mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ascensori







La linea di alimentazione del quadro macchina di un ascensore deve avere 
un'alimentazione distinta dalla linea di alimentazione della luce cabina. Questo 
almeno secondo le norme (Tuttonormel 12/95). Ma io mi domando se è ancora 
attuale quella norma. Con i progressi fatti nel campo delle batterie, non 
sarebbe più comodo installare un gruppo di emergenza all'interno della 
apparecchiatura di illuminazione della cabina o nel locale ascensore? 
Oltretutto se il punto di consegna dell'energia elettrica è distante dal vano 
ascensore, l'aumento di costo per le tubazioni, i cavi, i collegamenti è 
rilevante.


 


    Grazie    


                
                
                
                
                
                
    Franco



 
  ha scritto nel messaggio 
news:003701c09161$36b28be0$b1791997@francote
...






Ti ringrazio per la tua risposta.


 


Però realizzando la separazione tra motore e luce 
cabina nel quadro del locale macchina, non corro il rischio dell'arresto 

della macchina e del contemporaneo spegnimento 
della luce? Credo che la norma si riferisca a questo pericolo.


Io posso utilizzare un unico montante (sempre 
secondo la norma) però deve proteggerlo con un interruttore che sia selettivo 
rispetto agli interruttori di macchina e luce, dopo la separazione nel locale 
ascensore. 


Qui nasce il problema. 


Tutti gli interruttori sono del tipo modulare, con 
curva C. 
Non so come fare.


 


 Salve


 


                                                                                                                        
Franco



 
  ha scritto nel messaggio 
news:000601c091cf$5b360aa0$25001997@francote
...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione con LED da pavimento

Vi e' mai capitato di realizzare una illuminazione di questo tipo?
L'alternativa potrebbe essere la fibra ottica.
E' abbastanza complicato fare una valutazione illumitecnica....
Conoscete aziende in grado di avere prodotti adeguati?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:%1gAd.955$fq5...@news.edisontel.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Datemi il vostro parere

Un grosso saluto a tutto il NG.
Sto realizzando il progetto di una palazzina adibita ad uso spogliatoi per i
campi di calcio e tennis, con annesso un piccolo bar (l'illuminazione dei
campi non è derivata da questo edificio). Intorno a questa palazzina ci sono
i campi da gioco, una palestra e i vecchi spogliatoi.
Il DM 18/03/96 punto 17 (impianti sportivi) dice così: "Ai fini della
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: devono disporre di
apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare
chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono. Il quadro elettrico
generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata
e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto
elettrico dell'attività".
La prima cosa da stabilire è se la mia palazzina pùo essere definita
impianto sportivo; inoltre mi sembra di capire che l'interruttore generale
dell'avanquadro Enel possa soddisfare quanto richiesto dall'articolo in
questione (non dice espressamente di installare un pulsante di sgancio a
rottura del vetro), anche perchè viene chiesto che il dispositivo sia
ubicato in posizione protetta, condizione che normalmente non è soddisfatta
per i pulsanti di sgancio che vengono posti nella posizione pià visibile ed
accessibile possibile.
Rimane il fatto che l'avanquadro Enel si trova in una nicchia chiusa a
chiave e pertanto potrebbe anche non risultare così accessibile, ma allo
stesso tempo è la posizione protetta che viene richiesta. Quindi io ci
metterei un bel cartello con la segnalazione che l'interruttore generale si
trova all'interno del vano e amen.
Mi piacerebbe anche capire cosa ci può essere di pericoloso ai fini della
protezione dall'incendio in una palazzina adibita a spogliatoi.
Che ne dite?

trova all'interno del vano e amen.
D'accordo.
 
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: verifiche su lucoli ad uso medico

leggendo alla lettera l'art. 710.62 non si trova riscontro per verifiche di
equipotenzialità.
solo ogni 3 anni bisogna misurare il collegamento EQS.
Dovendo compilare un registro cosa mi consigliate di fare ?
Saluti.


scrisse:

io nel registro che preparo (ambienti gruppo 1) indico di
fare la verifica dei collegamenti ogni 2 annni, in coincidenza
con la verifica dell'impianto di terra.
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 ha scritto nel messaggio
news:4sbl43hu58estvr8k...@4ax.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scaricatori di sovratensione per linee telefoniche

Sto rifacendo l'impianto elettrico della mia  casetta e oltre agli
scaricatori di sovratensione in uscita dal contatore vorrei proteggere
dallo stesso evento anche la linea telefonica in entrata.  Sono stato
da qualche elettricista ma non hanno saputo dirmi come fare. Anche i
fornitori di materiale elettrico non sanno come aiutarmi. Sono sicuro
dell'esistenza di scaricatori di sovratensioni per linee telefoniche o
linee dati, ma non so dove cercare. 
Ringrazio tutti quelli che vorranno darmi una mano a risolvere il
problema. 
Ciao
Gianluca


Prova in un negozio di materiale elettronico, il nome non sò dirtelo
perchè varia da ditta a ditta, TRANZORB, ZENAMIC etcc
spiega il problema al negoziante e vedrai che lui saprà darti ciò che
cerchi, per inciso, sono gli stessi che trovi nelle spine auto-protette
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni

protezione dalle sovratensioni per linee telefoniche:
ditta Carpaneto-Sati sigla FLD 110
oppure per la protezione fine
la serie RJ45   o la serie RJ11
protezione dalle sovratensioni dei cavi coassiali per antenna televisiva
ditta Carpaneto-Sati sigla S-UHF
forse i codici sono vecchi ma sicuramente esistono questi articoli
tutti i grossisti di materiale elettrico hanno la possibilità di fornirli
saluti
alan da milano

 ha scritto nel messaggio
news:2ip1nus07u2gr50lf...@4ax.com...


...

Anche la Dehn produce uno o più prodotti specifici.
Sul catalogo troci anche vari schemi di installazione.
Saluti

 ha scritto nel messaggio
news:2ip1nus07u2gr50lf...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:2ip1nus07u2gr50lf...@4ax.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT] Alla ricerca del non-incompetente....

Chiedo scusa per questo che e' il mio secondo off-topic, ma sembra che 
trovare un progettista/elettricista competente sia piu' difficile che 
trovare il solito ago nel pagliaio...
Alcuni di voi si ricorderanno dei problemi che avevo e ho tutt'ora con 
differenziali che scattavano senza motivo...
Il mio attuale elettricista ha montato degli scaricatori a valle di un 
MT+Diff tra fasi/neutro e terra. Ora, pur nella mia totale ignoranza in 
proposito, credo di non sbagliarmi se facendo 1+1 ipotizzo che alla 
minima sovratensione, la corrente verso terra fara' scattare il 
differenziale.... cosa che e' regolarmente successa e che ha tolto 
tensione al circuito dei condizionatori... causando diversi danni.
Terminato lo sfogo...
...se qualcuno di voi si sente in grado di potermi fare da consulente, 
su impianti per telecomunicazioni con tutti i problemi e le 
particolarita' che hanno, lo prego di scrivermi (in privato)... 
l'azienda per cui lavoro e' a Milano.
Grazie e scusate per l'OT :)
-- 
  Daniele Orlandi

 ha scritto nel messaggio
news:3CC97BDA...@orlandi.com...


 scaricatore va posto a monte. Amen
Non e' cosi' semplice... questo gliel'ho detto... dopo che un sabato 
notte, a causa di un temporale (neanche intenso), e' scattato il 
differenziale... che guarda caso era quello del circuito dei 
condizionatori che si sono fermati.... la temperatura nella sala ha 
superato i 40 gradi e molti apparati si sono fermati e qualcuno anche 
guastato... un danno stimabile un 20-30mila euro...
Il problema e' che non devo essere io a dire a lui come fare il proprio 
lavoro... devo potermi fidare del fatto che il lavoro e' fatto a regola 
d'arte anche sapendo qual e' l'importanza dell'impianto elettrico per la 
mia attivita'.
Ho altri problemi di scatti intempestivi di differenziali e non e' stato 
in grado di darmi una soluzione ne' di dirmi se soluzioni proposte da me 
erano piu' o meno valide.
Non sto dicendo che sia un imbecille, ma sono arrivato alla conclusione 
che non sia adatto al tipo di impianto che necessito...
Ciao.
-- 
  Daniele Orlandi
  Planet Srl
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: variante V2 64-8

In un ambulatorio medico di tipo 1 (es. un dentista) che autonomia pensiate
debba avere la plafoniera di emergenza autoalimentata??
tre ore (come i locali di tipo 2, sprovvisti di G.E.) oppure basta 1 ora??
E lo stesso locale posto in una struttura ospedaliera??
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 wrote in message
Lf1P7.234776$sq5.11...@news.infostrada.it...

E' sufficiente quella da un'ora.
Saluti.
                Per. Ind. Roberto Bianucci
 
bian...@italway.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Maiali e plafoniere

Qualcuno di voi ha avuto esperienza relativamente a impianti elettrici 
all'interno di allevamenti di maiali?
In particolare il mio pensiero č rivolto alla tipologia di plafoniere da 
installare:
Sono "sufficienti" le calssiche stagne in policarbonato oppure mi 
consigliate qualcosa di piů robusto?
Ovviamente mi riferisco alla resistenza agli eventuali "vapori acidi" 
presenti in tale ambiente..
VM
RM 


In allevamenti di pollame ho fatto montare normali lampade IP55 con schermo
in policarbonato, e lě c'č presenza di ammoniaca dovuta agli escrementi
degli uccelli.
Ciao!!
Rňsso

 ha scritto nel messaggio
news:QYxTf.41583$A83.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:JsCTf.41710$PR2.7...@twister2.libero.it...


 
A me è successo il contrario, il gancio in acciaio inox  ha sfondato il 
policarbonato dello schermo, la Thorn (il costruttore) ci ha consigliato 
i ganci in naylon.
Era una torneria con vapori di olii minerali.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Calcolo Corrente CC distribuzione ad anello M.T.

Il problema è questo.
Calcolando la corrente di corto circuito in un sistema in MT ad anello,per 
ogni punto della linea dovrei sommare il contributo che viene a destra del 
guasto e quello che viene dalla parte opposta. Così però calcolo  una 
corrente di corto circuito che in molti punti è maggiore di quella subito a 
valle del Trafo che alimenta la linea ad anello.
la procedura di calcolo non mi convince anche perchè così faccio 
l'involontaria ipotesi di avere dua trasformatori in parallelo a monte 
dell'anello, invece ne ho uno solo.
Avete qualche dritta in merito?
 Grazie
Paolo 

 scrisse:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [Req] Tiplan

Salve a tutti, sapete indicarmi dove poter scaricare Tiplan a parte il sito
della bTicino????
Grazie

della bTicino????
Io non lo so e non mi sono mai posto il problema. Ma sono curioso,
perché non ti basta il sito ufficiale?
Ciao, Goofy

Il fatto è che richiedono una chiamata al 199... per fornire i dati
personali, quindi "diversi minuti di comunicazione" e non mi va di spendere
soldi col 199. Tutto qua.
"Goofy" <goofy...@desp.invalid> ha scritto nel messaggio
news:lt1ls0hu45cvdsrl3...@4ax.com...


 ha scritto nel messaggio
news:cqeaq3$20o$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: DIMENSIONI CAPOCORDA.......

Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di sapere dove trovare informazioni riguardo alle
dimensioni commerciali dei capocorda.
Inoltre, volevo sapere se per la stessa dimensione di capocorda (ad
esempio M20) esistono diverse dimensioni di cavi che si possono
inserire.
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Vai da un rivenditore di materiale elettrico e fatti dare un catalogo; BM
oppure CEMBRE.
Forse trovi qualche catalogo anche su internet ma ci credo poco.
Per lo stesso foro (ad es. 20 mm.) ci sono diverse sezioni di cavo.
p.i. Baldini Fausto

U.T. EMS wrote:

Vai al sito 
www.bm-spa.com
 
troverari le tabelle che ti interessano

 troverari le tabelle che ti interessano
Grazie mille per le indicazioni...
Davide

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: MOTORE MONOFASE

Vorrei sapere se posso comandare un motore monofase 220 vac (quelli con il 
condensatore) tramite un inverter (per motori asincroni trifasi) per 
aumentare velocità e quale sarebbe il colleamento, oppure se esistono schede 
in grado di far variare velocità a questo tipo di motori.
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:9f7Wh.13822$uJ5.2...@twister2.libero.it...




Utilizza tranqulillamente l'inverter !
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: scaricatore di sovratensione TT su impianto domestico ad alimentazione concatenata

salve,
volevo sapere se è possibile installare uno scaricatore di sovratensione 
bipolare TT in un impianto domestico con due fasi senza neutro ( e regolare 
messa a terra) collegando sul morsetto N anziché il neutro l'altra fase.
grazie 

 l'altra fase.
Bisogna vedere, se lo scaricatore č del tipo NPE direi di no essendo questi 
progettati precisamente x funzionare col neutro.
Tra l'altro cos'č, un sistema bifase a 220? Cioč tra fase e terra cosa hai, 
125?
In tal caso mi pare che ci siano scaricatori con tensioni di soglia piů 
basse dei canonici 250-280V usati sui normali sistemi a 230V con neutro.
Sfoglia il catalogo OBO o Dehn e dovresti trovare ciň che ti serve.
Enrico. 

 Enrico.
Dunque io ho a disposizione uno scaricatore bipolare TT (arnocanali modello 
440.2TT). Il mio impianto è ad alimentazione concatenata quindi invece di 
avere fase  e neutro ho le due fasi. Tra le due fasi ho i canonici 220 V e 
tra una fase e la terra 127 V. Il problema è che vorrei sfruttare lo 
scaricatore che già ho (visto quanto costa). Però su questo ho tre morsetti: 
N PE e L. Pensavo che potesse andare bene anche per il mio impianto 
collegando a L e N le due fasi. D'altra parte la tensione nominale di uno 
scaricatore  deve essere semplicemente maggiore o uguale di quella presente 
tra i conduttori attivi o tra fase e potenziale di riferimento no?
Oltretutto essendo il potenziale del N non garantito non credo che lo 
scaricatore possa su un impianto TT fare un qualche affidamento particolare 
sul neutro, quindi la sovratensione da qualunque conduttore attivo arrivi 
dovrebbe provocare il cortocircuito verso il conduttore di sicurezza. Ecco 
perché pensavo che collegando al morsetto N l'altra fase non dovrebbe 
cambiare nulla. Però non sono sicuro :)) 

 modello 440.2TT).
Sono andato a vedere ma non riesco a capire esattamente quale hai perchè nel 
pdf c'è una tabella che riporta questo modello, però poi sembra che esistano 
2 versioni, una normale ed una NPE.
Leggiti bene il foglietto illustrativo, guarda lo schema di collegamento, se 
ti fa vedere che ogniuno dei due scaricatori fa capo ad una fase e poi va a 
terra sicuramente lo puoi usare, se invece ti fa vedere che uno dei due 
scaricatori prende fase e neutro ai suoi capi, e poi l'altro modulo prende 
il neutro e SOLO QUESTO va poi a terra allora temo che non vada bene, però 
non sono sicuro... forse ti conviene dare un colpo di telefono in 
Arnocanali.
Se lo puoi usare usalo anche se ha tensioni di innesco "standard", sei 
protetto comunque... però in teoria se esistesse uno scaricatore con innesco 
anzichè a 275V a 150 o giu di li penso sarebbe stato ancor migliore essendo 
il tuo sistema a 125 rispetto alla terra. Comunque usalo, però informati 
perchè se non andasse bene potrebbe pure essere pericloso.
Ciao,
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cavi MT + BT

Scusate qualcuno sa dirmi se in un cavidotto con cavi MT 15 kV posso posare 
dei cavi BT 400V.
Eventualmente quali sono le caratteristiche dei cavi BT.
Grazie.
alan da milano 

 Eventualmente quali sono le caratteristiche dei cavi BT.
Lo stesso utilizzato per i cavi MT.

 ha scritto nel messaggio 
news:1154375451.5...@s13g2000cwa.googlegroups.com...

secondo V. Carrescia si può...
Il cavo MT ha lo schermo messo a terra quindi cosa lo vieta??

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Alimentazione box doccia

Ciao a tutto il NG,
devo alimentare un box doccia a 220V in "zona 2". Quali tipi di protezione
posso adottare ?
Ciao , grazie.

 posso adottare ?
Per prima cosa devi verificare se il box in questione è marcato CE, poi
leggi le istruzioni d'uso allegate per le modalità di allacciamento (se non
ci sono comincia a dubitare). In zona 2 posso installare unità di classe I
per vasche da bagno per idromassaggi a patto che siano conformi alle
relative norme di prodotto e siano protette da int. diff. <= 30 mA. Cosa
serve l'alimentazione 230 V al box doccia ? Può essere assimilato ad una
vasca per idromassaggio ? Se è così è sufficiente eseguire una alimentazione
diretta (senza presa a spina) e proteggere il tutto con int. diff. 30 mA (è
sufficente quello del centralino).
Ti consiglio di verificare se il box ha anche dei marchi di qualità (VDE,
IMQ, ecc) in quanto la marcatura CE è solo un'autodichiarazione del
fabbricante di soddisfare i requisiti di sicurezza minima previsti dalle
direttive applicabili. Invece il marchio di qualità indica un organismo di
controllo e quindi offre maggiori garanzie di sicurezza.
Fammi sapere.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: operatori su MT

Buongiorno,
vorrei sapere che tipo di qualifica devono avere elettricisti che operano su
impianti di media tensione (manutenzione/conduzione) e quali sono le
normative di riferimento.
Grazie
Alberotanza

 normative di riferimento.
Trovi tutto sulle relative norme di riferimento:
CEI EN 50110-1 (CEI 11-48); CEI 11-27; CEI 11-15.
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale

 ha scritto nel messaggio
news:bEzu9.81103$%M1.20...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cadelet

Anche il CADelet dell'Electrographics non è male...!

 ha scritto nel messaggio
news:9HlM9.6947$R45.2...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Problema con cavi in PVC

Per una fornitura negli Stati Uniti abbiamo cablato i nostri quadri
elettrici con cavo "N07V-K", con guaina di isolamento in PVC tipo R2,
conforme alle norme CEI 20-22.
L'unico modo per farlo accettare al cliente è dimostrare che l'emissione
di HCl in caso di incendio rimanga sotto la soglia di pericolosità per
l'uomo.
Qualcuno sa quali sono le prescrizioni delle norme CEI 20-22 in materia
di emissione di gas e quali sono i valori limite ammessi?
Con speranza
Gionni
-- 
Posted from 
mail.technet.it
 [195.103.144.15] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 di emissione di gas e quali sono i valori limite ammessi?
La Norma CEI 20-22 si applica a cavi non propaganti l'incendio, infatti
tratta
le prove d'incendio sui cavi.
Per quanto concerne l'emissione di gas si sarebbe dovuto utilizzare cavi
tipo AFUMEX
a bassa emissione di gas e rispondenti alla Norma CEI 20-37.
In particolare la Norma che tratta l'emissione di HCl è la CEI 20-37/2

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti sportivi

Un saluto a tutti. Chiedo un chiarimento: nel Decreto 18-03-96 " Norme di 
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" viene 
richiesto un impianto di allarme acustico senza specificare di che tipo. 
Secondo voi vanno bene campane di allarme antincendio (eventualmente con 
segnalazione anche ottica) oppure serve un vero e proprio impianto di 
diffusione sonora (come viene indicato di Marzo 2003 di Tuttonormel - 
articolo sui sistemi di diffusione sonora)? Io sarei orientato ad adottare 
la prima soluzione. Ne sapete qualcosa?
Un'ultima domanda: viene richiesto un impianto di illuminazione delle vie di 
esodo con valore minimo di 5 lux; ebbene le scalette di accesso alla tribuna 
(200 posti circa) sono considerate vie di fuga? (credo che in caso 
d'incendio nessuno si metta in ordine a salire le scalette ma zompi su per 
le gradinate!) E' sufficiente illuminare con i 5 lux lo spazio sopra le 
tribune che conduce alle U.S.?  Il campo da gioco (a cui non ha accesso il 
pubblico) lo devo illuminare in emergenza oppure no (se si con che valori? 2 
lux bastano credo...)
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Saluti

Nessuna idea?

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: AIUTATEMI

Salve a tutti sono uno studente al 3° anno dell'I.T.I.S e oggi (2 aprile) il
mio profesore di elettrotecnica mi ha assegnato 5 probblemi sulle correnti
alternate (trasformare  induttanze e capacità in reattanze e calcolare
l'impedenza), provo a farli ma non mi escono, potete aiutarmi per favore.
(li devo portare venerdi')Grazzie

postali in privato e vediamo..tempo tiranno e???
hacktolive(at)
libero.it
byebye
--
-------------------------------
oggi ti sembra un casino immenso?
sorridi , peggiorerà!
---Massimo-----------

Postali in pubblica così qualche anima pia se ne ha tempo e voglia ti aiuta.
ciao
Fabio

SONO RIUSCITO A FARLI EEEEEE :-D
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Grado protezione componenti locale G.E.

In un locale utilizzato per ospitare un gruppo elettrogeno (attività 
soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco) quale dev'essere, alla luce 
delle norme C.E.I., il grado di protezione dei componenti (scatole, corpi 
illuminanti ecc.) installati ?
Saluti
Antonio F.

 Antonio F.
Sarebbe troppo facile se, dato il g.e. all'interno del locale, si potesse 
affermare in via definitiva quale grado IP č ottimale per l'impianto.
Per scegliere il grado IP si devono valutare TUTTE le condizioni 
ambientali, non la sola presenza del G.E. (che per altro solo a naso 
potremmo supporre funzionante a gasolio).
Azzardare delle ipotesi in questa sede č troppo rischioso. Mi sto 
domandando: dove č installato? In ambiente chiuso? in un box di latta? ecc.
Dovresti perlomeno descrivere assai meglio il problema.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

 domandando: dove è installato? In ambiente chiuso? in un box di latta? ecc.
E' installato in un locale chiuso a piano terra, molto ben areato, 
isolato su tre pareti (la quarta comunica attraverso porta con il locale 
quadri elettrici della cabina MT/BT). Gruppo alimentato a gasolio.  
Saluti
Antonio F.

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.164e640fa...@news.cis.dfn.de...

E' sufficiente IP4X.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 wrote in message
news:MPG.164e5cc52...@news.cis.dfn.de...

Ho timore che per i VVF occorrano altri requisiti minimi (almenno per i
comandi VVF ha cui ho già sottoposto giudizio sui locali GE) cioè:
- Stutture almeno REI 120
- La porta di accesso al locale GE deve essere affacciata direttamente verso
l'esterno e non raggiungibile solo da locali interni
- Gli altri locali comunicanti con il locale GE tramite porte (esempio
cabina MT/BT),debbono essere protetti non solo da una porta REI120 ma anche
da un disimpegno a prova di fumo con almeno un lato areato.
- Una soglia (di solito 20 cm) su ogni porta comunicante con il locale GE
atta ad evitare eventuali fuoriuscite di carburante con interessamento di
altri ambienti (anche se credo ciò sia riservato solo a gruppi con serbatoi
di capienza superiore ad 80 litri).
- Evitare quanto più possibile l'utilizzo di cunicoli per posa cavi, sono
generalmente malvisti, megli passerelle aeree.
Saluti Per.Ind. Enrico Orlandi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: relè differenziali

Sarò sintetico.
I relè differenziali della Merlin Gerin tipo Vigirex prevedono il passaggio 
attraverso il toroide dei cavi conduttori delle tre fasi + neutro.
Ma se la macchina protetta dal suddetto differenziale non utilizza 
assolutamente il neutro ma solo tre fasi, secondo voi il funzionamento e la 
validità della protezione sono compromessi?
Posso addirittura evitare di far attraversare il toroide dal cavo del neutro 
oppure devo comunque utilizzarlo e lasciarlo "appeso" poichè la macchina non 
lo utilizza?
Grazie per l'opinione e l'aiuto. 

 Grazie per l'opinione e l'aiuto.
prego.
aggiungo, se voi ottenere afidabilità e precisione alla alte 
sensibilità segui scrupolosamente le prescrizoni del costruttore, cavi 
centrati nel toroide  e ben ragruppati, magari infilati in un pezzo di 
tubo metallico, comunque c'è scritto tutto sul foglietto allegato al 
vigirex.

vigirex.
Non ho capito la prescrizione relativa al tubo metallico, non
sarebbe meglio un materiale amagnetico?
ciao
Massimo

Macs ha detto questo lunedì :

no, serve proprio per ripartire il flusso magnetico in kdo uniforme.
pag. 14
http://www.merlin-gerin.it/www/mg/mg.nsf/pagine/BT23062/$FILE/Manuale_installazione_e_uso_toroidi.pdf

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Produzione vino

Ciao a tutti i ragazzi del Ng, che leggo con regolarità e che mi interessa
molto,
ho una domanda da porVi:
mi capita di dovre verificare lo stato degli impianti in una azienda che
produce e vende vino (speriamo buono ;))) la domanda, per gli impianti
ritengo che il grado di protezione possa tranqullamente essere IP44, ma dove
fermenta il vino bisogna rispettare 31-30 o che altro?????
Saluti
Massimiliano p.i. Libralesso

fermenta il vino bisogna rispettare 31-30 o che altro?????
Il prodotto della fermentazione del mosto è anidride carbonica, è un gas
sì pericoloso per gli organismi aerobici (tipo gli esseri umani ...), ma
non in senso elettrico.
In altre parole non è infiammabile, anzi semmai spegne gli incendi.
Non capisco quindi cosa c'entri la 30-31.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: prese CEE 17

salve
in un locale adibito ad uso zootercnico, nella fattispecie sala di mungitura
è consentito l'uso di prese F.M. serie civili o bisogna usare solo le CEE
17?
grazie
dove posso trovare normative in merito?

 dove posso trovare normative in merito?
Aquistandole ad un punto CEI o tramite il loro sito 
www.ceiuni.it
 o
fotocopiandole da qualche persona di buona volonta....di gratuito non c'č
niente.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

 La normativa di riferimento per le sale di mungitura e' la stessa degli
ambienti ad uso medico di tipo B.
 Saluti!  
www.elettrika.com

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: schema collegamento rete gruppo

Avrei bisogno di uno schema unifilare per indicare la telecommutazione
tra rete enel e gruppo elettrogeno. In particolare mi interessa la
simbologia prevista dalla norma per indicare che quando un
interruttore è aperto l'altro è chiuso e viceversa. Grazie.


Devi utilizzare la simbologia dei componenti che usi (interruttori, 
contattori, relè ...) e vanno indicati senza l'effetto di nessuna azione 
operativa sia manuale che derivante da alimentazione, cioè come si 
trovano al momento del montaggio. Normalmente si usano interruttori o 
contattori (interbloccati elettricamente e meccanicamente) con contatti 
normalmente aperti.
ambro

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: presa interbloccata: quando bisogna?

secondo la norma, quando bisogna utilizzare le prese interbloccate in
luogo delle classiche prese?



se non ricordo male l'obbligo vi e solo nelle falegnamerie...,, nel senso
piu ampio dell'utilizzo io le userei cmq quando hai a che fare con
utesileria/macchinari con parti in movimento (circolari, seghe elettriche
ecc ecc)
saluti
A

 luogo delle classiche prese?
Le prese interbloccate vanno usate solo quando si prevede che la 
corrente di C.to C.to in quel punto dell'impianto, sia elevata al punto 
che, l'inserimento della spina con l'utilizzatore in corto circuito 
possa provocare un incidente, l'innesco della polvere eventualmente 
presente, ecc. ecc.
Quindi si preferisce inserire la spina con l'alimentazione sezionata.
Non conosco una norma che, per certe tipologie di impianto, prescriva le 
prese interbloccate.
Se mi sbaglio, imparo qualche cosa ....
saluti
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: calcolo corrente autotrasformatore

Buongiorno a tutti!!
Qual è la corrente assorbita da un autotrasformatore da 190kVA, con
tensione primaria 600V 50Hz, tensione secondaria 400V? Grazie a coloro
che mi sapranno dare una risposta!

 ha scritto nel messaggio 
news:1118735062.9...@g49g2000cwa.googlegroups.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: marcatura ce su motore con pompa

Salve a tutto il ng
MI è STATO RICHIESTO DA UN CLIENTE DI ESEGUIRE LA MARCATURA CE DELLE
SUE POMPE, COSTITUITE DA UN MOTORE MONOF/TRIF. MAX 3,6KW, E DA UNA
POMPA AD ESSO COLLEGATA SULL'ALBERO. QUESTE POMPE VANNO INSTALLATE SU
MACCHINE LAVASTOVIGLIE.
QUALI PROVE DEVO ESEGUIRE (ME LE INDICATE IN DETTAGLIO?)? CHE
DOCUMENTAZIONE DEVO FAR PRODURRE? A QUALI NORME DEVO FAR RIFERIMENTO?
SPERO CHE ANCHE IL SIG. GUETTA MI POSSA DARE IL SUO PREZIOSO PARERE
(COME SEMPRE)
GRAZIE A TUTTI

 ha scritto nel messaggio
news:d3338101.04012...@posting.google.com...


 ha scritto nel messaggio
news:d3338101.04012...@posting.google.com...

Vediamo se ho ben capito, il tuo cliente costruisce pompe e ti è stato
chiesto di eseguire la marcatura CE, o meglio di seguire le procedure per
poter marcare CE il prodotto, quindi sei un consulente. Se sei un consulente
esterno e questo è il tuo lavoro allora dovresti già sapere tutto,
altrimenti ti elenco a seguito la procedura da seguire:
1° Verificare quali sono le direttive applicabili; analisi dei pericoli e
valutazione dei rischi (puoi utilizzare la EN 1050).
2° una volta individuate quali sono le direttive, verificare il rispetto dei
requisiti minimi di sicurezza; se segui le normative tecniche armonizzate (e
quindi ricerca delle norme armonizzate applicabili al prodotto, dalla
costruzione, alle prove) ai automaticamente soddisfatto i requisiti.
3° elaborare una fascicolo tecnico/documentazione tecnica/file tecnica (la
definizione dipende dalle direttive applicabili nel quale si riportanto
tutti gli aspetti di valutazione dei rischi, modalità ecc. Tale
documentazione poi serve per la redazione del manuale d'uso e manutenzione o
foglio di istruzioni del prodotto.
4° redigere la dichiarazione diconformità (se rientra solo nella direttiva
BT non viene consegnata con il prodotto ma deve essere conservata dal
costruttore per 10 anni).
5° apporre la marcatura CE sul prodotto.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sezione cavi

Per 1500 watt su una distanza di 25 metri che sezione devono avere i cavi
e che cartteristiche la guaina di rivestimento (sigla particolare)?
e per 3000 watt si raddoppia la sezione?
come si riconosce una guaina standard di tali cavi da una che non si
rovina con il tempo ?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Detto cosě č un po poco: andrebbe saputa anche il tipo di posa, tensione di
esercizio, eventualmente il fattore di potenza.


Comunque 1,5 mmq dovrebbero bastare sia per 1,5 kW che per 3 kW (garantendo
una caduta di tensione inferiore al 3%). Se vuoi andare sul sicuro per i 3
kW puoi scegliere 2,5 mmq.
Correggetemi se sbaglio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Attenzione, importante: Free Energy per tutti!

Ciao! Sono venuto a conoscenza di un progetto molto importante. Si chiama
Forza Maggiore. Un inventore italiano è riuscito ad ideare un apparecchio
per produrre free energy illimitata! L'aggeggio non emette alcun che di
dannoso, è meccanico, ed ha una durata illimitata!
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.freeenergymax.com
Saluti,
Marco 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

dannoso, è meccanico, ed ha una durata illimitata!
Il tubo Tucker?
Ciao, Goofy

 Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.freeenergymax.com
Inventore del moto perpetuo e spammone!

 Ciao! Sono venuto a conoscenza di un progetto molto importante.
Certo che a te non scappa nulla.
Il sito è stato registrato il 18.09.2006, la home page porta la data
di martedì 19 settembre 2006 18.12.07, e tu il giorno dopo alle 4 del
mattino già postavi sugli NG di mezzo mondo.
Sarai anche tra i primi a comprare "i disegni del prototipo ad un
prezzo irrisorio", immagino.
Facci sapere.
Ciao.
lucky

Certo che a te non scappa nulla.
"è stato costretto nella sua vita ad ingegnarsi per poter mantenere la
sua numerosa famiglia"
Ciao, Goofy

prima legge della termodinamica:
IN NATURA NIENTE SI CREA E NIENTE SI DISTRUGGE MA SI TRASFORMA 

 
Secondo me, dalla descrizione si tratta di una bicicletta a cui al posto 
della ruota posteriore di adatta un alternatore. Si chiama "Forza 
maggiore" perchè in quel caso, se vuoi energia elettrica...devi pedalare!
Ciao, Antonio

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: rllevatore fughe gas

Buon giorno a tutti,
In una centrale termica sotto i 100 Kw, che grado di protezione deve avere
il rivelatore fughe gas ? E la valvola di intercettazione ?
Saluti,
    Marco

 il rivelatore fughe gas ? E la valvola di intercettazione ?
Se bastassero i kW sarebbe facile classificare i luoghi.....Il grado di
protezione è dato dalla classificazione dell'ambiente tramite la CEI 31-30.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: requisiti tecnico professionali

Volevo sapere se esiste un esame da dare per ampliare il "patentino" da
A(distribuzione energia) a B(antenne,antifurti,etc....)
Grazie

 A(distribuzione energia) a B(antenne,antifurti,etc....)
Non esistono esami e neanche patentino, ma solo abilitazione
all'installazione di questa e altre tipologie di impianti. Vado a memoria...
l'abilitazione si ottiene di default se sei laureato in materie tecniche
(Arch. o ing.); oppure dopo 1 anno alle dipendenze di una impresa
installatrice come operario qualificato se sei diplomato (5 anni); oppure
dopo 2 anni se hai un diploma Istituto Professionale (3 anni); oppure dopo 3
anni se hai la 3 media.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Energia Elettrica

Salve a tutti,
vorrei chiedervi una cortesia:
siccome mi sto preparando per fare l'esame di stato per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri,volevo sapere se qualcuno saprebbe indicarmi un
sito dove poter trovare informazioni sul seguente tema:
TECNOLOGIE E PROBLEMATICHE PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA.
Se mi indicate qualche sito ve ne sarei molto grato.
Ciao a tutti.
TIZIANO

 ha scritto nel messaggio
news:sQ%pc.6697$%x6....@news.edisontel.com...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: AIUTO PER FULMINI (CEI 81-3)

Dove posso trovare on line i valori medi di fulmini a terra aggiornati dalla
CEI 81-3 terza edizione  fasc. 5180 (1999).
Sto cercando il valore di Nt per il comune di Pescantina (VR), il mio
software non è ancora stato aggiornato e non riesco a trovare la nuova
edizione della norma.
Ringrazio anticipatamente
ERMES

 ERMES
Nt = 4.00
ciao paolo

 ciao paolo
Per il comune di Pescantina (VR) il software a pagamento Blitz della Dehn,
dichiarato aggiornato al 1999, mi da sempre 4;
sta attento che mi sembra tutta una pagliacciata questo fatto dei valori di
fulminazione della 81-1 e 3, perchè te li danno comune per comune e sembra che
abbiano fatto chissà quali statistiche ma poi se guardi la carta dell'Italia vedi
che l'hanno divisa in zone, tutte con lo stesso valore di Nt, che sono grandi come
intere regioni.
Paolo G.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motori trifasi e monofasi

Salve a tutti.
Premessa:
Ipotizziamo di voler trasformare un motore elettrico asincrono trifase in
asincrono monofase.
Quesiti:
1) Come dimensionare in modo ottimale il condensatore da inserire per lo
sfasamento e quali sono i nuovi parametri elettrici?
2) Eventuali riferimenti bibliografici e normativi.
Fine e grazie.
----------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza
http://web.tiscalinet.it/laurenza

 wrote in message
rrjL4.1812$xt2....@news.infostrada.it...


 Fine e grazie.
Saluti. Mauro.


Non ho trovato il testo, ma una formula empirica:
C = 40 P
P in kW e C in microF
Saluti. Mauro.

 wrote in message
8dnlr1$d9c$1...@serv1.iunet.it...


 wrote in message
8ea7e6$33o$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Terra comune a più abitazioni distinte

Mi sto incartando.....
Devo collegare le fondazioni di 4 abbinate a terra,
sono fatte così:
____
|     |___
|     |     |___
|___|     |     |___
      |___|     |     |
            |___|     |
                  |___|
fanno un unica platea di fondazione per tutte,
poi le abitazioni verranno completamente indipendenti, anche perché i
muri sono contigui ma distinti.
Mi pongo il problema di collegare le fondazioni (reti) alla terra, secondo
voi:
1- faccio correre 1-2 tondini per lungo in modo da toccare tutte le
fondazioni, e poi lo collego con una risalita ognuno dei 4 imp di terra,
2- collego alla terra di ogni abitaz. esclusivamente le reti di
quella abitazione.
Se fosse un condominio farei un unico imp. di terra, ma gli utenti
vogliono essere separati (e ovviamente non correre rischi per guasti negli
impianti dei vicini).
Vantaggi:
1: ottengo una Re più bassa, ma gli impianti di terra sono collegati.
2:gli impianti sono separati elettricamente.
E' vero che però nella soluzione 1, è difficile che una tensione
pericolosa sia trasferita da un'abitaz. all'altra, visto che il
collegamento rappresenta il DN dispersore (di fatto),
e la corrente di dispersione (una buona parte) viene drenata nel terreno
prima di arrivate al nodo di terra delle abitazioni vicine.
Norme:
64/8 413.1.2.1 collegamento equipotenziale principale:
devono essere connesse al'equipotenziale principale .....
le armature principali.
Carrescia
Fondamenti di sicurezza pag 154:
impianti elettrici con terra comune devono tutte essere protette con int.
differenziali.
Volevo sapere la vs oppinione.
Andrea

 voi:
Che ne pensate, pensavo di fare 4 impianti di terra distinti.
Andrea


Collega ogni villetta singolarmente con la rete di fondazione comune a
tutti i fabbricati.

 tutti i fabbricati.
Ok, pensavo di fare così,
grazie per la conferma.
Ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Chiarimenti sul rifasamento

Ho un problema con delle linee che alimentano delle lampade che hanno un
reattore con fattore di potenza F.P.= 0.35.
Per tali linee saltano continuamente le termiche degli interruttori
nonostante queste siano dimensionate correttamente per la potenza attiva
assorbita dalle lampade+ reattori. L'impianto è alimentato da una cabina
provvisoria in cui non è previsto il rifasamento, l'interruttore generale
evidenzia un fattore di potenza pari a 0.6/0.7 nelle tre fasi, ho pensato
che il problema derivi dal fatto che la potenza P=V*I*F.P. e quindi a parità
di P con un F.P. basso la corrente assorbita sale facendo saltare la
termica. Volevo un vostro commento e se possibile saperne fi più su le
eventuali penali pagate dal cliente a causa di un F.P. così basso, a quanto
ne so il F.P. ammesso è di 0.9 sotto del quale si pagano delle maggiorazioni
in ogni caso, se non ricordo male, non si potrebbe scendere sotto il 0.8.
-- 
Posted from [194.20.178.98] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Si, difatti la corrente aumenta, a paritą di potenza, col diminuire del
fattore di potenza.
Dovresti misurare l'effettiva potenza attiva e il relativo f.d.p. per poi
rifasare il circuito a 0,95 circa, oppure usare sempre solo componenti gią
rifasati (soluzione migliore in tutti i sensi).
Saluti, Mauro.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Forno elettrico

Ha casa ho un forno elettrico, che da qualche giorno appena tocco la
carcassa e un pianale metallico (il lavandino) prendo una bella scossa. Però
nel mio appartamento, che è di vecchia data, non è provvisto di "salvavita"
e sulle presa al quale il forno è collegato non c'è il conduttore di terra.
Inserendo il salvavita dentro il quadro elettrico di casa il problema è
risolto ? Oppure devo ricominciare l'impianto elettrico da capo ?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:bdv3li$do0$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio
news:bdv3li$do0$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Hai un problema molto serio, chiama subito un elettricista qualificato e
fatti installare subito un differenziale 30mA e controllare l'isolamento del
forno, dopo di che ti consiglio di far controllare tutto l'impianto
elettrico e farti installare l'impianto di terra.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: luoghi protetti

scusate volevo chiedere se nei luoghi protetti quali case di riposo 
,manicomi ecc esiste una norma che permette di bloccare le uscite di 
sicurezza con dei magneti azionati a codice per impedire la fuga dei 
pazienti.
grazie per eventuali risposte.


E' ammesso a patto che in caso di emergenza siano sbloccate in
automatico, per esempio dall'impianto di rilevazione incendi.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: CABINE MT/BT

Gradirei approfondire il tema inerente le Cabine Elettriche MT/BT (2,3
trasformatori, quadro MT e Power Center).
Sono più interessato agli accorgimenti pratici e realizzativi della cabina
che non alla progettazione in se.
Gradirei poter studiare una cabina partendo da una intelligente rete di
terra annegata ed arrivare ad corretta ventilazione dei Box trasformatori,
senza trascurare troppo e senza dover ricorrere a continue modifiche.
Mi rendo conto che con molta esperienza ed una buone dose di buon senso si
possono realizzare "belle" cabine; ma come imparare e migliorare ?
Sui libri si impara la teoria della progettazione, sulle norme 11-35 si
hanno moltissime indicazione, ma non ho trovato da nessuna parte esempi ben
fatti di cabine elettriche.
Capisco che uno Studio di Progettazione non metterà mai in rete un proprio
progetto, ma mi auguro che almeno mi sappiate consigliare un buon libro,
articolo o sito sufficientemente specializzato in cabine elettriche.
Saluti
Massimo

articolo o sito sufficientemente specializzato in cabine elettriche.
Editoriale Delfino - Quaderni di elettrificazione
Autore : Del Monaco
"Cabine di trasformazione d'utente"
Ha una decina d'anni ma le cose da allora non sono cambiate tanto.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pericolo esplosione presenza polveri

In una industria tessile i VVF mi chiedono la classificazione della zona di
apertura della balle di materia prima (cotone e sintetico) in relazione al
pericolo di esplosione causato dalle polveri. Il tecnico che cura la pratica
antincendio mi fornisce solo le quantità in deposito e lavorazione, chi cura
la 626 ha trascurato tale rischio, rifacendosi all'esame progetto VVF. La
Norma CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36) si occupa solamente della scelta
installazione e manutenzione delle costruzioni elettriche. Anche se non
spetta a me (progettista elettrico) fare tale classificazione, gli altri
tecnici sono assolutamente incapaci di prendere una decisione. I VVF
richiedono una classificazione secondo CEI 64-2 e CEI 31-36 ed hanno girato
a me la patata bollente. Posso ancora usare la CEI 64-2 oppure quale altro
strumento posso usare per tale analisi?
grazie
Antonio

 ha scritto nel messaggio
news:4DDk9.145679$ub2.3...@news1.tin.it...

Per le polveri la CEI 64-2 è ancora in vigore e pertanto utilizzabile.
---------------------------
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [ot] Telecamera in notturna

Scusate l'OT ma siccome qualche installatore di sicurezza qui ci bazzica 
provo a chiedere...
Devo montare una telecamera di sorveglianza con videoregistrazione, cosa che 
ho già fatto ma sempre in situazioni abbastanza "normali"... stavolta devo 
inquadrare un parcheggio dove il mio cliente mette l'auto e continuano a 
fargli atti vandalici. Il problema è che la telecamera posso metterla a 
circa 30 mt di distanza e il parcheggio è illuminato da un lampione stradale 
con lampada al mercurio che da una discreta illuminazione però dove viene 
parcheggiata l'auto in questione resta un pò in ombra...
La mia domanda è questa, qualcuno di voi ha esperienza in condizioni simili? 
In tali condizioni con un teleobiettivo ed un illuminatore ir dovrei 
riuscire ad ottenere immagini di qualità sufficente a riconoscere una 
persona? L'inquadratura sarebbe molto ravvicinata, voglio inquadrare l'auto 
a pieno schermo... la luce del lampione al mercurio può darmi problemi?
Grazie,
Enrico. 

Enrico ha scritto:

secondo me devi mettere degli illuminatori IR vicini al sogetto, 4-5 mt, 
poi la videcamera può essere anche lontana, con un teleobbiettivo di 
lunghezza focale adeguata.
Un pò come con i flash se non hai a disposizione potenze notevoli devi 
metterli vicino al soggetto, la caduta di luce dipende dal quadrato 
della distanza, ovvera raddoppiando la distanza l'illuminazione della 
superficie diventa 1/4.

 diventa 1/4.
Ok, grazie, intanto ho preso le telecamere e stasera faccio 2 prove... mi 
han detto che con queste telecamere da 0,002 lux dovrei vedere anche senza 
IR, li vicino c'è un lampione e forse basta quello, ora provo ;)
Grazie!
Enrico.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: allaccio generatore a rete ENEL

Per favore, un piccolo aiuto.
Qualcuno sa dirmi chi produce o distribuisce schede di interfaccia
rete enel tipo DV 604.
Grazie in anticipo per l'aiuto

 Grazie in anticipo per l'aiuto
--
-------------------------------
NON ESISTONO COMPONENTI INDISTRUTTIBILI, ED ANCHE IN CASO ESISTESSERO,
SICURAMENTE, ROMPERANNO QUALCOSA LI' VICINO
---MASSIMO-----------

ho cercato sul sito ma non c'č niente al riguardo. Qualche altro
suggerimento?


 wrote:


 wrote in message
b1ra04$6ta$1...@grillo.cs.interbusiness.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sfizio illuminotecnico&#8230;

quali sono le diverse tipologie di lampade in merito al principio di
funzionamento reperibili in commercio? dove vengono applicate le
diverse tipologie di lampade?


 -
 -
 montagg ha scritto:
 -

 -
 Mi chiedo perche` ti abbiano
 classificato come "geniale"
 -
 Ad ogni modo, eccoti 2 super-links,
 dove troverai (e dove chiunque
 altro trovera`) di tutto e di piu`:
 -
 - LINK 1:
 -
 [PDF] [Google HTML] :
 Le lampade per l'illuminazione pubblica [ma
 contiene info su tutte le lampade e sui led]
 
http://www.edilio.it/news/pdf/Relazione-Lampade.pdf
 -
 (Se la URL si spezza, ricomponila)
 -
 -
 - LINK 2:
 -
 [HTML] [PDF LINKs]
 Edilio l'amico con cui fare progetti
 [pagina generale con lista di link specifici]
 
http://www.edilio.it/news/edilionews.asp?tab=Notizie&cod=5254
 -
 (Se la URL si spezza, ricomponila)
 -
 -
 - PROFILO DI RICERCA:
 -
 Cerca su Google con le parole:
 "Lampade per l'illuminazione pubblica" 
edilio.it
-
 Fine messaggio
-
-- 
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: serranda elettrica

Ciao, sapreste indicarmi quali norme deve rispettare l'impianto elettrico di
una serranda motorizzata?
E' possibile azionare l'apertura e la chiusura con un dispositivo
radiocomandato a distanza? Se si quali sono le protezioni da utilizzare nel
rispetto delle norme?
Ringrazio anticipatamente
Giuseppe Russi.

 wrote in message
3k0e6.88890$lV5.1...@news2.giganews.com...

Aggiungo: specialmente per un box in una autorimessa soggetta a CPI.
la cosa mi interessa e ho dei dubbi.
--
Ing. Valter Marcone
valter....@tin.nospam.it