Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione differenziale su gruppo di alimentatori

Ciao a tutti,
a monte di un gruppo di 10 alimentatori switching e' installato un
magnetotermico
differenziale 32A  - 0,03A.
Domanda:
e' possibile che lo spunto di motori oppure l'uso di saldatrici ad arco a
monte del differenziale provochino lo scatto del medesimo,  anche se
collegati su fasi differenti ?
La linea a cui sono collegati gli alimentatori e' monofase 220V, derivata da
una fase + N da una dorsale trifase 380V.
Grazie comunque e Buone Feste tutti.
Maurizio

 Ciao a tutti,
Al momento mi preoccuperei piuttosto del fatto che un differenziale da 30 mA
protegge un carico dui alimentatori switching.
Essendo appunto degli switching assorbono delle correnti deformi, che,
seppur di valore efficacie basso, hanno transitori di ampiezza elevata, che,
per diversi motivi fanno intervenire il differenziale.
(Dopo una ricerca lunga e complessa ho scoperto, in via ufficiosa, che un
differenziale percorso da una corrente sei volte maggiore alla nominale, può
intervenire intempestivamente, per via dell'imperfezione degli avvolgimenti
interni).
Saluti ed auguri.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

Quindi potrei risolvere il problema installando un differenziale da 300 mA ?
Ciao, Grazie e Auguri !!
Maurizio
"Per. Ind. Mauro Bottizzo" <inf...@SAPMbottizzo.it> ha scritto nel messaggio
news:GplFb.205180$e6.78...@twister2.libero.it...


 mA ?
Il problema non è la taratura differenziale, bensì la corrente nominale
dell'apparecchio.
Ma è davvero impossibile montarli in modo da non dover impiegare il
differenziale?



 Allora, gli alimentatori sono in totale N. 20 con Vout 24Vcc e Iout 10A
max; sono stati montati in un quadro (che comunque devo
proteggere  con un differenziale)e ognuno è sezionato da un magnetotermico
da 4A e un generale magnetotermico-differenziale 32A serve a monte i 20
magnetotermici.
Gli alimentatori sono di ottima qualità e non generano transitori elevati o
correnti deformi (cosi dicono le specifiche); il fatto è che l'intervento si
ha quando si presentano sulla linea a monte del differenziale transitori
dovuti a spunto di motori o saldatrici ad arco (sono installati in
un'officina meccanica ).
 Si potrebbe risolvere il problema con degli scaricatori a monte del
differenziale ?
Maurizio

Il 23/12/2003 Maurizio ha scritto:
Da qualsiasi parte provengano i disturbi, l'unico modo per non fare
intervenire i differenziali, è non averne. Poi si possono trovare altre
soluzioni, ma a che costo?
Io sono palesemente stupito che questo benedetto differenziale non sia
eliminabile, ma d'altro canto non conosco il tuo impianto, di conseguenza
non mi pronuncio oltre; a te invece consiglio di studiarti bene la norma
generale impianti, chissà che non si scopra qualcosa di interessante.
Tra poco si metteranno differenziali anche nel pane! A che pro?
Saluti.


Tra poco si metteranno differenziali anche nel pane! A che pro?
A me sono capitati diversi schemi di quadri, redatti da *progettisti
abilitati*, che come protezione degli scaricatori usano dei
magnetotermici-differenziali, sic.
-- 
Saluti
Francesco

 eliminabile.
Probabilmente serve a proteggere il quadro, metallico, contro i contatti
indiretti... però il nostro amico potrebbe verificare che il valore di terra
sia idoneo e sostituire tale differenziale con un 300 o 500 mA, dubito che
dei transitori in rete possano a quel punto farlo scattare ancora.
Buone feste,
Enrico.
P.S. l'altra volta ho provato a scriverti ma la tua mail sembra non essere
attiva...


Nei sistemi TT ritengo che il differenziale a monte degli scaricatori sia 
indispensabile (se vuoi rispettare la CEI 64-8).
Ambro

 Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it
Buon Natale.
Maurizio


E gli interessi dei produttori
Saluti Per. Ind. Angelo  Calcagni

 far polemiche e battute inutili ?
E' quello che mi chiedo pure io. In un sistema TT a parte casi molto
particolari il differenziale č fondamentale.
Ciao
Stefano

 E gli interessi dei produttori
Ritieni che non siano necessari?
Se si perchč?
Ambro

 senza differenziale ?
413.1.2.2.



Il differenziale da quello che ho capito, protegge il primario
del trasformatore degli alimentatori che sono chiusi in un
armadio, i cavi che escono dall'armadio sono quelli
d'uscita degli alimentatori (caricabatterie),
domanda :           a cosa serve un differenziale????????????



Il mio intervento era riferito agli scaricatori, ma anche in questo caso, in un 
sistema TT, se il trasformatore non č di classe II, cosě come il circuto di 
alimentazione, mi sembra alquanto dura non usare il differenziale.
Ambro

 ha scritto nel messaggio
news:Ja2Hb.214634$e6.82...@twister2.libero.it...

Ciao Angelo,
per riprendere la discussione che ho iniziato, lo scopo del differenziale
non e' tanto quello di proteggere gli alimentatori,
che sono gia' protetti molto bene per conto suo, ma quello di proteggere
contro contatti indiretti il personale che effettua manovre
sul quadro; comunque poi, anche volendo fare a meno del differenziale, non
avrei potuto in quanto devo rispettare le specifiche del cliente che mi
hanno imposto l'installazione dello stesso.
Pero' il problema non e' installare o non installare il differenziale, anche
perche' i quadri sono tre e gli altri due sono mesi che non hanno problemi,
ma mi sembra questo: sulla linea a monte del differenziale esistono
sovratensioni causate sicuramente da macchinari di elevata
potenza e si usano delle volte saldatrici ad arco, quindi l'intervento del
differenziale e' dovuto agli scaricatori posti all'interno
dell'alimentatori, che in questo caso funzionano da SPD, ma essendo a valle
del differenziale quest'ultimo giustamente interviene quando sopravviene un
transitorio.
Quindi bastera' installare degli scaricatori a monte, oppure che altro ?
Grazie,
Maurizio


Visto che deve esserci allora montane uno ritardato e cosě
 dovresti risolvere.
In ogni caso non dire che serve come protezione, io per
quanto cerchi non riesco proprio a capire cosa possa
proteggere se non i guadagni di chi li costruisce e vende


...

x