mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Help ignorante in materia

Ciao a tutti!
Ho il seguente problema:
ho appena acquistato una casa, che ahimč, ha l'impianto elettrico fatto
ancora con filo rigido.
L'impianto č stato adeguato con messa a terra circa 14 anni fŕ, ma solo il
giallo/verde č flessibile.
Ai lampadari arrivano i 2 fili rigidi ricoperti in plastica, uno nero e
l'altro rosso.
Posso sostituirli con fili flessibili?
E' una cosa fattibile o mi trovo conun pasticcio senza riuscire a portar
corrente in giro?
Oppure, posso fidarmi dell'impianto cosě come č e andare avanti altri anni?
Per le utenze + dispendiose penso che farň cmq una linea separata fino al
salvavita, si tratta di pochi metri.
Ma per il resto posso restare cosě?
Mi fido?
Grazie a tutti!!!
Claudio
-- 
 Togli NOSPAM per rispondere!!

 Claudio
Ciao, i fili rigidi non sono un grosso problema a meno chè non siamo si
sezione uguale a quello di un capello!
Non hai specificato se nel 1990 l'impianto è stato adeguato ai sensi della
Legge 46/90 con l'installazione, oltre ai cavi G-V, anche dell'interrure
differenziale (salvavita) e se l'installatore ha rilasciato regolare
Dichiarazione di Conformità.
Se così fosse sei a posto e puoi stare tranquillo.
Attento però agli assorbimenti di potenza e quindi alla corrente che circola
nei cavi rigidi esistenti di piccola sezione.
Ciao

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cabinet batterie al piombo sigillate

Buon giorno a tutti, dovrei costruire dei cabinet per delle batterie al 
piombo sigillate da utilizzare in abbinamento a UPS. Qualcuno mi 
potrebbe gentilmente indicare qual è la normativa di riferimento?
Grazie infinite!

trovata :-)
ade ha scritto:


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Perito industriale

Salve a tutti,
spero di non essere OT ma non sapevo dove postare la mia domanda.
A luglio mi sono diplomato e adesso sono Tecnico delle industrie elettriche,
volevo chiedervi come posso fare per diventare perito industriale?
Spero che mi possiate dare una risposta
Grazie di tutto
Cordiali saluti
Luca Migliorini

 volevo chiedervi come posso fare per diventare perito industriale?
Devi conseguire anche il diploma di perito industriale

 volevo chiedervi come posso fare per diventare perito industriale?
Devi sostenere l'Esame di Stato ( ex Esame di Maturità ) che ti fornirà il
diploma di perito industriale.
Puoi sostenerlo anche da privatista, e con il nuovo tipo di esame non dovrebbe
essere difficile.
Ti devi recare al più presto presso un ITIS più vicino e chiedere informazioni.
Sarai poi iscritto come privatista e sarai abbinato ad una delle classi 5°
dell'istituto.
Verso maggio dovresti sostenere un esame integrativo ( su materie del 4° anno
dell'ITIS ) che ti permetta di accedere
al 5° ( è una specie di promozione alla quinta ottenuta appena prima dell'esame
).
Superando questo esame ti saranno assegnati dei crediti ( max 20 punti ) e
potrai sostenere l'Esame di Stato vero e proprio.
In bocca al lupo.
Rudi
-- 
Posted from 
ppp-57-42.25-151.libero.it
 [151.25.42.57] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: installazione sistemi di allarme

Salve,
sono un elettricista e ultimamente sto installando molti sistemi di
allarme domestici senza particolari pretese, molti economici ma
comunque apprezzati dai clienti. Si tratta di prodotti marcati CE,
conformi alla R&TTE, LVD e direttiva bassa tensione. I prodotti non
rispondono però alle norme tecniche CEI serie 79 e segnalo sempre al
cliente che si tratta di un sistema, come detto, senza grosse pretese.
La centralina si collega all'impianto elettrico tramite un normale
alimentatore e i sensori sono senza filo.
La domanda è: vista la necessità di installare un impianto a regola
d'arte e considerando che il prodotto si installa collegando una spina
nella presa elettrica e posizionando i sensori, tenendo presente
inoltre che il prodotto non risponde a norme tecniche particolari e
appunto non garantisce particolari livelli di protezione, come può
l'installatore/elettricista installare questo prodotto fornendo una
dichiarazione di conformità? o meglio, può per qualche ragione
l'installatore/elettricista essere esonerato dal rilascio della
dichiarazione 46/90? in altre parole l'installatore/elettricita'
dovrebbe desistere dall'installare il nostro prodotto o in qualche modo
può procedere?
Il punto quindi vuole essere questo: io cliente sono libero di
scegliere e farmi installare ***coscientemente*** un sistema di
protezione blando e chiedere ad un elettricista di farlo per me?
Grazie

 Grazie
Prego 


Direi che non ci sono problemi.
Però ......  io sono installatore di impianti di allarme e mi pongo un 
problema:
il cliente è "veramente" consapevole che il suo "impianto di allarme" in 
realtà è poco più di un giochino? Scusa se uso questo termine e me ne 
assumo le responsabilità
Tu sei un installatore e conosci la tecnologia, hai provato a 
consigliargli qualche cosa di più professionale? Sarà sicuramente più 
costoso ma di solito il cliente comprende la differenza.
La professionalità è anche dimostrare che piuttosto che buttare i soldi 
per niente è meglio installare niente! Poi ognuno è libero di acquistare 
quello che gli pare.
Molti si accontentano della spia luminosa fuori dalla porta e di una 
sirena finta per essere tranquilli.
saluti
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dichiarazione da rilasciare per impianto antincendio non civile

L'azienda per cui lavoro , abilitata alla modifica degli impianti
antincendio ai sensi della 46/90 , ha effettuato delle piccole
modifiche all'impianto antincendio di un edificio non civile (
duplicazione di un pulsante per la tacitazione di una sirena che
scattava intempestivamente ).
Non trattandosi di attività rientrante nella 46/90 in quanto
l'edificio non è ad uso civile , ma avendo il cliente chiesto
ugualmente una certificazione , che genere di dichiarazione dovremmo
rilasciare? Una dichiarazione di esecuzione a regola dell'arte ai sensi
della 186/68 , come facciamo solitamente per le pubbliche
illuminazioni?
Grazie.

 ...
Beh, trattandosi di un impianto antincendio perchè non utilizzare l'apposito 
modello VV.F. per l'installazione di impianti non ricadenti nell'ambito di 
applicazione della Legge 46/90.
http://www.vigilfuoco.it/servizi/modulistica/pdf/MOD_DICH_IMP.pdf
Oltretutto se l'attività in cui è installato l'impianto è soggetta ai 
controlli di prevenzione incendi, tale certificazione è necessaria per la 
richiesta o il rinnovo del C.P.I.. 

 illuminazioni?
Esatto.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora una centrale termica .....

Saluti a tutti,
mi trovo un locale adibito a centrale termica per un piccolo salone artigianale,
l'attività non è soggetta a controllo VVFF.
La caldaia ha una potenzialità di 85 kW a gas, ed è del tipo da terra, con tutte
le apparecchiature di gestione e controllo a bordo, vi è solo il tubo del gas
che entra intercettato da una valvola manuale.
Mi chiedo se e come provvedere alla classificazione dei centri di pericolo e
relative distanze.
Ovviamente non ho dati nè di ventilazione nè di emissioni in caso di guasto.
Grazie
--
Giuliano  Beduglio

Giuliano ha scritto:

La centrale è comunque soggetta al DM 12 aprile 1996 che prevede delle 
dimensioni minime per le aperture di ventilazione ben precise.
Per la classificazione puoi applicare la CEI 31-35/A esempio GD-10.
Il CEI sta preparando (forse è già stata pubblicata) una variante alla 
31-35 per le centrali termiche alimentate a gas naturale (ed ambienti 
similari) simile a quella per le autorimesse, ovvero ritiene il rischio 
di esplosione trascurabile se vengono rispettate una serie di condizioni.
Ambro

"Giuliano" <chie...@se.vuoi> ha scritto nel messaggio
news:b881h4$1d1i$1...@newsreader2.mclink.it...

Come indicato da Ambro è in fase di approvazione una variante della guida
CEI 31-35 che in sostanza classificherà come non pericolose tutte le
centrali termiche alimentate a gas metano > 35kW se rispettano i requisiti
di ventilazione prevista dal DM 12 aprile 1996. Quindi almeno questo dato
dovresti richiederlo o verificarlo tu stesso.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Grazie a tutti,
come al solito gentili e precisi
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianti antiincendio

Per certificare un impianto antiincendio, di sola segnalazione (che non
comanda dispositivi di spegnimento) bisogna essere abilitati in ogni caso
alla lettera G? Un artigiano abilitato alla A ed alla B in che modo può
ottenere tale abilitazione? E se l'impianto pilotasse anche dispositivi per
lo spegnimento automatico?
Grazie,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:bpnm71$oov$2...@newsread.albacom.net...

In ambito civile serve anche l'abilitazione alla lettera G.
In ambito industriale, ad oggi, nno e' richiesta nessuna abilitazione in
quanto non rientra nell'ambito di applicazione della 46/90
Saluti
Bruno

Anche in ambito industriale se l'impianto rientra tra quelli soggetti 
Soggetti a cosa?
post...@virgiliox.it
 - leva le ics per rispondere

 >
Puoi rilasciare una dichiarazione di conformita', ma non in base alla 46/90
in quanto il punto 1 della legge da il campo di applicazione (...relativi
agli edifici di uso civile) e al punto 2 cita espressamente solo il comma 1
lettera A.
Se poi il Comando locale del VV.FF la vuole, se l'impianto e' fatto a norma
non esiste alcun problema a rilasciarla, ma non in base alla 46/90
Saluti
Bruno


P.S. - Indicato anche sun numero di Tuttonormel Mese di Dicembre.
Il tutto ovviamente salvo entrata in vigore del testo Unico per l'edilizia
Saluti
Bruno
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centro benessere...

devo realizzare il progetto per un centro benessere, massaggi ecc. Devo
osservare qualche normativa particolare ??
Saluti all'NG.

 ha scritto nel messaggio
news:QtCY8.50612$K_4.9...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:QtCY8.50612$K_4.9...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Doppio isolamento

Eccomi con altri quesiti "strampalati".
1) Oggi mi sono capitati in mano alcuni strumenti (amplificatori
dovrebbe essere il termine corretto) industriali (alimentati a 230
vac) a frontequadro, per la visualizzazione del peso tramite celle di
carico. Sul retro, oltre all'obbligatorio marchio CE, e' presente
l'inequivocabile simbolo del doppio isolamento, cioe' due quadrati
concentrici; la cosa che mi lascia perplesso, e' che e' presente il
morsetto di terra. E' un errore del fabbricante oppure esistono,
effettivamente, apparecchi isolati in classe 2 che abbisognano del
collegamento a terra???
2) Nel libro "VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO SU
IMPIANTI E MACCHINARI" di Enrico Grassani, UTET-DELFINO, a pag.102,
che parla di prese a spina industriali, si legge:
"... una spina 2P+T non puo' essere impiegata per alimentare un
utilizzatore di classe II, privo del collegamento di protezione."
Personalmente (catalogo Palazzoli alla mano) non ho mai visto una
spina industriale senza il polo di terra (ad eccezione di quelle per
bassissima tensione); come ovviare a cio'?

 bassissima tensione); come ovviare a cio'?
Forse, utilizzando una spina senza collegamento di terra? Mi sa che non la
trovi una presa e spina senza gli spinotti, ma se non colleghi il cavo...
(nella spina dell'apparecchio in classe II).
Saluti.
Mauro Bottizzo.

 ha scritto nel messaggio
news:r18e6.74866$ew1.4...@news.infostrada.it...

Esistono apparecchiature a doppio isolamento che presentano l'involucro
metallico esterno messo a terra (presumo che la scelta possa dipendere dalla
possibilità che l'involucro esterno possa essere considerato massa
estranea). La sicurezza relitavamente a problematiche di parti accessibili
portate in tensione dall'alimentazione interna è garantita dal doppio
isolamento, i problemi di potenziali e tensioni portati dall'esterno sono
invece risolti dalla messa a terra dell'involucro.
Ciao
Paolo

Io penso sia tutto molto più semplice e banale. Probabilmente il costruttore
ha degli involucri standard, utilizzabili sia in classe II che in classe I
di isolamento, è questo il motivo per cui c'è il morsetto di terra
sull'involucro. Non collegarlo e basta, se c'è il libretto e la marcatura CE
nonchè l'etichetta sei a posto con tutto e tutti.

 bassissima tensione); come ovviare a cio'?
Scusa, lo dice Grassani e chi altro?
Dove sta scritto nelle norme CEI?
Io ricordo che un utilizzatore di classe II non deve possedere collegamento
a terra, ma che c'entra con la presa?
--
Ing. Valter Marcone
valter....@tin.nospam.it

 ha scritto nel messaggio
news:jube6.75851$ew1.4...@news.infostrada.it...

..non direi... Informati dal produttore se la messa a terra ha una scopo:
equipotenzializzazione, disturbi elettromagnetici,..
Ciao
Paolo

Se un filtro va verso terra decade il doppio isolamento. Se ho una
equipotenzialità di una qualunque apparecchiatura decade il doppio
isolamento, a meno che non vi sia anche una separazione elettrica, ma in tal
caso sarebbe ben espresso nel libretto il motivo del collegamento a terra.

 wrote in message
akee6.77046$ew1.4...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tettoia metallica

Un saluto a tutti.
Vi chiedo un parere:
una tettoia metallica di notevoli dimensioni che copre una palazzina è
costituita da 16 pilastri per ogni lato lungo (tot. 32 pali) che la
sostengono. Tali pali sono metallici e sono infissi nel terreno. Ora, visto
che presumibilmente la loro resistenza verso terra sarà certamente inferiore
a 1000 ohm, devono essere tutti singolarmente collegati equipotenzialmente
al dispersore di terra ad anello intorno alla struttura?
(al lato superiore sono imbullonati alle travi che reggono la copertura).
In tale caso il potenziale pericoloso può arrivare solo dal terreno quindi,
secondo me, andrebbero tutti collegati in equipotenziale nella parte
inferiore senza invece nessun collegamento nella parte superiore (no
cavallotti!).
Sbaglio?
Illuminatemi per favore.
Saluti

sostengono. Tali pali sono metallici e sono infissi nel terreno.  
Se ho capito bene i pali sono elettricamente connessi dalla tettoia e
dalle travi metalliche.
Basta il collegamento equipotenziale  in un solo punto.
Goofy


Non essendo garantita l'equipotenzialità, non potrebbe venire meno a causa
di ruggine o altro? In tale caso il singolo palo rimarrebbe escluso
dall'equipotenzialità e allo stesso tempo potrebbe introdurre un potenziale
pericoloso da terra... pensia sia improbabile?


Anche il tuo collegamento può ossidarsi, rompersi, o altro, per questo 
motivo si fanno le misure di continuità: iniziale e periodiche.
Ambro

 sostengono.
Se sulla tettoia non installi nulla di elettrico, non vedo motivi di
collegare a terra il tutto...
Se ci installi un impianto elettrico di qualche genere, lo realizzi in
classe II e non colleghi a terra nulla lo stesso.
Il collegamento a terra (con altri criteri dalla protezione dai contatti
indiretti/equipotenzializzazione) va fatto se dal calcolo delle probabilità
di fulminazione la struttura non risulta autoprotetta.
Ciao!!
Ròsso

di fulminazione la struttura non risulta autoprotetta.
No, il collegamento per la protezione dai fulmini e quello per la
protezione dai contatti indiretti sono cose diverse.
Goofy


E che c'entra? Se non esistono impianti elettrici sotto la struttura non è
applicabile la 64-8!! :-)
Ciao

 protezione dai contatti indiretti sono cose diverse.
Era quello che ho tentato di spiegare in maniera grottesca.. specificando
gli 'altri criteri' :-)
Ciao!
Ròsso

 ha scritto nel messaggio
news:TR6Hc.41537$c_1.1...@twister1.libero.it...

Dato che la tettoia copre la palazzina c'e' sicuramente possibilita' di
contatto simultaneo con la struttura e una massa.
Ciao
Rada

 contatto simultaneo con la struttura e una massa.
Sicuramente sicuro?

gli 'altri criteri' :-)
Certo, il mio "no" era riferito al fatto che il collegamento andasse
fatto solo per la protezione dai fulmini.
Goofy
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sorgenti di emissione?

Secondo voi le giunzioni fra tubazioni del metano, manicotti, curve,
derivazioni a T, eseguiti con elementi filettati e stoppa o canapa e
pasta sigillante si devono considerare sorgenti di emissione? 
C'e' qualche riferimento in letteratura su come valutare le possibili
perdite?
Io penso di no, se eseguiti e mantenuti a regola d'arte.
Ringrazio se vorrete esprimere le vostre opinioni e saluto.
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 Io penso di no, se eseguiti e mantenuti a regola d'arte.
La guida CEI 31-35 fa delle ipotesi di foro, in funzione del diametro del
tubo. Io mi riferisco a queste.
Sono piuttosto dubbioso che si faccia manutenzione su una tubazione del gas
metano, in ambiente industriale o civile che sia. A quale scopo si rifarebbe
la tubatura? Per evitare le perdite? Io non l'ho mai visto fare.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.

 wrote in message 3bd84bc0...@news.inwind.it...


 Io penso di no, se eseguiti e mantenuti a regola d'arte.
In questo senso ci sono delle opinioni contrastanti, da quello che sò anche
all'interno dei comitati CEI. Chi si occupa della distribuzione del gas
assicura, in base alla loro esperienza (innegabile) che i loro condotti non
possono essere considerati sorgenti di emissione, in funzione dei loro
interventi manutentivi. Di fatto per loro una perdita di gas equivale a
perdita di denaro perciò hanno tutto l'interesse di intervenire
tempestivamente e preventivamente. Questo anche per le perdite strutturali.
Altri invece al contrario, le considerano possibili sorgenti di emissione. A
livello normativo non esiste una regola, la regola è la valutazione,
pertanto ognuno è libero di valutare come meglio crede questo aspetto
assumendosene le responsabilità.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: box auto condominiali

In un complesso residenziale ci sono circa 150 box auto situati al piano
interrato, non si affacciano su spazio a cielo aperto ma in una corsia
centrale di svincolo.
Circa il 50% dei box sono alimentati direttamente dall’impianto parti
comuni, il resto sono situati sotto la propria unità abitativa e sono quindi
alimentati dal circuito elettrico dell’abitazione.
Le basculanti non sono REI, le porte di accesso dal box all’appartamento si.
1) Nelle mie prescrizioni tecniche ho fatto installare un pulsante di
sgancio che toglie tensione a tutti i circuiti compreso quelli di tutti i
box auto.
2) Ho richiesto il progetto dell’impianto elettrico oltre che all’impianto
parti comuni, anche a quelle unità abitative con il proprio box comunicante
ed alimentato dal proprio impianto elettrico in quanto una parte del proprio
impianto si inserisce in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio e
con pericolo d’esplosione d’esplosione.
Vorrei sapere se qualcuno è d’accordo su questa mie scelte?
Grazie ciao.
alb...@tin.it

...


Vorrei sapere se qualcuno è d’accordo su questa mie scelte?
1. si
2. si al progetto impianti parti comuni
a rigore, bisognerebbe faer il progetto anche delle unità abitative,
avendo parte dell'impianto entro una zona comune (non si potrebbe fare
il progetto di 1/5 dell'appartamento!!!)
In realtà personalmente, considerando l'onere dell'operazione, impongo
il progetto dei quadri elettrici degli appartamenti da cui si evinca
il collegamento al box e il modo in cui interviene lo sgancio.
saluti, stefano
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p" nell'indirizzo
repliche in email sono gradite
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Info

Salve!
    cerco software per realizzare schemi elettrici / elettromeccanici  con
la numerazione automatica dei fili
Grazie 

 ha scritto nel messaggio
news:dvu7e.779143$b5.34...@news3.tin.it...

Ne esistono parecchi, di vari prezzi e prestazioni.
I più diffusi sono:
- Spac Automazione della SD Project
- Idea, Smart Schemi, Eplus (numerazione semiautomatica) di electrographics
(
http://www.electrographics.it/
 )
Quelli citati sono cad autonomi  con motore grafico integrato (in genera
Autocad OEM) e generano dei veri e propri DWG multifoglio)
Poi ci sono altri che utilizzano Autocad come motore grafico: cio presuppone
che si abbia già Autocad con licenza.
R F

 > Grazie
IGE-XAO
http://www.ige-xao.com/ige/siteigexao.nsf/mWebFrameMain?OpenForm&LG=it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dico impianto di terra esistente in condominio?

salve
mi ï¿œ stato chiesto di verificare l'impianto di terra di un vecchio 
condomio
perchï¿œ ora vi ï¿œ un ufficio con dipendenti (prima non c'era).
la richiesta lo ha fatta il titolare dell'ufficio, tramite 
amministratore.
finite le veriviche del caso, schemi, prove, misure ecc..
cosa devo rilasciare:
la DICO, la verifica su carta intestata o altro?
(tenendo presente che l'impianto di terra ï¿œ regolare e funzionante)
grazie

Se ti hanno richiesto le verifiche ai sensi DPR 462/01 non le puoi
fare perché non sei un Organismo abilitato. Se hai fatto una verifica
dell'impianto di terra ad uso conoscitivo e non hai eseguito lavori
rilasci una relazione con riportate le modalità e risultati della
verifica, il riferimento è la guida CEI 64-14.

 verifica, il riferimento ï¿œ la guida CEI 64-14.
si, solo ad uso conoscitivo, serve all'elettricista e all'ingegnere del 
nuovo ufficio integrato nel condominio.
Grazie


Una DIRI/DICO a seconda di quello che andrai a fare

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Lavori elettrici e direttiva cantieri

Domande sulla applicabilità della direttiva cantieri ai lavori
elettrici.
1) Se il cantiere non prevede lavori sulle parti strutturali degli
impianti elettrici non ricade nell'ambito di applicazione del Dlgs
494/96
2) Se il cantiere prevede interventi sulle parti strutturali ma ha
consistenza inferiore a 200 uomini*giorno non si applica il Dlgs 494/96
3) In entrambi i casi suddetti, se vengo nominato coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, debbo solo far rispettare il POS
presentato dall'Impresa installatrice, senza fare le notifiche
preliminari agli Enti (ASLe Direz. Prov. del Lavoro).
4) La posa di canali portacavi a parete si configura come intervento su
parti strutturali degli impianti elettrici?
5) Cosa succede se il cantiere si protrae oltre i 200 uomini*giorno?
Grazie
Franco

 5) Cosa succede se il cantiere si protrae oltre i 200 uomini*giorno?
Se ci sono più imprese e si superano i 200 uomini*giorno si elaborerà il
piano di coordinamento.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Informazioni sulla Dichiarazione di conformità

Salve, sono interessato a sapere come ci si deve comportare nel caso si ci 
sia dimenticati di depositare una o più dichiarazioni di conformità agli 
uffici competenti nei tempi previsti dalla 46/90..
Grazie . 


Ci si prende una sanzione amministrativa.

Mike ha scritto:

Esatto!!!
sono circa 500 euro cadauna!!
La soluzione?
NON portare alla CCIAA le dichiarazioni più vecchie di sei mesi!!!
Purtroppo funziona così!
GIuliano

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [OT]COMPITO IN CLASSE: SISTEMA TRIFASE E COLL. STELLA/TRIANGOLO

Salve,
Ho un problema...martedì devo fare il compito di elettrotecnica e purtroppo 
non sono preparato...
Il prof ci darà un compito simile a questo:
disegno  (coll. stella o triangolo)                  v=380,z1= 3+4J, 
z2=6+7J, z3=2-3J
I1=? I2=? 3=?
io devo imparare sia il procedimento per svolgere l'esercizio con il 
collegamento a stella che con quello a triangolo.
da quel poco che ho capito devo calcolarmi prima le I 1-2-3 facendo E1/z1 
E2/z2 E3/z3 poi devo calcolare Le I 1-2-3 facendo la razionalizzazione...e 
poi...
mica sapete dirmi dove trovare esercizi svolti....teoria...insomma devo 
imparare a fare questi esercizi.
Ho letto 
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=13
  ma 
parla solo della teoria...a me servono anche gli esercizi per capire come 
svolgerli.
Spero che mi aiuterete....e scusate i termini poco tecnici!
Vi ringrazio
Matteo

su 
www.elektro.it
 trovi questo link te lo do io per brevità
http://www.webalice.it/egidiorezzaghi/IAELETTT/HOMEAPPU.HTM
 qui trovi quello
che cerchi teoria ben spiegata con diversi esempi ed esercizi svolti in
bocca al lupo per i tuoi compiti
"MatteoRox" <maf...@mafalsa.mf> ha scritto nel messaggio 
news:VIJ5h.3237$mZ5...@tornado.fastwebnet.it...


MatteoRox ha scritto:

Studiare un po?????
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Moretti fai pena

Stronzo Architetto Alfiero Moretti, al comune per raccomandazione
(Comune di Foligno), incapace come tutti i dipendenti del comune,
Despota, Arrogante, Prepotente con i deboli e  scivoloso con i potenti,
corrotto, colluso ed ipocrita nonché vigliacco.

Non posso conoscere le tue ragioni, ma in questo modo rischi solo una
querela, piantando delle grane anche ai server e provider che usi.
Credo che vi siano modi più "fini" per dire tante cose.
Dai un'occhiata a 
http://www.sviluppo.com/legge46
Saluti
roma...@sviluppo.com
Cazzimperio <per...@pernacchia.prr> wrote in message
377ECC...@pernacchia.prr...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Rubacorrente, sono a norma?

Salve,
devo collegare un rifasatore in un impianto elettrico con linea da
95mm2. Ho pensato di usare i rubacorrente ma ho il dubbio sulla
validità di tale scelta.
 
Sono a norma?
Rischio di danneggiare la continuità del cavo?
Sono duraturi nel tempo?
 
Se non erro l'ENEL li usa normalmente per cui presumo che possano
sopportare anche correnti elevate.
 
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...

Magari prova a sentire un grossista di materiale elettrico
Per venderteli, sono sicuro che tireranno fuori anche la normativa relativa
 
 

 relativa
 
Ma figurati, per qualche centesimo stanno a perdere tempo dietro a queste 
cazzate, prova e vedrai che ti mandano a Cagare. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4fd21317$0$6833$5fc...@news.tiscali.it...

Beh, anche quello aiuta, se serve 
 
 

RobertoA ha scritto:

Comunque parlando seriamente, dubito siano a norma, lo dico solo usando il 
buonsenso, i rubacorrente se per essi intendiamo questi: 
http://is.gd/9Xl6Wl
 
 
Sono roba a mio avviso da elettrauto e pure sfigato.
 
Spero di aver reso l'idea.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...
Salve,
devo collegare un rifasatore in un impianto elettrico con linea da
95mm2. Ho pensato di usare i rubacorrente ma ho il dubbio sulla
validit� di tale scelta.
 
Sono a norma?
Rischio di danneggiare la continuit� del cavo?



 
Come ho scritto pocanzi intendo uan cosa più simile a questo:
 
http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg
 

 Piero
 
Quindi nel caso di un cavo FG7 non vanno bene...???
Vanno bene solo per quel tipo di cavi(precordato) che appunto usa
l'ENEL dunque.

 Spero di aver reso l'idea.
 
No, non intendo questi ma una cosa più simile a questo:
 
http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg
 

 
http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg
 
 
Ah, ok,� un altro mondo. 
 
 

se vuoi usare proprio quell' articolo perch� non chiedi a chi li produce?
 


 
questi sonoa norma per FG7
 
http://www.raytech.it/flash-clik.php
 


 
 
questi se usi un cavo doppio isolamento non ne manetengono il grado.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: EN 13201-2

qualcuno ha le tabelle della norma
sopraindicata?
scambio con "traduzione" CEN/TR 13201-1
----
Stefano - Vicenza - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

Uhm...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Distanza sicurezza 60.000 V

Salve a tutti , vorrei sapere la  distanza massima ,da un cavo a 60.000
volt , entro la quale avviene il passaggio di corrente.
Esempio ,se abbasso l'interruttore     ________ /    __________  a quale 
distanza
inizia il passaggio ,prima che si tocchino ?
Confido nelle vostre capacità ,non essendomi spiegato alla meglio.
-- 
Ciao  Catello 

io non ho capito molto di cio' che chiedi,ma so di certo che la chiusura non 
la puoi fare direttamente, ma solo tramite un rele' che aziona 
l'interruttore.
"Catello" <cce...@NOtin.it> ha scritto nel messaggio 
news:49a17c15$0$1118$4faf...@reader4.news.tin.it...


So di non essermi spiegato alla meglio, io non devo operare con voltaggi
così elevati, ne tantomeno con altri. Non sono del campo.
La mia era una semplice curiosità, dato che avevo letto che delle persone
avrebbero potuto prendere la "scossa" perché si erano avvicinati a dei cavi 
d'alta tensione
a   2  (due) metri dal cavo. Il che mi è sembrato eccessiva come distanza , 
anche per 60.000
volt. Chiedevo  appunto quale fosse la distanza massima oltre la quale non 
si prende la "scossa" .
Ciao Catello
"napbon" <nap...@hotmail.ukuscom> ha scritto nel messaggio 
news:RyNol.184038$Ca.3...@twister2.libero.it...


>> inizia il passaggio ,prima che si tocchino ?
Ma intendi un cavo isolato od un conduttore nudo?
Nel primo caso  puoi toccare tranquillamente anche se in tensione.
Nel secondo dipende molto dalle condizioni dell'aria, inquinamento,
salinità, ecc.
Il decreto relativo ai lavori in prossimità delle linee AT prevede
almeno 5 metri di distanza dai conduttori.
Le sbarre di una stazione a 150000 mila volt distano circa 2,5 m l'una
dall'altra.

 si prende la "scossa" .
Alcune tabelle le trovi nella CEI 11-1, comunque a memoria per arrivare ai 2 
metri devi superare i 200kV. Ovviamente se si parla di distanza di sicurezza 
la tensione è più bassa.
Saluti
Fabio 

 ha scritto nel messaggio 
news:i7i8q49vkt19u074g...@4ax.com...


 
In ambiente asciutto 15000 volt scaricano a terra sotto i 3 o 4 cm
Per quanto riguarda 60000 volt non penso che superi i 10 cm sarei piuttosto sui 5 cm
La distanza di sicurezza però è un'altra cosa
-- 
Marco DeMa

 ha scritto nel messaggio 
news:20090224232938.e...@alice.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Documentazione cabine M.T./B.T.

Qualcuno mi può dare una lista delle documentazioni da produrre in caso di
realizzazione di una nuova cabina M.T./B.T. ?
Grazie

...



Ritengo che ti riferisci alla documentazione da produrre "prima" della
realizzazione, per una cabina "utente".
Semplice. Il progetto "esecutivo" firmato da un professionista abilitato.
La composizione e consistenza del progetto può evidentemente variare per le
varie specifiche realizzazioni, ma essenzialmente esso comprende sempre:
- la relazione di progetto ad illustrazione e giustificazione delle scelte
effettuate.
- gli schemi elettrici di potenza
- gli schemi elettrici funzionali
- gli schemi d'interconnessione
- i calcoli di dimensionamento e verifica con particolare riferimento a:
    * correnti di corto circuito
    * correnti di guasto a terra
    * selettività delle protezioni
- la definizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei
quadri
- la definizione delle protezioni e relative tarature
- la definizione delle sicurezze (blocchi a chiave ed interblocchi
elettrici)
- i disegni planimetrici dell'installazione
- la definizione e relativi disegni dell'impianto di terra
- i disegni di layout quali input per la realizzazione delle opere civili
- la definizione (schemi e planimetrie) degli impianti ausiliari (servizi
aux, luci, prese, ecc)
- il computo metrico
Quanto sopra ovviamente presuppone la preventiva acquisizione da parte del
progettista delle informazioni di base necessarie per lo sviluppo del
progetto stesso, cioè:
- caratteristiche ed esigenze dell'impianto alimentato
- dati elettrici della rete MT di alimentazione
- ubicazione
Saluti.
Nicola
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Portata cavi H07V-K all'interno dei quadri

Salve,
l'azienda in cui lavoro costruisce Sistemi d'Energia al cui interno sono
utilizzati, per il cablaggio, cavi H07V-K; tutti i software e le tabelle che
conosco calcolano la portata dei cavi H07V-K per la posa entro tubi o
canalette e per una vita utile di 20-30 anni.
Dato che i ns. cablaggi sono in aria e la vita media delle macchine non
supera mai i 5 anni i risultati ottenibili dalle tabelle dei costruttori o
con i software in commercio sono sempre sovradimensionati.
C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi, per favore, per determinare delle
formule o dei parametri di calcolo, o correttivi, in grado di rispondere
alle ns. necessità?
Ringrazio anticipatamente
Saluti
Mauro Corvi

 ha scritto nel messaggio
news:Jyxx7.10$UF....@nreader1.kpnqwest.net...

La richiesta è strana, anche perchè il dimensionamento del cavo non è in
funzione della sua vita utile, inoltre, almeno che non usiate cavi di
sezione elevata e di notevole estensione, dal punto di vista economico non
ci sono vantaggi.
Cmq, trattandosi di macchine e quindi di equipaggiamento elettrico le
modalità di calcolo delle correnti di impiego (Iz) e le sezioni minime da
utilizzare sono riportate sulla norma CEI EN 60204-1.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta


In più aggiungo che, forzarne la portata, riduce sensibilmente la vita
dell'isolante, a pochi mesi o giorni; ed inoltre si avrebbero delle
dissipazioni termiche troppo elevate, a vantaggio di nulla e nessuno.
Saluti.
Mauro Bottizzo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Software per disegno schemi

Devo acquistare un CAD per fare i disegni di quadri elettrici per macchine 
industriali, cosa mi consigliate?
(ovviamente da spendere poco)
Mi scuso se l'argomento è già stato trattato più volte
Ciao e grazie
Marco Rossi

 Mi scuso se l'argomento è già stato trattato più volte
www.electrographics.it
Non costa proprio poco, ma se ti limiti al pacchetto solo schemistico
neppure una follia. Ha già Autocad all'interno (Non serve comprarlo a parte)
e fa tante belle cosette in automatico.
Ciao!
Stefano

Noi utilizziamo lo "Spac Automazione" della SdProject (
www.sdproject.it
),
anche se non è così economico, ed il modulo cavi (per velocizzare il disegno
dei cavi a bordo macchina) è a parte!!
Esiste sia con motore Autocad integrato che come suo applicativo (per chi
Autocad lo ha già!), e lo si può utilizzare anche per realizzare disegni
diversi dallo schema.
So cha altri utilizzano "elettrorapido" (
www.elettrorapido.com
) ma, a fronte
di un prezzo
notevolmente inferiore, mi risulta non abbia tutte le potenzialità dello
Spac.
Ciao
Z.Max
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Inquadramento attività

Secondo la vostra opinione, in un centro estetico composto da:
- un piano con n. 5 camere dopiie per ospiti;
- un piano con una sala convegni di circa 150 mq, una piscina con relativi
spogliatoi;
- un piano con una palestra di circa 200 mq;
- un piano da 200 mq con un centro massaggi e vari trattamenti di bellezza;
quali delle 97 attività citate nel DM del 16/2/82 possiamo "riscontrare"?
A parte la centrale termica ed il gruppo elettrogeno.
E' giusto inserire anche "locale pubblico spettacolo e trattenimento in
genere" (att. n. 83), essendoci una sala congressi e una palestra?
Dovrei calcolare l'affollamento ipotizzabile in base alle superfici per
verificare se l'affollamento supera le 100 persone?
Puntualizzo che la struttura per ora è solo "su carta", di prossima
realizzazione, e dovrei fare un preventivo per la pratica di prevenzione
incendi.
Grazie per i vostri eventuali interventi.
FoX 

 verificare se l'affollamento supera le 100 persone?
Più di 100 persone in 150 mq? Basta che la committenza dichiari che la
presenza massima di persone contemporanee per la sala convegni è
inferiore a 100 persone.

> verificare se l'affollamento supera le 100 persone?
per la sala congressi conta i posti a sedere... altrimenti il DM
6.marzo.01  per i locali di pubblico spettacolo (cinema teatri ) fissa
in 0.7 persone/mq l'affollamento. 
In ogni caso la questione va' formalizzata dall'esercente l'attività.
----
Stefano - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il "sette"

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gruppi di continuita' e relativo locale

Quali sono le normative in proposito?
Per un gruppo di continuita' di media potenza (10-15Kw)
che tipo di locale e' necessario predisporre?
Grazie.

...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Discordanza ta impianto e DC

Salve a tutti e un grazie anticipato a quanti mi risponderanno.
Sono un impiantista e mi trovo a dover realizare un ampliamento che consiste
in un'aggiunta di alcuni punti luce in un ambiente di manifestazioni
temporanee.
Ho richiesto la DC precedente e mi sono accorto che l'ampliamento che io
vado ad eseguire risulta inferiore alle discordanze tra l'impianto
esistente e gli schemi della DC.
Gli amministratori, ovviamete, mi richiedono la DC.
Secondo Voi come dovrei comportarmi?
        Saluti
                                Lucio

fai le tue modifiche in modo che risultino adeguatamente protette   rilascia
la tua DC  specificando bene quello che hai fatto e sei a posto

 
Condivido,
spendi qualche foglio di carta in più per essere tranquillo.
Cita la dichiarazione precedente come riferimento alla tua e magari 
allega una copia.
Se vuoi esagerare fai una lettera raccomandata al committente indicando 
che, secondo il tuo parere, ha in mano una dichiarazione di conformità 
(quella precedente) non corretta e non te ne assumi le responsabilità.
saluti
Giuliano

Giuliano wrote:

Grazie ad entrambi, seguitò i Vostri consigli.
                        Lucio


scrisse:

Fai il tuo lavoro e produci assieme alla DC progetto
di quanto hai realizzato (se non c'è obbligo il solo schema
di tuo pugno). Penserà il progettista a identificare il tuo
lavoro e isolarlo da quanto esistente e non pertinente.
Se ci sono cose che non vanno... è opportuno segnalarle.
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Classificazione aree pericolore per esplosione - calcoli

Salve,
sto entrando piano piano nel "mondo" della progettazione degli 
impianti elettrici e volevo chiedervi dove poter reperire le "formule 
matematiche" necessarie per poter classificare le zone pericolose da 
esplosioni da gas.
grazie in anticipo
Saluti

 esplosioni da gas.
Per essere precisi la classificazione dei luoghi non centra nulla con
la progettazione degli impianti elettrici. E' un dato di ingresso. Le
apparecchiature e sistemi di protezione fanno invece parte
dell'attivitá progettuale. L'argomento della classificazione é
complesso, in giro ci sono un sacco di pubblicazioni (per es. vedi
www.tne.it
) il riferimento principale sono le norme CEI 31-30 ma
soprattutto la guida CEI 31-35.

 ha scritto:

Grazie.
Infatti a breve riceverò un incarico per la progettazione dell'impianto 
elettrico in una stazione di servizio, e penso che nella relazione 
tecnia sia da allegare la classificazione delle aree pericolose (da gas) 
per poter indicare i gradi di protezione da considerare.
Tra l'avevo pensato di iscrivermi a TN, almeno il primo anno...ho visto 
che danno a disposizione un bel po di software e non solo, lo vederei 
come "investimento per il futuro" in tale ambito...che ne dite, qualcuno 
l'ha già fatto?
come vi trovate?
Buon WE.
Saluti

 Saluti
L'abbonamento a Tuttonormel è senza dubbio la scelta migliore che un 
progettista/installatore possa fare. Software a parte, è da considerare "la 
bibbia" per un tecnico.
Ti consiglio l'abbonamento VIP, con il quale avrai un CD-ROM con tutti i 
numeri usciti dalla prima pubblicazione, dotato di un sistema di ricerca che 
permette i risolvere innumerevoli dubbi.
FoX
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Illuminazione pubblica

Sono venuto a conoscenza di una pubblicazione ENEL/Federelettrica "Guida per
l'esecuzione degli impianti di illuminazione
pubblica" (1990). Ho fatto una ricerca in rete, ma non ho ottenuto
risultati.
Qualcuno può fornirmi indicazioni o addirittura la guida in pdf o altro
formato?
Grazie

"Mighel" <aaaaa...@aaaaaaaa.aaa> ha scritto nel messaggio
news:nYCgb.181267$hE5.6...@news1.tin.it...

Io ho il cartaceo....Cmq non ti perdi niente di interessante, la normativa è
cambiata completamente, sia la parte illuminotecnica che installativa,
quindi almeno che non vuoi aprire un museo...Ti consiglio in alternativa la
pubblicazione di TNE guide blu, non tratta la parte riguardante il traffico
motorizzato ma di fatto sono solo aspetti illuminotecnici.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


Esiste anche una pubblicazione del CEI: "L'illuminazione nell'arredo 
urbano - Criteri progettuali di sicurezza e comfort visivo", che in 
circa 60 pagine (di cui la metà fatta di aria fritta) scritte in corpo 14 
e con titoli in corpo 24 dice le stesse cose della Guida Blu (dove 
sono dette meglio e più approfonditamente).
Il tutto alla cifretta di circa 25 euro. Non c'è che dire, il CEI è sempre 
il CEI...
Saluti
--
Sebastiano
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Ma non è meglio consultare la norma
CEI 64-7 IMPIANTI ELETTICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Ciao Per. Ind. Angelo Calcagni


Ovviamente è stata la prima cosa che ho fatto, ma siccome ho trovato più
riferimenti alla guida citata mi sono incuriosito.
E' questa curiosità che mi spinge alla lettura anche se credo, come qualcuno
ha detto, che non troverò nulla di più di quanto si trovi sulla Norma e
sulle pubblicazioni TNE.
Comunque l progetto è stato già consegnato, ma la curiosità rimane.
Grazie per le vostre risposte.


Scusa ma ho finito propino ora di controllare la norma e non ho trovato
 nessun riferimento ad altre norme se non CEI o UNEL, mi dici dove hai
trovato simili riferimenti??????


 ha scritto nel messaggio
news:jagjb.40781$e6.14...@twister2.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Che tristezza il convegno CEI di Firenze!

...l'auto promozione e soprattutto la tavola rotonda, che tristezza. E se
vuoi le norme ti devi svenare!
Chi c'era?
Mau



se è stato come dici tu meno male che all'ultimo momento ho rinunciato !
Che mi dici del Surge ? vale la pena prenderlo ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html

 MazE
Mah, che dire, pare funzionare bene, comprende anche una utilità di
modellazione degli edifici (in verità abbastanza elementare, ma sufficiente
per i criteri di dimensionamento degli SPD), io farei un confronto anche
tenendo conto del costo del programma (se non ricordo male, circa ? 200).
Brutto, e indice di "fretta" nella stesura del codice, è stato il lasciare
l'iconcina di default degli ambienti di programmazione MS nell'angolo in
alto a sinistra delle finestre. Ma questo non è molto significativo per
giudicare il programma. Ripeto, devi provarlo e confrontarlo.
Salute
Mau
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Motori, e, inverter:

Motori e inverter:
Ho dei problemi con dei motori da 1.5 Hp e 1 Hp collegati a triangolo 200V 
60Hz, che vengono alimentati da inverter.
L’inverter ha un pre filtro e un induttanza a valle per sopperire all’onda 
riflessa (cavi lunghi un’ottantina di metri), mi è stato detto (vorrei una 
conferma) che per motori alimentati da inverter ci vuole una classe di 
isolamento di almeno
1600 V.
Da prove fatte in laboratorio si riscontra una differenza di assorbimenti di 
corrente nelle tre fasi inferiore al 5% mentre la stessa prova fatta in 
cantiere dà una diff. Del 10%, probabilmente questa differenza è dovuta al 
sistema di distribuzione BT giapponese, vorrei sapere se questa potrebbe 
essere la causa della limitata durata dei motori.
Ho pensato che il problema potesse derivare anche dal rendimento non 
eccezionale dei motori e mi è stato risposto che con gli inverter vanno 
meglio motori “resistivi” e quindi con basso rendimento, ciò mi ha lasciato 
alquanto perplesso!
Vi sarei grato per qualsiasi commento in riguardo, mi basterebbe anche 
conoscere il titolo di un testo di riferimento vista la mia ignoranza su 
inverter e motori.
Saluti Franco
_____________________________________________________________________________________
Get more from the Web.  FREE MSN Explorer download : 
http://explorer.msn.com
-- 
Posted from [194.20.178.98] by way of 
f193.law8.hotmail.com
 [216.33.241.193] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
F193E4YQwK0gI...@hotmail.com...


Dovresti farci sapere che tipo di inverter è, V/F o a controllo vettoriale?
Sugli inverter vanno fatte parecchie tarature, che dovresti trovare sul
manuale, compensazione di scorrimento, resistenza del rotore ecc. ecc.
Normalmente a che frequenza fai lavorare i motori, perchè a frequenze
paricolarmente basse è necessario una ventilazione ausiliaria.
Dovresti darci qualche elemento in più, cosa comandi con quei motori, che
tipo di inerzia hanno le macchine??
Testi di riferimento particolari non nè conosco, però un buon testo di
macchine elettriche e un manuale dovrebbero essere sufficenti, esistono
testi sull'elettonica di potenza, Montessori e simili, ma le applicazioni
sono, soprattutto, per comando di motori in continua.
"Franco Ghiro" <ghirofranco@hotmail.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Magari OT! Frequenze Ingresso PLC Siemens

Scusate se posso essere OT in questo NG, ma non riesco a reperire una info
relativa alla frequenza che posso leggere con una scheda IN/OUT Siemens per
PLC S7-300 (ad un ingresso è collegata una sonda di prossimità ad induzione
Diell la cui freq d commutazione non è documentata in quanto vecchia:
mod.2M1/AP-1A)! Se qualcuno abbia queste info, gliene sarei molto grato!
Grazie anticipatamente e Buona Domenica



Ciao Perro,
La
frequenza massima in ingresso per un PLC non e' elevata, diciamo
sull'ordine del centinaio di Hz, non tanto per l'elettronica ma per il
firmware di gestione, infatti la grande limitazione e' data dal tempo di
scansione del programma, tale tempo determina la frequenza con la quale
viene aggiornata la mappa degli ingressi, all'inizio di ogni scansione
vengono letti gli ingressi -> elaborazione programma -> attivazione uscite
-> lettura ingressi etc. etc. quindi se la scansione del programma e' ad
esempio di 5 ms la frequenza non potra' mai superare i 200 Hz, se a questo
aggiungi i filtri elettronici sugli ingressi i ritardi latenti
dell'hardware ti va da Dio se riesci a leggere i 50Hz.
Saluti e buona
fortuna!
Sandro
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 mod.2M1/AP-1A)! Se qualcuno abbia queste info, gliene sarei molto grato!
Tempo addietro, sviluppai tutto un programma per la gestione di una
centralina di rifasamento automatico con uno di quei PLC della Simens
(SIMATEC), ma dopo un sacco di lavoro, mi accorsi che la mia idea era
totalmente sbagliata (far leggere un segnale proporzionale alla V23 e uno
proporzionale alla I1 dell'impianto direttamente agli ingressi analogici).
Dopo aver calcolato il tempo di scansione, anche programmando quasi in
assembler, il tempo di scansione era elevatissimo, è già quasi impossibile
leggere i 50 Hz !!!
Da ciò che ho capito, hai un sensore di prossimità che in uscita, ti da un
segnale variabile in frequenza in funzione della distanza da 1 ostacolo,
no?!
Ecco, dato che gli ingressi analogici di quel PLC, sono ottimi, dovresti
convertire con un circuitino il valore variabile di frequenza in valore
variabile di tensione. Poi, il resto e una scemenza!
Sxo di esserti stato utile, io ho risolto così!
Ciao
Scintill@'82

 ha scritto nel messaggio
news:CKsN6.5538$Ql3.2...@news.infostrada.it...
