Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: presa di terra

Salute a tutti.
Vorrei installare un condizionatore d'aria
piazzando l'unità esterna su un balcone.
Il problema è che nell'impianto elettrico del
palazzo in cui abito non esiste il terzo filo per
la presa a terra.
L'installatore sostiene che si può ottenere un
buon ollegamento a terra collegandosi alla
ringhiera metallica del balcone.
Prima di passargli l'ordine vorrei sapere se
quanto egli sostiene è vero.
Qualcuno sa dirmelo?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:KztYb.330737$_P.11...@news4.tin.it...


Va bè siamo sotto carnevale e ogni scherzo vale....
Collegherei insieme anche la grondaia, se metallica, per ottenere un buon
parafulmine.
Saluti, Giuliano


 ringhiera metallica del balcone.
a mio parere la soluzione non č ammessa
soluzione 1
si adegua l'impianto del condominio dotandolo di impianto di terra e quindi
si sistema anche l'appartamento collegandolo alla terra condominiale;
soluzione 2
trovi un condizionatore a doppio isolamento (non so se esistono)
soluzione 3-4-5-6...
se ne possono inventare altre volendo
ciao paolo

 ha scritto nel messaggio
news:KztYb.330737$_P.11...@news4.tin.it...

L'installatore ti ha fatto la classica "sola"... Non è assolutamente ammesso
utilizzare la ringhiera come dispersore, oltre che assolutamente inutile se
non pericoloso. Se il condominio non adegua l'impianto di terra l'unico modo
che hai per usufruire del condizioamento facendo un impianto a regola d'arte
è quello di alimentarlo tramite trasformatore d'isolamento.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:ovIYb.15867$FJ6.6...@twister1.libero.it...

Se permettete non avete citato l'unica cosa sensata ed immediata che può
fare in attesa
dell'adeguamento dell'impianto, e cioè l'installazione di un interruttore
differenziale.

 differenziale.
Giustissimo, non l'ho citato perchè lo davo per scontato.


Giustissimo, non l'ho citato perchè lo davo per scontato.
Io non ho capito perche' si preoccupa per la massa del condizionatore
e non per il resto dell'impianto.
 
Goofy

 ha scritto nel messaggio


 cui l'acqua, mentre il resto dell'impianto è all'interno
dell'appartamento.
Però dicci una cosa: ce l'hai l'interruttore differenziale?

Ciao
Io penso a quanti apparecchi elettrici ci sono in casa, sempre a
contatto, tutto l'anno. Il  condizionatore se ne sta sul balcone (dove
non si mettono le mani di continuo) alimentato solo qualche mese
all'anno. Il rischio aggiuntivo che deriva dal condizionatore e'
minimo, l'impianto di terra mi servirebbe di piu' per proteggere tutto
il resto dell'impianto elettrico. Cioe' se ci collego solo il
condizionatore risolvo poco.
Ciao
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:xA9Zb.18856$Kc3.5...@twister2.libero.it...


 Grazie
Diciamo che aumenti la sicurezza passando da 0 a 90 se 100 è il massimo.
Quindi per carità tua e dei tuoi famigliari, non installarlo "al più presto"
ma
domani (o lunedì a questo punto) vai in un negozio ed acquista un
interruttore differenziale (basta anche
un differenziale puro).
Ciao.
Stefano

 ......


 capisce se l'nterruttore fa il suo dovere di salvavita.
Basta premere il tasto, e l'interruttore si apre ('scatta', ed il tuo 
impianto rimane senza energia), dopo puoi richiudere l'interruttore. Se 
l'interruttore non si apre va sostituito.
Ambro

 Ciao
Ti hanno già risposto correttamente (basta che vedi se scatta togliendo
quindi la tensione dalla casa se premi il bottone), e devo dire che sono
contento che tu abbia provveduto al più presto.
Ciao.
Stefano

 ha scritto nel messaggio
news:KztYb.330737$_P.11...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:KztYb.330737$_P.11...@news4.tin.it...
