mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scuole

Ho realizzato l'impianto elettrico di illuminazione all'interno di un aula
scolastica ottnendo un livello di illuminanmento medio pari a 500lux.
Uno dei responsabili della struttura critica al mia scelta affermado che il
valore da me ottenuto č esagerato.
Qualcuno puņ darmi il suo parere in merito.
P.S. complimenti a tutti i partecipanti al gruppo di discussione
Franco

 wrote in message
zc3ca.9557$Lr4.2...@twister2.libero.it...

Scusa ma questo valore l'hai misurato??? Con che strumento? A che livello
dal suolo? Da che parametri progettauli sei partito? Quante lampade hai
usato, di che potenza, di che tipo, distribuite su quale superficie. Da
quanto hai detto e per le specifiche che ci hai dato puņ essere tutto e il
contrario di tutto.

contrario di tutto.
 
Tutte queste domande mi fanno ricordare la barzelletta sul negoziante
curioso :-)
L' UNI 10380 propone valori di illuminamento di 300 lux o 500 lux a
seconda del tipo di aula.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 seconda del tipo di aula.
Ed aggiungo io, anche un preciso metodo di misura da applicare.
P.S. hai fatto la misura a lampade nuove o dopo un certo periodo di vita? Ad
aula oscurata come richiede la norma, o misuravi pure la luce esterna?
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

 Qualcuno può darmi il suo parere in merito.
I responsabili all'interno delle strutture scolastiche la sanno molto lunga,
criticare è il loro mestiere :-)............
La norma UNI 10380/A1 nel prospetto I° art. 6. (sono 26 puni) indica tutti i
valori di illuminamento medio mantenuto, che per aule scolastiche in
generale è di 300 lux e 500 lux per aule in scuole serali e per adulti o
aule per educazione artistica. Non solo, indica inoltre il grado di
abbagliamento e il gruppo di resa del colore, se non basta indica inoltre
che l'illuminazione deve essere regolabile. A dimenticavo, sulla lavagna ci
vogliono 500 lux (ovviamente sul piano della lavagna). Attenzione il livello
di illuminamento è riferito sempre al piano di lavoro (per esempio il banco)
e non a tutta l'aula.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Apparecchi a pile e CEI 31-30

Qualcuno sa dirmi se un apparecchio a pile, nella fattispecie un
orologio da parete alimentato con una pila da 1,5V, può essere
installato in un ambiente con pericolo d'esplosione per la presenza di
gas. La zona in questione è stata classificata, in base alla CEI 31-30 e
31-35, come zona 1(1°tipo) e zona 2(2°tipo).
In caso di riposta affermativa, in base a quale Norma (CEI 31-33 ??),
alrimenti devo prevedere una custodia EEx?
In zona 2 è sufficiente una custodia con protezione IP54?
Anticipatamente Ringrazio!!
Max
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

In zona 2 è sufficiente una custodia con protezione IP54?
No, non basta.
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Disgiuntori e inquinamento elettromagnetico domestico

Cosa ne pensate dei disgiuntori elettronici (che architetti e affini
continuano a richiedermi ovunque) per limitare l'inquinamento
elettromagnetico domestico???
Sinceramente io penso che siano solo un surplus, inquanto ho letto
(non ricordo piu' dove ;( ) che una recente ricerca di nonsoquale ente
ha dimostrato la non pericolosita' delle emisioni elettromagnetiche
dell'impianto elettrico a 50Hz (daltronde, che pericolo vuoi che diano
delle emissioni EM a 50 Hz per una corrente di max 1A come quella che
circola di notte dietro la testiera del letto???).
IMHO, quello che mi fa piu' specie, e' sentire persone che richiedono
strumenti del genere, quando poi passano tutto il giorno attaccati al
telefonino (che ha frequenze nettamente superiori e dannose...)
Grazie, e a risentirci..

è una delle solite c...te degli architetti, che farciscono la testa di
idiozie ai "poveri" (ricchissimi) clienti che ovviamente non capiscono un
tubo, ma si fidano ciecamente (gisuto perchè pagano fior di milioni per
"progettazioni").
altra c...ta "non bisogna fare i circuiti ad anello ma a stella !?!?!"
se volete vi posso inviare pagine e pagine relative agli impianti nelle
"case ecologiche": un vero "elettrobestiario" come direbbe il buon
Carrescia!
scusate lo sfogo
ciao


suppa_le<at>
maganet.net

Quando c'è il lato economico di mezzo....
c'è chi è in grado di giurare che i disgiuntori sono il toccasana....
e c'è chi è in grado di giurare che il ripetitore di una emittente
televisiva ad un metro di distanza dalla finestra dell'abitazione è curativo
per il mal di testa...
Fiorese

Vorrei porre una domanda da parte di mio fratello, un elettrotecnico col
computer sempre scassato! (e che quindi al momento non puo` spedire
posta   ;-)     )
Rispondete pure a me, magari con un messaggio privato, visto che normalmente
non leggo questo newsgroup...
Un GRAZIE anticipato a chi rispondera`
------------------------------------------------------------------
Devo mettere a terra (stando nelle norme) un ponteggio che circonda
un edificio in costruzione alto 10 metri a base quadrata con lato
lungo 16 metri.
Il problema consiste nel fatto che il ponteggio è in ferro
verniciato e non in metallo nudo o zincato a altro ancora.
Di conseguenza cosa dovrei fare, dei ponticelli con un cavo di terra
dopo aver tolto la vernice nel punto di contatto e unire ogni singolo
listello che compone tutto il ponteggio??
Esiste una soluzione per essere in regola se si fanno dei controlli?
E quale dovrebbe essere la sezione ideale del conduttore?
--------------------------------------------------------------------
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: adeguamento 46/90

ho realizzato un adeguamento di un impianto elettrico di un mini 
appartamento risalente circa al 1975
ho sostituito tutti i conduttori e frutti ,realizzato idoneo quadretto 
di protezione e realizzato impianto di terra.
ho pero il problema che ai punti luce dei 4 locali esistenti dalla 
scatola di derivazione sino al centro del locale mi trovo un cavetto 
rigido 2x1mmq  posato direttamente nell'intonaco privo di 
tubo.(impossibilità di sostituzione)
il cliente non vuole la canalina a vista.
Secondo voi essendo i lampadari tutti privi di collegamento di terra, se 
io proteggo il filo rigido con un fusibile in serie alla fase da 2-4 A 
sono a posto?
oppure: cosa suggerite.
p.s. evitate le risposte della serie non collegare i punti luce ,oppure 
di creare prese comandate lasciandoli staccati.
grazie 

 oppure: cosa suggerite.
Protezione MT o con fusibile adeguato alle caratteristiche dei conduttori
Il filo rigido non è un problema (visto che è posato direttamente
nell'intonaco, una prova d'isolamento ci starebbe bene)
Ovviamente Differenziale a monte (oppure differenziale 10ma per la
protezione dei soli centri luce)
Altra soluzione: dichiarare i centri luce solo per dispositivi in classe II
(oppure potresti installarli tu e inserirli in DDC)
-- 
Saluti
Bruno

Cavetto rigido da 1 mmq lo puoi proteggere tranquillamente con un MT
da 10 A. Se non puoi infilare il PE, allora le strade sono due:
1 - obblighi l'installazione di apparecchi illuminanti solo a doppio
isolamento e lo specifichi nella DDC;
2 - installi un trasformatore di isolamento dedicato al circuito luce.

Condivido pienamente le risposte di Bruno e Mike.
Io farei così!
Giuliano


GRAZIE A TUTTI

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normative in rete. Dove le trovo?

Sto cercando le seguenti:
- standard IEC
- EEC 89/392 (Direttiva macchine)
- EN 60204-1
- EEC 89/336 (Direttiva compatibilità elettromagnetica)
- EEC 73/23 (Direttiva bassa tensione)
- CEE 93/68
- CEI EN 60439-1 (Classificazione CEI 17-13/1)
- standard EMC: versione 1,2,7,8
Dove posso trovare qualcosa?
Grazie
Fra





Per le direttive CEE cerca all'indirizzo 
http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/index.html

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Condominio

Salve a tutti, sto seguendo l'amministrazione di un condominio ed
analizzando la documentazione, mi sono reso conto di esseresprovvisto di
tutte le certificazioni del caso inerenti l'impianto elettrico; ho
provato a rintracciare i progettisti e gli installatori senza successo.
A quali sanzioni posso incorrere nel caso di un controllo e più che altro
come posso fare per porre rimedio e risolvere questa situazione?
Grazie

Prova ad andare sul sito 
www.plcforum.it
  c'e' un forum con la sezione
normative. Sicuramente qualche esperto ti aiutera'.
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:nf_ja.12453$DT4.3...@twister1.libero.it...

Avendo ricevuto in "eredità" una situazione preesistente di fatto non sei
responsabile di nulla, lo sei da adesso in poi se non sollevi il problema ai
condomini.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Esame abilitazione periti industriali

C'č qualcuno che in passato ha sostenuto l'esame di abilitazione per periti
industriali e puņ dirmi come si svolge la prova orale?
Grazie.

 wrote in message
7uhm9n$6em$1...@draco.tiscalinet.it...


 wrote in message 7uimfm$9mv$1...@nslave1.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: il campanello a tirante nei bagni

Salve a tutti sono un installatore e mi è sorto un dubbio dato da 
pareri discordanti nella doccia di una abitazione civile privata è 
obbligo mettere il campanello a tirante ....?? io so che per la vasca 
è obbligatorio per pericolo di annegamento qualcuno sa dirmi la cosa 
giusta?? grazie ciao ciao 
-- 
AndreaPD


Il tirante nei bagni da quanto ricordo è obbligatorio solo nei bagni
pubblici,
oppure in case dove sono presenti disabili.
Però è un po' che non faccio più l'elettricista e non vorrei che fosse
cambiata la normativa.
Io chiederei al proprietario se lo vuole o no.
ciao
fabio

 č obbligatorio per pericolo di annegamento qualcuno sa dirmi la cosa


AndreaPD ha scritto:

Non è richiesto da nessuna norma e da nessuna legge, ergo è
facoltativo.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DK 5950 dove la trovo?

C'è qualcuno che sa dove posso trovare la specifica Enel DK 5950 "Criteri di
allacciamento di tetti fotovoltaici. alla rete BT di distribuzione"
Grazie
Riccardo Faccioni

 ha scritto nel messaggio
news:%8x6e.39969$IN.7...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Consiglio su collegamento a terra

salve a tutti,
mi trovo con un capannone adibito a serra, quindi completamente metallico.
i pilastrini che sorreggono la struttura sono metallici, tutti gli 
elementi metallici che compongono la struttura sono in metallo zincato, 
a contatto tra di loro e imbullonati. Ho fatto delle verifiche ed esiste 
continuità elettrica.
Tutta la struttura è una massa, ovvero presenta verso terra una 
resistenza inferiore a 500 ohm. La struttura è autoprotetta dal rischio 
fulminazioni.
Per realizzare il dispersore di terra poserò una treccia di rame sul 
perimetro della struttura, sopra alla quale verrà posata la maglia 
metallica del pavimento e quindi la gettata in cemento.
in otto punti porterò la corda di rame ad essere collegata con i 
pilastrini metallici, in questo modo penso che sia sufficiente per 
collegare equipotenzialmente la struttura. La stessa corda di rame sarà 
portata al nodo di terra generale ed al nodo di terra in centrale termica.
Qualche consiglio in più?
Grazie
Giuliano

Nessun consiglio, va benissimo così.


Direi che e' un collegamento impeccabile.
Un consiglio: scatta delle foto al momento della posa della corda e dei
collegamenti tra la rete e i pilastri.
Rimarra' un'ottima documentazione per la DDC
--
Saluti
Bruno

Ottimo suggerimento!
Grazie a tutti


Giuliano ha scritto:

Progettino? due misure? sezione della corda di rame? ecc.ecc. 
sicuramente andra bene ma nemo male che non siamo in MT altrimenti 
poveri noi se le terre dovessere essere calcolate cosi!!
Ricolrdo la denucia all'ASL e all'I.S.P.E.S.L. con tanto di 
dichiarazione di conformità e misura della terra, cosa non trascurabile.

Si, ci sarà il progetto, le misure e tutto quanto.
Ero solo per avere un parere di confronto/conforto.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione di sicurezza e varie...

Buongiorno, vi sottopongo 2 quesiti :
1)L'illuminazione di sicurezza nel corridoio di una scuola, a ragion
vostra, è più corretto installarla lungo una delle pareti del corridoio
stesso diciamo a 2.20 mt dal pavimento o come gruppo integrato nelle
plafoniere di illuminazione? Soprattutto ciò riveste importanza ai fini
dei VV.F..
2) l'utilizzo di punti di comando (interruttore, deviatore etc) di tipo
BIPOLARE quando è da utilizzare? Offre maggiore grado di sicurezza per
gli utenti?
Grazie.
Rudi
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 gli utenti?
Essendo un comando funzionale non offre alcuna garanzia in più rispetto al
comando unipolare.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

Grazie per le risposte ma ....allora nella installazione della
segnaletica di sicurezza ho il massimo arbitrio?
E poi, dove posso trovare la norma UNI-VVF 9494?
Grazie Rudi

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Svizzera

Impianti elettrici di civile abitazione in Svizzera
Da dove si comincia?
Ho bisogno di qualche dritta dal punto di vista tecnico, normativo,
legislativo e dei rapporti con VVF e pubblica amministrazione.
Ad esempio:
La rete pubblica è esercita con che modo di collegamento a terra, TT, TN-C,
TN-S o IT?
Esiste qualche cosa di simile alla ns. 46/90, vale a dire obbligo di
progetto, dichiarazione di conformità, requisiti dell'installatore?
Le Norme CEI sono utilizzabili oppure è necessario fare riferiento ad altre
normative?
Grazie a tutti,
ciao
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:vGFn8.20865$pT1.6...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sgancio e Gruppi di continuita'

Come da oggetto...
...sono curioso di sapere come ci si deve comportare.
In un nuovo impianto dove sono previsti degli UPS in alcune postazioni di
lavoro e anche un un UPS di 10-14KW per un CED e' sempre e comunque
necessario e/o obbligatorio implementare lo sgancio sulla linea a valle
degli UPS?
Grazie, un ignorante di passaggio.


Saluti,
     |\._./|
     ) . . (
    ( > y < )
    '._'-'_.'.__
     / (G)      '-.
     \       .-.   \
      \ \   )       \
       )_) /\__   /. '.____         Max the Cat
      ((__/(_____/  '.__mrf)        cas2553@iperboleX .
bo.it
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Solo gli ottusi sono brillanti la mattina a colazione." Oscar Wilde
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Per scrivermi rimuovere la X dall'indirizzo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Trasformatori di isolamento: dati di targa

Chi può dirmi quali sono i dati di targa che un trasformatore di isolamento
per uso medicale deve obbligatoriamente avere? E' possibile che due o più
trasformatori portino sulla targa lo stesso numero di matricola e dunque non
possano essere identificati univocamente? Ringrazio in anticipo chiunque mi
risponderà.

 wrote in message
9008nd$2ee$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: assenza segnale

Salve a tutti, ho un decoder satellitare Irradio che mi da dei problemi 
quando lo accendo, mi dice che c'è assenza di segnale e normalmente dopo 
diverso tempo ottengo il segnale, tutto ciò senza che io faccio qualcosa.
Mi sapreste dire a cosa e dovuto?
e come posso rimediare senza aspettare minuti e ore interminabili che questo 
segnale arrivi? 

puntamento precario della parabola, cavi marci, prese connettori o altro 
ossidati... questi i probabili problemi.
sei un pò ot ;)
ciao,
Enrico.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI APPARECCHI TELEFONICI

Dovengo collegare in parallelo più apparecchi telefonici in parallelo,
qual'è il collegamento che non genera problemi sulla linea telefonica
Telecom.
Quanti apparecchi possono essere collegati in parallelo su una linea
telefonica ?
Quale sarà il comportamento dei vari apparecchi nel momento in cui si
effettua o si riceve una chiamata ?
Grazie mille.
Marco.

 Grazie mille.
Figurati, Ciao, buon lavoro
MDS

 ha scritto nel messaggio
news:8rs19.140304$Jj7.3...@news1.tin.it...

Il numero massimo di apparecchi che puoi collegare su una normale linea
telefonica è di 2 (due) più una suoneria, per cui non credo tu abbia modo di
sbizzarrirti molto, ti consiglio di non andare oltre i tre apparecchi perchè
sovraccaricando la linea avresti un sacco di problemi tecnici oltre a
rischiare salate multe ciao
Per. Ind. Angelo Calcagni

Lo credo anch'io!
Tanto più che penso bisogna rifarsi all'art.10 delle condizioni generali di
abbonamento, almeno! Poi, se c'è altra normativa, non l'ho spulciata!
Inoltre, potrebbero venir meno le condizioni di noleggio e manutenzione, per
chi ce l'ha,
nel caso di scorrettezze,  dopo una visita dei tecnici inviati ai terminali
telefonici per
interventi di manutenzione o altro!
Ciao
Gio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: tempario

Ciao a tutti sto cercando un tempario per l'installazioni, sapete dove posso
cercare in internet?



Tanti anni fa girava un tempario della Bticino (ma è parecchio che non
lo vedo più)
La Gewiss ha fatto una guida con prezzi in opera (ma non specifica i
tempi)
Ciao, Goofy

lo vedo più)
http://www.guida.it/pgmphp/main7.php?DO=scheda&codice=66280
Ciao, Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: salva batterie per Auto

Vi scrivo per esporre un problema che mi sembra di estrema
semplicità però credo che ancor nessuno, oggi, abbia posto
rimedio. Si tratta di un SALVA BATTERIE PER AUTO.
Mi  capita spesso di lasciare per molto tempo l'auto in garage e,
nel momento in cui ne ho bisogno mi lascia a piedi.
Motivo della mia lettera, è chiedervi se esiste un
kit per evitare tutto questo, cioè collegandolo alla rete elettrica,
non facesse in modo che la batteria si scaricasse.
Vi chiedo di indicarmi il kit se esistente.
Nell'attesa di una vostra risposta vogliate accettare i più cordiali saluti.
Il mio indirizzo di posta elettronica è 
til...@tiscalinet.it
  grazie.

 wrote in message
838beb$hhj$4...@lacerta.tiscalinet.it...

non me la sento di consigliarti un alimentatore da 13 V sempre attaccato
alla rete elettrica
e alla batteria; e' pericoloso e forse anche inutile.
pero' se te lo compri , io me lo feci tanti anni fa , ogni tanto dai una
botta di energia alla batteria...
cerca un alimentatore da 13_14 V almeno 5 A con due cordoni e due bei
coccodrilli;
attento all'inversione di polarita', potresti rovinare l'alimentatore e
prendere qualcosa negli occhi!
buon divertimento
sandro acciai

 wrote in message 38581...@news.dada.it...

In tal caso sarebbe necessario togliere anche i tappi alla batteria onde
evitare che si deformi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Normativa sulle membrature

Ciao a tutti, sono nuovo del newsgroup e cerco qualche anima pia che
possa rispondere a una domanda:
Sapete se sui cavi che vanno dai pannelli all'inverter e sui cavi che
vanno dall'inverter all'interruttore ci sono normative su una sezione
minima da utilizzare?
Grazie anticipatamente a chiunque voglia rispondere
Artemis

Ciao artemis
Come normative di sezioni minime non penso ci siamo ma parlando con l'enel 
mi hanno detto che loro vogliono solo i cavo antifrode che vadi dal lato ac 
dell'inverter a i gruppo di misura e un dimensionamento corretto del cavo, 
(come per l'elettrico per capirci)
poi devi stare attento alle correnti sulle sui pannelli (serie) poi stringhe 
le stringhe ei punti che vanno al quadro di campo io personalmente dove 
posso tengo un 4mmq mentre per il cavo antifrode uso un 6 perchč me l'anno 
consigliato sia alcuni progettisti che elettricisti.
poi esistono case che fanno cavi specifici per fotovoltaico come la tecsun 
con i cavi s1zz-.... che sono specifici per FV.
Spero di esserti stato utile un pň.
Saluti Maverick

Ciao e grazie anche a te per la risposta!
Avevo previsto per la parte in CC il cavo tecsun s1zz-F infatti, che è 
ottimo, ma non riesco a capire se questo rientri anche nella categoria 
antifrode.
Considera che l'inverter starà dentro casa, quindi se il gruppo di 
misura lo mettono anche dentro casa, forse il cavo antifrode non è 
proprio necessario, che dici?
Sai dove posso reperire info su questi cavi antifrode?
A presto
Artemis

ciao scusa se non ho risposto prima
comunque non penso che rientri come cavo antifrode in base alla dk5940 ed 
2.2 il cavo antifrode deve essere predisposto dicono (quindi a mio avviso 
che sia in casa che sia fuori lo vogliono comunque) un tipo di cavo 
schermato se non ricordo male è l'fg7om2 (mi sembra)
come dritte puoi contattare le case che producuno cavi sul vicentino in 
veneto la triveneta cavi,berica e la aros mi sembra che hanno quei cavi li
perchè sono diventato matto pure io per reperire informazioni
nota = tieni presente che la dk5940 è stata superata da enel quindi devi 
andare sul sito dell'enel e vedere cosa è previsto di nuovo perchè cambiano 
le cose ogni 3 minuti quasi.
Saluti damiano
se ti interessa ho il  blog che mi sono fatto solo per l'fv appena ricordo 
il nome inserisco il link e poi pubblicare le notizie di cui sei sicuro al 
suo interno ok?


 ha scritto nel messaggio 
news:498d92a5$0$1116$4faf...@reader2.news.tin.it...


Ti ringrazio molto per le informazioni, in effetti ho risolto su tutti i 
fronti, utilizzando i cavi della Prysmian, in particolare FG7OH2R che è 
schermato e molto resistente. Il resto dei cavi utilizzati sono presi 
dal catalogo della Tecsun.
Artemis

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Camere sterili

 Per. Ind. Cappiardi Geraldo


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Proposta per progettisti.

Salve.
Dopo aver letto l'ultimo post dell' ing. Giovannella, rilancio una mia
vecchia proposta già fatta l'anno scorso sul NG lavoro.prevenzione, che però
non ha avuto seguito.
La proposta è questa:
Ralizzare un sito web, forum compreso, ed una Mail list per discutere di
problemi legati alla progettazione e alla verifica degli impianti, con
relativi problemi operative ed anche economici (es. determinazione delle
parcelle )degli operatori.
Le risorse web le fornisco io (gratuitamente).
Chi fornisce la collaborazione?
Per non intasare il NG potete rispondermi anche in privato.
saluti
roma...@sviluppo.com

romanelli

|
Giuliano ha scritto
i piace l'idea e sono d'accordo, cosa devo fare?

ok noi
siamo con te, vorremmo però
dei chiarimenti più espliciti in merito.
Preciso che siamo due Periti di Vicenza
ed i nostri mail sono:
scattolin.e@perind. org
fior...@perind.org
PS: facciamo parte della commissione elettrotecnica
del Collegio della nostra provincia e un'idea similare
è stata dibattuta recentemente con un interesse elevato.
Faremo presente la cosa anche ai nostri colleghi.
Saluti Scattolin e Fiorese

Salve.
Ho ricevuto la disponibilità di alcune persone ed ho aperto una M.L.
provvisoria.
Chiunque volesse collaborare al progetto può iscriversi alla mail list
inviando un qualsiasi messaggio a 
iscr...@sviluppo.com
Preciso che il messaggio avrà come unico effetto quello di iscrivervi alla
lista, quindi l'eventuale testo contenuto anrdà eliminato e non sarà letto
da nessuno.
Saluti e grazie a chi ha dato l'adesione.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: legislazione per industriale

se la 46/90 vale per il civile....quali son le leggi per il settore degli 
impianti industriali?
grazie
saluti

 ha scritto nel messaggio
news:4475a905$0$36938$4faf...@reader3.news.tin.it...

La legge 46/90.
Saluti
Tullio

 impianti industriali?
Sempre la L. 46/90. Ricordiamoci che la L. 46/90 non riguarda solo gli
impianti elettrici ma ben 7 tipologie di impianti, riporto l'articolo
1:
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
gli impianti di protezione antincendio.
Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Solo che al momento attuale solamente negli ambienti civili o
assimilabili la L. 46/90 si applica a tutte e 7 le categorie. Invece
solamente la lettera a) si applica completamente nel civile,
industriale, terziario, ecc..
Questo fino a quando non entrerà in vigore il TUE, previsto per il
30.06.2006 ma sicuramente ci sarà una proroga.

 ha scritto nel messaggio 
news:1148567362.3...@u72g2000cwu.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antincendio...ci provo

Ciao a tutti,
provo a chiederlo a voi:
sto seguento la pratica di prevenzione incendi per un attività 88, quindi
con presenza di idranti etsc. L'impianto sarà servito da pozzo ed il geologo
vuole sapere quale può essere la durata di utilizzo antincendio
che voi sappiate esiste una formula tramite la quale è possibile determinare
quanta h2o e per quanto tempo serve per estinguere un incendio sviluppatosi
in un fabbricato x con caratteristiche y etc.
Grazioe molte

 Grazioe molte
Prova a guardare qui:
http://www.firestop.it/informarsi/inc11.htm
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 -- 
Non ho capito il nesso?
Comunque mediamente devono essere garantite le seguenti caratteristiche 
idrauliche minime:
a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min
ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente
operativi non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente più
sfavorevole;
b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non
minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione
idraulicamente più sfavorevole.
In presenza di più colonne montanti,
l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante le
condizioni idrauliche di contemporaneità sopra indicate ed assicurare, per
tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne
montanti;
c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4
idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata
minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneità con
gli idranti interni.
L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a
60 minuti primi.
Per strutture a Rischio Elevato l'alimentazione idrica
degli impianti antincendio deve essere di "tipo superiore" secondo le norme
UNI vigenti.
abraços.
NINO

 UNI vigenti.
A che norme UNI fai riferimento? (UNI 9490?) Quali sono i riferimenti per 
stabilire il carico d'incendio e di conseguenza il dimensionamento e la 
tipologia d'impianto necessari?
Grazie
Ciao Paolo 

 ha scritto nel messaggio 
news:UA_rd.1770$Zk.3...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Per esperti in normative

Ho un problema in alcuni impianti in paesi Africani, abbiamo fatto delle
calate in cavo tipo N1vv-k e N1vc7v-k senza guaina protettiva, la cosa è
prevista dalle norme 64-8 (posa dei cavi), però ci è stata contestata, sto
cercando una normativa europea o meglio ancora Inglese (in ogni caso in
lingua Inglese) che stabilisca il tipo di posa per questo tipo di cavi.
ho chiesto informazioni alla ceiuni che mi ha risposto che la norma 64-8 è
equivalente  documento di armonizzazione europea HD 384 Electrical
installation of buildings. Ho chiesto dove posso comprarla e mi hanno
risposto che non è più in vigore.....
Se mi date una risposta in merito vi sarò eternamente grati... 
Saluti Franco
-- 
Posted from [194.20.178.98] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

> wrote in message
54BEDDB63DC7D211956100001C20525426B876@SV-NT0...
Ho un problema in alcuni impianti in paesi Africani, abbiamo fatto delle
calate in cavo tipo N1vv-k e N1vc7v-k senza guaina protettiva, la cosa č
prevista dalle norme 64-8 (posa dei cavi), perň ci č stata contestata, sto
cercando una normativa europea o meglio ancora Inglese (in ogni caso in
lingua Inglese) che stabilisca il tipo di posa per questo tipo di cavi.
ho chiesto informazioni alla ceiuni che mi ha risposto che la norma 64-8 č
equivalente  documento di armonizzazione europea HD 384 Electrical
installation of buildings. Ho chiesto dove posso comprarla e mi hanno
risposto che non č piů in vigore.....
Se mi date una risposta in merito vi sarň eternamente grati...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: impianto di terra

Ciao a tutti. Sto redigendo un progetto per un capannone industriale di
circa 400 mq e mi è sorto un dubbio sull'impianto di terra. Infatti in
questo capannone era già presente un impianto elettrico e facendo la misura
con il metodo dell'anello di guasto ho rilevato circa 20 ohm di resistenza
di terra. Ho quindi pensato di utilizzare l'impianto di terra già presente
(del vecchio impianto non c'e' traccia di prgetto). Questa terra e'
fisicamente composta da un cavo di rame (16 mmq) che scompare sotto il
capannone. Secondo voi posso fidarmi di questo impianto o devo comunque
integrarlo?
In più ho il quadro elettrico che si trova sul lato opposto del capannone
rispetto al punto dove il cavo di terra si "infila"nel pavimento; ho quindi
pensato di mettere un nodo equipotenziale all'uscita del cavo dal pavimento
e di portare questa terra al quadro generale tramite una treccia nuda di
rame all'interno della canalina metallica di distibuzione: è una soluzione
che mi possono contestare (essendo il percorso "fuori terra" relativamente
lungo ci possono essere più probabilità di un eventule rottura del unico
cavo di terra) o normativamnte sono comunque in regola?
Ciao a tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:a8s11a$89g$1...@newsreader.mailgate.org...
: Questa terra e'
: fisicamente composta da un cavo di rame (16 mmq) che scompare sotto il
: capannone. Secondo voi posso fidarmi di questo impianto o devo comunque
: integrarlo?
Da quanto dici non è facile capire di che conduttore si tratta, parrebbe,
così a naso, una treccia in rame nudo, non protetta meccanicamente, ed
allora la sezione minima, per il conduttore di terra, è di 25 mmq.
: In più ho il quadro elettrico che si trova sul lato opposto del capannone
: rispetto al punto dove il cavo di terra si "infila"nel pavimento; ho
quindi
: pensato di mettere un nodo equipotenziale all'uscita del cavo dal
pavimento
: e di portare questa terra al quadro generale tramite una treccia nuda di
: rame all'interno della canalina metallica di distibuzione: è una soluzione
: che mi possono contestare (essendo il percorso "fuori terra" relativamente
: lungo ci possono essere più probabilità di un eventule rottura del unico
: cavo di terra) o normativamnte sono comunque in regola?
Nessuno può contestare nulla; in merito al cavo di terra non esistono limiti
di resistenza massima, è però importante che in progetto compaia chiaramente
quale è il nodo principale di terra, quali sono i conduttori di terra, quali
sono i conduttori di protezione ed equipotenziaiali.
Saluti
Per. Ind. Mauro Bottizzo.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione da sbalzi di tensione

Salve,
Come si può cautelare un'azienda con un'officina con macchine utensili a
C.N. per il problema di sovratensioni o "buchi" di tensione della rete
elettrica?
Grazie per la collaborazione.

 elettrica?
La continuità è necessaria per i "controller numerici" oppure per
l'alimentazione delle macchine? Insomma, di che livelli di potenza parliamo?
E questi buchi, o sovratensioni che siano, quanto durano?
Perché se la necessità è quella di alimentare una centralina elettronica,
basta un buon UPS; altrimenti le soluzioni possono essere molteplici: dalla
stipula di un contratto ENEL "ad alta/altissima continuità di servizio"
all'utilizzo di una "riserva rotante" (giustificabile solo per altissime
potenze).
--
Cinghiale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: frequenza motori marini

devo collegare dei motori di condizionamento a 50 hz  su una imbarcazione
( motori monofasi da 1,5 Kw).
In campo internazionale,la frequenza è spesso di 60hz,come posso variare
tale situazione?
grazie

 ha scritto:

con l'utilizzo di un inverter
ciao
Denis
--
denis
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: conduttore neutro

Salve, è la prima volta che scrivo su questo news, anche se da molto tempo
leggo i mex. Il mio problema è: devo realizzare un impianto elettrico per un
utenza commerciale con potenza impegnata di 15KW, attualmente l'azienda
municipalizzata è in grado di fornire solo un alimentazione 220Vac 3hp senza
neutro. A breve sarà però disponibile la 380Vac 3ph + n (intendo tra qualche
mese). Io vorrei realizzare l'impianto come se si trattasse di un trifase
con neutro, portando quindi fase al conduttore blu, evitando di dover
ricablare il tutto tra pochi mesi. I pareri sono però discordi tra i
professionisti interpellati. A che normativa devo fare riferimento? CEI
64-8/5?
Cordiali saluti
Brach Igor

 ha scritto nel messaggio
news:VtsG8.67983$CN3.2...@news2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cerco corsi di formazione

sono uno studente universitario e cerco corsi di formazione seri che
trattano impianti elettrici.
Sapreste indicarmene qualcuno ?
grazie



prova guardare
http://www.bol.abb.it/
oppure 
www.bticino.it
http://www.schneider.it/formazione.htm
 (questi sono cari)
www.tne.it
g...@xciaoweb.it
 - per rispondere leva la x
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CENTRALE TERMICA

 
          Vorrei un'informazione circa l'uinterruttore da posizionare esternamente
alla c.t.
 Come deve agire? devo avere una bobina di sgancio nel quadro generale
interno alla c.t. o devo togliere tensione direttamente all'esterno?
Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
All'interno della c.t. non deve più esserci tensione, quindi non puoi 
agire sull'interruttore generale del quadro all'interno della c.t., ma 
sull'interruttore che hai a monte (che alimenta l'impianto della c.t), 
oppure metti un interruttore che seziona la linea di alimentazione fuori 
dalla c.t.
ambro

 wrote in message
G9zDd.652205$35.26...@news4.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica

Ieri ho fatto un veloce intervento in una centrale termica condominiale da 
100 Kcalorie, dovevo solo dare una mano ad un amico idraulico per il 
collegamento, l'impianto elettrico è rimasto invariato ed io formalmente non 
ho mai messo mano là dentro:)
Ho notato alcune cose spettacolari...
C'erano molti tubi flangiati tra loro, ogni flangia con 4 o più bulloni che 
serravano da un capo all'altro e..... ognuna con un ponte di cavo di terra e 
relativi capicorda a collegare le due facciate della flangia. Evidentemente 
4 bulloni da 10 mm non erano sufficenti a garantire la connessione :)
In compenso nessun tubo in entrata (gas, acqua, colonne montanti ai piani) 
erano messi a terra entrando nel locale, e tutti i cavi di connessione tra 
pompe quadro caldaie ecc erano unipolari entro tubo in pvc. Non dovevano 
essere tutti cavi doppio isolamento?
Saluti,
Enrico. 

 essere tutti cavi doppio isolamento?
non necessariamente, certo più veloci da installare.
ah, l'unipolare (no7-vk) dentro tubo PVC è "doppio isolamento".

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prezzi regionali

Qualcuno è in grado di dirmi dove posso reperire (anche a pagamento)
l'elenco prezzi della regione Lazio 1998, non l'edizione del DEI ma proprio
il bollettino ufficiale o gazzetta ufficiale (per capirci quello che usano
le pubbliche amministrazioni)
Grazie Luca

Marson ha scritto:

La libreria DEI vende anche il prezzario regionale (tra l'altro sono
coincidenti in più di un punto, considerata la medesima *paternità*) con il
floppy in formato txt per la consultazione.
Se ti serve qualche cosa in particolare scrivimi in pvt.
Saluti
Francesco
--
******************************
Togli MANDRA per rispondere
******************************
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cerco elettricista apprendista

cerco zona roma ,ostia e dintorni,in ragazzo serio e volenteroso da
assumere,previo periodo di prova come elettricista.
sono socio di una piccola ditta di impianti elettrici civili,industriale.
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:FY5he.1380622$35.51...@news4.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DK5600 e CTS

Salve a tutti,
Dal documento dell'Autorità Energia Elettica e Gas nr.247-04 si evince
che gli utenti che non si adeguano alla DK5600 e non inviano la
dichiarazione di rispondenza degli impianti dovranno corrispondere
all'ENEL il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico), ma nessuno
specifica se si tratta di un obolo annuale, spalmato sulle bollette, o
di un costo mensile aggiunto ad ogni bolletta.
Chiedo numi.
Qapla!

ko...@keycomm.it
 ha scritto:

365 +0,15 E/kW ogni anno
dal gennaio 2007
spalmato o una tantum non fa differenza
ciao
OTO

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: BEHRINGER Italy  (strumenti musicali)

 was undeliverable.
The reason for the problem: 5.1.0 - Unknown address error 550-'5.1.1 User
unknown'
2)The following message to <'
int....@behringer.com
'> was undeliverable.
The reason for the problem:5.1.0 - Unknown address error 501-'Syntax error
in parameters or arguments to RCPT command'
Buon lavoro a tutti...........ciao. Lino_,
p.s. "la mia posta elettronica naturalmente funziona benissimo,
invio e ricevo mail quotidianamente da molte aziende.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 in parameters or arguments to RCPT command'
non so che sito tu abia visitato ma dove sono andato io riporta, oltre 
ltro, anche questo qui:
 
BEHRINGER Germany
BEHRINGER International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich
Tel.: 
+49 2154 9206 0
Fax: 
+49 2154 9206 4199
....
e segue un modulo per contatti...

 e segue un modulo per contatti...
ovviamente la sede tedesca è come se fosse in italia... o ti sfuggono 
gli accordi per l'europa??
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colorazione cavi in abitazioni





E' vero che i colori di fase e neutro devono essere di colore marrone e blu negli impianti di edifici civili ad uso abitativo?


Qualcuno sa dirmi dove trovare una tabella e eventualamente la normativa che descrive l'uso dei colori dei conduttori?


Grazie




Francesco







 wrote in 
  message 601FFCDA0599D31195DC000629C270C959581D@ORSI01...


E' vero che i colori di fase e neutro devono essere 
  di colore marrone e blu negli impianti di edifici civili ad uso 
  abitativo?


E' parzialmente vero.


1. I conduttori di neutro devono avere sempre e solo 
colore blu chiaro;


2. I conduttori PE devono avere sempre e solo colore 
giallo verde;


3. Solo se si usano cavi multipolari si possono usare 
colori diversi purchè vengano poi contrassegnati, eventualmente con nastro 
adesivo, dei colori opportuni.




Qualcuno sa dirmi dove trovare una tabella e 
  eventualamente la normativa che descrive l'uso dei colori dei 
  conduttori?
 


Norma CEI 64-8


 


Saluti, Mauro.





E' vero che i colori di fase e neutro devono 
    essere di colore marrone e blu negli impianti di edifici civili ad uso 
    abitativo?


Qualcuno sa dirmi dove trovare una tabella e 
    eventualamente la normativa che descrive l'uso dei colori dei 
    conduttori?
 
Grazie
 


Il neutro deve essere blu chiaro


Per la fase si può usare qualsiasi 
    colore ( eccetto giallo-verde )  io per abitudine uso il 
    nero.


Gli altri colori li uso per ritorno lampade ( 
    marrone, grigio ), oppure ritorni pulsante o ballottaggi deviazioni ( rosso, 
    bianco, ecc. )


Ciao Dario




 



descrive l'uso dei colori dei conduttori?
gli unici colori "obbligatori" sono il blu chiaro per il conduttore neutro
ed il giallo-verde per i conduttori di protezione (terra).
Gli altri conduttori (generalmente la fase, le fasi, bassissime tensioni
di sicurezza o meno) possono essere di QUALSIASI colore, esclusi
ovviamente i due citati sopra.
Da un po' di anni è "tradizione" utilizzare principalmente i colori
grigio, marrone e nero per le fasi, ma questo non è obbligatorio, solo un
modo per ottimizzare il magazzino.
Poi girano anche "verificatori" che sono fissati con questa leggenda del
marrone-grigio-nero, ma è un altro discorso ...
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"

 scritto nell'articolo
<601FFCDA0599D31195DC000629C270C959581D@ORSI01>...
E' vero che i colori di fase e neutro devono essere di colore marrone e blu
negli impianti di edifici civili ad uso abitativo?
Qualcuno sa dirmi dove trovare una tabella e eventualamente la normativa
che
descrive l'uso dei colori dei conduttori?
Grazie
Francesco
----------
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sistemi di supervisione per quadri

Dove posso trovare ditte specializzate che abbiano un sistema aperto?
Grazie

 Dove posso trovare ditte specializzate che abbiano un sistema aperto?
Consiglio un sistema con protocollo LONWORKS, più aperto di così....
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sfasamento?

Nelle utenze industriali, la maggior parte dei carichi è costituita da
motori e trasformatori che  sono carichi induttivi. Queste macchine generano
un campo magnetico, che "sfasa" tensione e corrente (cosj <1) causando la
produzione di energia reattiva .
ora una domanda:
questa tensione è la (f.e.m.)forza elettromotrice sviluppata dalla corrente
che percorre una bobina, che dovrebbe essere il fenomeno dell'induzione
statica e la legge di lenz?
non so se mi sono spiegato, forse ho fatto un pò di confusione.
grazie!

 ha scritto nel messaggio 
news:2v_%e.8233$ID6.1...@twister2.libero.it...

E' da un pò che non vado a scuola e non ricordo fino a che punto ci entri la 
legge di lenz ma credo che c'entri :)
Comunque il discorso in soldoni è che bobine e condensatori sono componenti 
in grado di accumulare energia, quindi ad esempio, prendi un condensatore 
scarico, lo alimenti con una tensione anche continua, all'inizio la tensione 
ai suoi capi è zero e sale mentre si carica, la corrente è massima 
all'inizio, in teoria in condizioni ideali dovrebbe essere infinita ma non 
lo è x via delle resistenze parassite. Quindi possiamo dire che il 
condensatore sfasa di 90° (teorici) la corrente in anticipo sulla tensione.
Se lo alimenti in alternata il ciclo di carica e scarica non si ferma mai 
come avviene in continua x via del fatto che la sinusoide continua a 
cambiare di segno ed il risultato è una tensione sinusoidale ai suoi capi ed 
una corrente sempre sinusoidale sfasata in anticipo rispetto alla tensione.
La bobina si comporta all'inverso ma il discorso è uguale...
Ciao,
Enrico. 

 ti ringrazio per la risposta.
   una domanda ancora da dilettante:
   ma come può essere massima la corrente se la tensione è zero?

   ma come può essere massima la corrente se la tensione è zero?
La tensione è zero ai capi del condensatore... non si carica all'istante!
Tu applichi al condensatore un generatore di tensione ideale con resistenza 
interna pari a zero ohm ed il risultato è un cortocircuito pazzesco con 
corrente infinita... = sfasamento di 90° precisi.
E' solo un'astrazione teorica... in realtà le resistenze parassite limitano 
la corrente, ai capi del condensatore già dall'inizio vi sarà una piccola 
tensione.
Ciao,
Enrico.

 piccola tensione.
pensa al funzionamento meccanico del pendolo e trovi la risposta.
massima altezza minima velocità -> accumulo di energia potenziale
minima altezza massima velocità -> restituzione dell'energia potenziale 
sotto forma di energia cinetica.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autolavaggio

Buonasera a tutti.
L' impianto elettrico di un autolavaggio, secondo voi, deve essere
progettato?
Io penso che ci siano ditte specializzate che montano il "tunnel" con
tutti i relativi impianti, ma la linea di alimentazione?
Si considera come impianto all' aperto? se no, come si valuta la
superficie? se attorno al lavaggio c'è un' area con dei lampioncini e
delle prese per gli aspiratori il relativo impianto è da progettare?
Grazie per le eventuali risposte.
Luca

 delle prese per gli aspiratori il relativo impianto è da progettare?
No. E forse non è soggetto neanche alla L. 46/90 (vedi sopra).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

Grazie per i chiarimenti
Luca

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Strumento di misura BBC METRAWAT

Salve a tutti,
sto cercando disperatamente qualcuno che conosca lo strumento di misura
della BBC "METRAWAT" .
Avrei bisogno di qualche informazione in merito all'utilizzo ed
eventualmente il libretto originale di istruzioni.
Grazie 1000
--
 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
  Roberto
  R.C.A. Impianti Elettrici srl
  Bologna Italy
 ________________________________

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dubbio su cosa collego al Nodo Principale di Terra

Salve a tutti, considero un impianto con cabina propria e TNC-S:
1) Dal trasformatore collego il centro stella al Nodo Principale di Terra e 
le tre fasi al quadro generale di bassa tensione
2) Dal Nodo Principale di Terra mi parte un solo PEN o tanti quanti i 
sotto-quadri che vado ad alimentare dal quadro generale?
Grazie in anticipo! 

Premetto che non ho mai installato una cabina MT/BT, ma io credo che al nodo 
della cabina dovrebbe essere connesso il centrostella, il dispersore della 
cabina, le eventuali masse e masse estranee presenti in zona, ed il PE o PEN 
verso il quadro generale BT.
Nel quadro generale BT avrai il relativo nodo da cui avrai i PE in partenza 
verso i sottoquadri che esso alimenta.
Ma io non sono "nessuno"... aspetta qualche progettista ;)
Ciao,
Enrico. 


Puoi fare un PEN di dorsale unico per tutti i sottoquadri o un PEN per
ogni sottoquadro.
Consiglio un PEN per ogni sottoquadro.