Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Nuove CEI per locali medici

Ho trovato finalmente le nuove CEI (lire 50.000 per numero 24 facciate....)
che sostituiranno le CEI 64-4 dal 1 settembre 2001.
Per interesse di chi si occupa anche di luoghi medici (fra cui adesso
rientrano a pieno titolo anche locali di estetica, cura di animali e locali
medici sui luoghi di lavoro, ad es. infermerie...) si tratta del fascicolo
5903, dal titolo piu' complicato delle precedenti CEI 64-4:
"Norma CEI 64-8/7;V2"
"parte 7: Ambienti e applicazioni particolari"
"sezione 710: locali ad uso medico"
Di fatto i locali medici saranno quindi trattati all'interno delle 64-8
nella nuova sezione 710 introdotta come variante 2 alla parte 7.
In breve, ho notato che le modifiche sostanziali riguardano principalmente:
1)  l'abolizione della vecchia classificazione in ambulatori ti po A, B ,
chirurgia, ecc...in quanto si introducono i gruppi 0,1,2 (secondo criticità
crescente delle attività medicali) con relativi esempi di classificazione
rispetto alle vecchie denominazioni (cosi' dalla classificazione della
direzione sanitaria si puo' risalire direttamente al gruppo di
appartenenza).
2) Assume maggior risalto l'area dedicata al paziente e viene semplificato
ed esteso l'uso del nodo equipotenziale.
3) Si introduce il concetto di sistema IT-M (IT medicale) con trafi di
isolamento che possono arrivare anche a 10kVA
4) Si introducono regole piu' severe e intelligenti per le illuminazioni di
sicurezza e per i sistemi di alimentazione di sicurezza
5) I vecchi 0,15 ohm degli EQS passeranno a 0,2 Ohm e la misura non sarà
piu' obbligatoria per i gruppi 0 e 1  (fra cui i vecchi ambulatori B e le
camere degenze). Le verifiche periodiche sembrano semplificate.
Nel complesso sono state eliminate molte delle parti che rendevano le 64-4
un po' "barocche". Speriamo bene.
Saluti
Kay

 ha scritto nel messaggio
news:sHDl6.37566$k55.8...@news.infostrada.it...



Ho letto l'anno scorso il progetto di norma, 
quello che hai tu è già la nuova norma?
Concordo con te, semplifica parecchio la vita
in tutti i luoghi medici diversi dai luoghi chirurgici,
rianimazione e con parti applicate al cuore (cateteri, etc..)
Quanti di noi hanno mai fatto la misura della resistenza
dei collegamenti equip da una estetista?
Stefano, STR
Per l'email, cambia l'acqua in fuoco. Tutte le opinioni espresse sono soggette a verifica.


se devo essere molto sincero, e' sempre dipeso da com'era l'estetista....
;-)
ciao
Kay

Daniele PERIN ha scritto nel messaggio ...

Di ritorno dal convegno TNE di Bologna con la norma in mano.... dopo una
lettura rapidissima e dopo aver sentito l'orientamento del Prof. Carrescia ,
mi ritrovo con alcune certezze ed alcune incertezze:
sicuramente
a) la norma entra in vigore il 1° sett. 2001 - abbiamo tempo per sviscerala
a fondo
b) sembra semplificata, e tanto, rispetto alla norma 64-2
c) la classificazione dei locali non dovrebbe portare a dubbi e pareri
contrastanti (probabilmente era il punto più critico della vecchia 64-4)
d) semplifica i nuovi impianti nei locali di tipo 0 ed 1
e) pone qualche problema nelle ristrutturazioni nei locali di tipo 1 (nei
gabinetti dentistici la vecchia norma richiedeva il collegamento al nodo
delle sole masse estranee - ora tali masse [possono] non essere collegate al
nodo, mentre tutte le prese a spina dovranno confluire al nodo EQ - quindi
max un subnodo - fortunatamente niente più misure)
f) chi ha acquistato lo strumento per la misura degli EQP (con i 10A -
investendo molto) e non ha fra i suoi clienti enti pubblici si morderà le
mani g) camere di degenza - addio sconti: obbligo del nodo equipotenziale
problematiche che sicuramente verranno al nodo: ;-)
a) chi finora ha evitato l'esecuzione del nodo eqp nelle camere di degenza
passerà (forse) momenti poco felici (vallo a spiegare al cliente ed
all'ispettore A.U.S.L. particolarmente zelante...... )
b) chi ha realizzato il nodo trascurando le masse ed i poli di terra delle
prese a spina (nei locali ove era permesso l'anello di terra) vedi quanto
sopra
c) chi si è "convenzionato" con dentisti, fisioterapisti ed estetisti per le
verifiche periodiche dovrà rivedere le tariffe.....
Saluti a tutti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel messaggio
news:sHDl6.37566$k55.8...@news.infostrada.it...

..In un incontro di un paio di settimane fa tra l'ing. Angusti e un gruppo
di ing. clinici veneti sono state presentate la nuova norma sugli impianti
per locali medici e la nuova norma sugli elettromedicali (ancora draft se ho
ben capito): tra le novità più significative sottolineate l'abolizione
dell'anello di terra per i locali di degenza e le nuove prescrizioni su
alimentazione ed illuminazione di emergenza, come indicavi, ma anche (nella
bozza di nuova 62.5), l'eliminazione dell'obbligo del collegamento
all'equipotenziale per tutte le apparecchiature dotate di questo morsetto,
la proposta di eliminare l'obbligo di presenza dei fusibili (!) sulle
apparecchiature ed il recepimento della destinazione d'uso, come da
MDD93/42. In definitiva l'impressione è che si rinunci a qualcosa sotto
l'aspetto della sicurezza (meno protezioni, meno verifiche,..) per
semplificare la gestione delle tecnologie medicali da parte degli
utilizzatori: restano da chiarire come verranno risolte alcune apparenti
contraddizioni (ad esempio esistono guide CEI che ti dicono come fare
manutenzione su diverse tipologie di elettromedicali, mentre questi aspetti
fanno parte della destinazione d'uso dello strumento, che è a carico del
produttore..).
Ciao
Paolo