Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione zona 1NE?

Scusate una domanda banale, ma il perito che ha fatto la classificazione 
Atex per il nostro impianto acetilenico (5 postazioni) ha detto che siamo in 
zona 1NE. Ma cosa significa?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio
news:451903e2$0$15879$4faf...@reader2.news.tin.it...


[OT] Non riesco a quotare i messaggi... Sarà un problema di google...
Tornando al quesito. La cosa migliore sarebbe farselo spiegare dal
perito... Ma si sà le cose più semplici non sono sempre
percorribili...
ZONA 1NE significa che è presente una zona pericolosa di tipo 1 ma che
ha una estensione  trascurabile. Su questo poi ci si deve basare per la
fase succesiva: l'analisi del rischio (D.Lgs. 233/03).

 succesiva: l'analisi del rischio (D.Lgs. 233/03).
Ma cosa vuol dire in soldoni: "Zona 1, quando occasionalmente è probabile la 
presenza di un'atmosfera esplosiva" + "NE=Non Esplosiva, non pericolosa"?
Grazie ad entrambi. Però, forse sono stato troppo coinciso, con la domanda 
volevo capire anche eventuali ripercussioni, esempio se in una zona 1NE 
occorre cambiare tutto l'impianto elettrico del capannone (80000 m3)? Dalla 
risposta del perito non si è capito bene. 

(...)Ma cosa vuol dire in soldoni: "Zona 1, quando occasionalmente è probabile la presenza di un'atmosfera esplosiva" + "NE=Non splosiva, non pericolosa"?
(...) occorre cambiare tutto l'impianto elettrico del capannone (80000 m3)? Dalla risposta del perito non si è capito bene. 
Azzardare una risposta su cosa vuol dire ZONA 1NE senza esaminare la classificazione è molto rischioso; tuttavia provo ad esprimere il mio punto di vista.
1. mi associo al suggerimento che ti è già stato dato: interroga il perito industriale che ha sviluppato lo studio.
2. in genere un capannone industriale ha un'altezza di 10 m quindi per fare un volume di 80000 m³(cubi) ho bisogno di un'area di 8000 m²(quadrati) quindi si deduce che le cinque postazioni che trattano le sostanze pericolose occupano tale superficie. Non vorrei essere scortese, ma questo sembra poco probabile. Se così non fosse l'impianto elettrico "in pericolo" sarebbe limitato all'effettiva superfice usata per l'impianto acetilenico.
3.  Infatti, la ZONA 1NE è una zona teorica dove, in condizioni normali, l'estensione è trascurabile (cfr risposta Mike)ossia molto aderente alle sorgenti d'emissione individuate. In altre parole, salvo altre complicazioni (polvere, acqua, agenti corrosivi ...), ritengo che un impianto elettrico "industriale" "normale" si adeguato.
Ezio
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 NE=Non Esplosiva, non pericolosa
uhmm..
credo che sia più coretto :
N = "Negligible" , E = "Extension" --> Negligible Extension = Estensione 
Trascurabile.


Concordo con quanto espresso da Ezio, e condivido le perplessità... In
ogni caso, la zona 1NE è di fatto trascurabile perchè l'areazione è
tale (o calcolata tale) che è in grado di "inibire" la formazione di
una eventuale atmosfera esplosiva. Ai fini pratici l'impianto elettrico
(e non solo) può essere ordinario, bisogna porre attenzione solo dove
è fisicamente prevista questa sorgente di emissione e ragionevolmente
valutare una ipotetica distanza di sicurezza da sorgenti di accensione
efficaci (UNI 1127-1)... Tutti  questi aspetti (e altri) però devono
essere valutati appositamente e riportati nel documento protezione
contro le esplosioni.