla UNI 9795, art. 5.4.5.4 che "se l'altezza dello sheed  SUPERA 
del 15 percento l'altezza totale e ho la concomitanza di almeno una 
delle condizioni a,b,c e d del punto 5.4.5.2 posso installare i 
rilevatori lineari trasversali, però con un rilevatore addizionale ogni 
due con un minimo di due per campata.
Non capisco perchè, in caso lo sheed superi del 15 percento, posso 
installare i rilevatori lineari trasversalmente, se ho le suddette 
condizioni a,b,c,d.
Queste condizioni sono peggiorative o migliorative.
E perchè devo aumentare i rilevatori per ogni campata, se comunque sono 
trasversale alla campata stessa?
Lo so che non è chiaro, ma se avete già affrontato ilproblema magari 
riuscite ad illuminarmi
Giuliano


scrisse:
	provo a risponderti, i rilevatori lineari
sono considerati meno precisi dei rilevatori puntiformi, in quando
deve esserci abbastanza fumo opaco da oscurare il fascio
(e per la mia misera esperienza, deve essere proprio tanto)
Ecco quindi che tutte le condizioni peggiorative, atte
a disperdere il fumo in prossimità del raggio, richiedeno
una compensazione con maggior rilevatori.
Quindi se gli shed superano del 15% l'altezza e vuoi mettere
i fasci trasversali agli sched, e non puoi escludere che esistano le
condizioni peggiorative di cui ai punti a-b-c-d, devi aumentare i
rilevatori: ogni 2 barriere, ne aggiungi una.
Altrimenti alza un po' il capannone :-D ...o ignora la norma...
considerando che 82.5cm sarebbe il 15%, dimostrare il tempo di ritardo
nella segnalazione di incendio derivante per quei 7.5cm in più di shed
la vedo un impresa dura....
A volte mi chiedo come li danno i numeri... 
 

----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 la vedo un impresa dura....
Inoltre l'altezza massima si ha ovviamente al colmo dello sheed, che 
diventa 30 cm dove si appoggia ai muri perimetrali.
Grazie del consiglio, molto utile
Giuliano

Grazie del consiglio, molto utile
	prego, quando so' qualcosa di utile...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: informazione

Ciao a tutti.
Vi pongo un quesito semplice per voi esperti.
Devo calcolare la caduta di tensione su una linea trifase da 380v lunga 250
metri con cavi interrati da 180 mm^2. La linea alimenta un motore asincrono
da 110 kw con In di 200A, il cos fi è 0.99.
Ho tutti i dati che mi servono tranne uno...la XL.
Che reattanza devo dare ad una linea del genere?
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi

 ha scritto nel messaggio
news:0Qrm8.52976$%g7.16...@twister2.libero.it...

La reattanza induttiva è intorno a 0,1 ohm per i cavi in bassa tensione.
Comunque puoi usare la caduta di tensione unitaria, espressa in [mV/A*m] che
per il tuo cavo è orientativamnete 0,213.
Ciao
Dam09

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di rifasamento

Esistono prescrizioni particolari per l'istallazione di un gruppo di 
rifasamento.


Qua trovi sicuramente informazioni utili
http://www.elektro.it/rifasamento_html/rifasamento_01.html


http://www.elektro.it/rifasamento_html/rifasamento_01.h
molto ben fatto!
Vista la completezza andrebbe aggiunta una sezione sui
rifasamenti statici , ad es. x forni ad arco..
ciao
pietro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dubbi

Scusate la domanda, ma ho un dubbio.
devo realizzare un quadretto con 3 prese 220v 16a affiancate alle quali
verrà collegato un carico di circa 2kw per presa.
Se per bilanciare le fasi collego ogni presa ad una fase differente,
e queste sono raggruppate in trio tipo scatola a parete 3 posti,
sono rispettate le normative?
Grazie e saluti.

 wrote in message 88urnb$e4n$1...@nslave1.tin.it...

si

non capisco quale sia il problema...dovresti essere piu' esplicito
"Daniele B." ha scritto:


 wrote in message
38B42E3F...@perind.org...


 > > verrą collegato un carico di circa 2kw per presa.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rilevazione fughe gas

Salve devo progettare un impianto di rilevazione fuga gas in un laboratorio 
artigianale con due forni di cottura con una potenzialità termica superiore 
ai 115 Kw. Quali sono i riferimenti normativi da rispettare?
Grazie 

Stefano M. Masullo segretario generale Assoconsulenza
associazione Italiana conslenti di Investimento segretario
generale Assocredito Associazione Italiana Conslenti di Credito Bancario e
Finanziario amministratore delegato Euro Sopa Spa vice presidente Sintesi
Consult Spa direttore relazioni esterneDe Vittori SA vice presidente Ideal
Consult direttore editoriale Shirkah direttore responsabiile Rossia vice
presidente Noi Liberisti Azzurri direttore editoriale Finanza Araba
presidente Icos Technology direttore redazione di Milano World & Pleasure
Magazini direttore responsabile 
www.trend-online.com
 presidente
www.ilnuovomercato.it
 direttore generale Nikkaia Strategie rettore
Università ISFOA Libera e Privata Università Internazionale Autorizzata dal
Consiglio di Stato e Repubblica del Canton Ticino con sede a Lugano atore di
ben 20 libri di cui uno adottato dall'Università Commerciale Luigi Bocconi
di Milano quale testo obbligatorio di esame è il guru indiscusso della
finanza italiana avendo previsto con largo anticipo ciò che sarebbe sccesso
sui mercati finanziari internazionali guardate il suo pamphlet sul sito
www.assoconsulenza.com
 scritto nell'agosto e nel dicembre del 1998 .
http://www.assoconsulenza.eu/Resources/Previsioni_sulla_crisi_attu.pdf
Guardate anche i suoi video dell'epoca 2001 - 2006 tratti dalle più
importanti trasmissioni televisive di settore sia nazionali che
internazionali.
Io personalmente affidandomi ai soi consigli in questi ultimi
anni ho triplicato il mio capitale investito.
http://www.assoconsulenza.eu/telenova2003.html
http://www.assoconsulenza.eu/money2002.html
http://www.assoconsulenza.eu/bloomberg102001.html
http://www.assoconsulenza.eu/cnbcsett2001.html
http://www.youtube.com/user/eugeniobenetazzo
http://it.youtube.com/watch?v=k6at-ZP8QgM&...feature=related
Siti di riferimento
www.eugeniobenetazzo.com
www.assoconsulenza.com
www.assocredito.org
www.sintesiconsult.com
www.eurosopa.it
www.shirkah-finance.com
www.rossiamagazine.it
www.arabfinco.com
www.idealmutua.it
www.unisfoa.ch
www.nikkaiastrategie.com
www.devittori.com
www.wap-mag.com
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabina di trasformazione per missione

Scusate qualcuno mi sa dire se esistono ditte che forniscono cabine di
trasformazione complete dall'alta tensione al quadro di distribuzione
pronti per il funzionamento. Mi servirebbe per una missione in Sudan.
Vi ringrazio
    Mao

 ha scritto nel messaggio
news:eUgRa.41788$it4.1...@news1.tin.it...

si, Schneider ad esempio, prepari il basamento in C.A. arrivano con il
camion e posano la cabina finita.
costano ancora più che una tradizionale però.
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: collegamento centro stella

per collegare il centro stella del trasformatore da 630 kVA (corde per ogni
fase da 3x240, interruttore generale da 1250A) che sezione posso usare?
grazie in anticipo.
alan da milano

 per collegare il centro stella del trasformatore da 630 kVA
a cosa ? collettore di terra, neutro  TNS, TNC, IT ?

 per collegare il centro stella del trasformatore da 630 kVA
al collettore di terra.
ho trovato  a questo sito
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_49_8.html
un dimensionamento di masima che mi da un cavo da 185 mmq.

carla ha scritto:


Puoi utilizzare la formula che hai trovato sul sito, che è quella proposta
dalle norme (64-8) oppure, sempre secondo la CEI 64-8 puoi semplificare il
tutto utilizzando un cavo con sezione pari almeno alla metà del conduttore
di fase, quindi se hai tre cavi per fase da 240mmq potresti usare due cavi
da 185mmmq per fase.
Così almeno facciamo dove lavoro solitamente.
La sezione che trovi con il calcolo è sicuramente più bassa ma dovresti in
teoria aver effettuato con precisione i calcoli delle correnti ci
cortocircuito, cosa che purtroppo spesso non si fa...
Saluti
Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:cgiakv$ski$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Ma non c'è un progetto? Cmq, se non vuoi rompertile scatole consideralo come
un PE, metà della sezione di fase, altrimenti fai un bel calcolino K2S2,
verrà fuori una sezione sicuramente inferiore, e quindi su 2 o 3 metri di
cavo puoi risparmiare tanti di quei soldi :-))).
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

grazie infinite per la preziosa collaborazione

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore differenziale.....

Saro' piu' esplicito: un interruttore differenziale collegato al 
contrario(se mai fosse possibile) puo' rilevare gli squilibri a monte 
della rete intervenendo senza che l'impianto elettrico di casa abbia 
alcuna dispersione ?
Grazie. 
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio 
news:200409231...@mynewsgate.net...


 ha scritto nel messaggio 
news:200409231...@mynewsgate.net...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Differenziale in luoghi MA.R.C.I.

Buongiorno a tutti.
Vi espongo il problema che devo affrontare nella speranza di trovare
risposte o pareri confortanti.
Ho questa situazione: all'interno di un luogo a maggior rischio in caso di
incendio (Norma CEI 64-8 sez. 751) alimento una unità ventilante tramite un
quadro a bordo macchina in materiale isolante con grado di protezione
maggiore di IP 4X. La linea di alimentazione al quadro giunge direttamente
dall'esterno del luogo MA.R.C.I. (in pratica attraversa la parete su cui è
installato il quadro); la linea di alimentazione alla ventilante è in cavo
FG7(O)R 0,6-1,0 kV con pressacavo sul quadro elettrico, ma priva di
ulteriori protezioni meccaniche (tubi o guaine) ed ha una lunghezza
estremamente ridotta (1 metro circa). L'unità ventilante è dotata di
convertitore di frequenza (inverter) per la regolazione di velocità, con
filtro RFI. Si aggiunga che il tutto (unità ventilante, quadro, inverter) è
racchiuso entro pannellature rigide, rimuovibili solo con attrezzo, che
impediscono l'accesso alle apparecchiature elettriche da parte del pubblico.
Poiché l'inverter con filtro ha una elevata corrente di perdita verso terra,
il costruttore dell'apparecchio, per evitare scatti intempestivi delle
protezioni, consiglia esplicitamente nel manuale di utilizzare interruttori
differenziali ritardati e con corrente di intervento 500 mA. Mi troverei
così in difformità con quanto prescritto dalla Norma all'art. 751.04.2.7
(300 mA).
Per quanto sopra chiedo: posso considerare il cavo che alimenta la
ventilante come tratto terminale di una conduttura c3) (art. 751.04.2.6) e
quindi escluderlo dall'obbligo del differenziale da 300 mA? (io però il 500
mA lo metto in ogni caso) E più in generale: come devo secondo voi
comportarmi in questo frangente?
Mi scuso per essermi dilungato nell'esposizione e ringrazio fin d'ora
chiunque voglia rispondermi.
Saluti.
Dosky

Se la conduttura montante è del tipo c3 (>= IP40) non è necessaria la
protezione differenziale da 300 mA, il tratto terminale può anche
essere inferiore a IP40.

Ok. Ti ringrazio Mike.
Mi resta sempre il dubbio di poter considerare 1 metro di cavo FG7(O)R che
esce da un quadretto > IP 40 e alimenta il motore (120 W) come tratto finale
di una conduttura c3 (in effetti data la breve distanza io non ho tubi o
guaine ne tantomeno canali).
Che ne dici?
Grazie.

Dosky ha scritto:

Dico che purtroppo, anche se di 1 m, è a tutti gli effetti una
conduttura di tipo c1 e come tale necessita di dispositivo
differenziale <= 300 mA.