Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Circuito bobina di sgancio

Salve a tutti, ho un dubbio sull'installazione del circuito della bobina 
di sgancio a lancio di corrente.
Sullo schema sembra che occorre prendere la fase a monte dell'interruttore 
generale (magneto termico differenziale da 30 mA), ma in questo caso il 
circuito non è protetto dal differenziale ma soltanto dal magneto termico 
dell'ENEL!!
..è esatto o sbaglio qualcosa???
Saluti
Carlo



 è corretto dato che mettendolo a valle del differenziale (al massimo io la
proteggerei con dei fusibili ) un qualsiasi guasto a terra potrebbe mettere
fuori uso il circuito di sicurezza... la bobina in nessun caso (durante il
funzionamento ordinario) dovrebbe essere senza alimentazione onde appunto
evitare l'impossibilità dello sgancio stesso. Ricordati che il pulsante di
sgancio deve avere LA SPIA DI PRESENZA TENSIONE al fine di segnalare ai
vigili o alla persona che usera il pulsante stesso se il circuito è
funzionante o meno.
saluti
A

 A
Che qualcuno mi spieghi a che serve sganciare un interruttore già sganciato 
...
Ezio 

 Ezio 
polemico... cmq anche se Carlo realizzase la soluzione da lui descritta 
l'importante e che ci sia qualche tipo di segnalazione (spia) che indichi 
che ci sia o meno la tensione...
A
-- 
.:: andy ::..

 ha scritto nel messaggio
news:200504210...@mynewsgate.net...


Tranquillo, si è capito benissimo ciò che volevi dire. Chi fa polemica
significa che i problemi sono suoi.   Lor

 significa che i problemi sono suoi.   Lor
Polemica ... quale polemica?
Bisogna concentrarsi sulla funzione del circuito e non su astrazioni 
teoriche.
Collegato a valle del differenziale, che deve essere sganciato, la sua 
funzionalità non cambia.
E inoltre si può avere la protezione del circuito sia dal CC che dal 
contatto indiretto (indispensabile se il pulsante di sgancio è in cassetta 
metallica).
Collegato a monte deve essere protetto da fusibili che, guarda caso, possono 
intervenire ed escludere il circuito di sicurezza.
Oltre ad avere una protezione dai contatti indiretti tutta da verificare 
corro proprio il rischio che volevo evitare.
Ovvio l'uso delle spie di segnalazione.
Anche se poi nessuno le guarda.
Insomma se per voi è semplice polemica ... boh?
Meditate gente ... meditate ...
Ciao Ezio

 metallica).
il pulsante di sgancio rosso ha l'involucro in plastica...... sia la scatola
da incasso che il frontalino rosso di apertura.....
poi tini conto che generalmente i circuiti di protezione in questione stanno
in locali tecnici le cui chiavi sono solo a disposizione dell'amministratore
della struttura... quindi se ad ogni scatto intempestivo devo
chiamarlo..quei poveri disgraziati che ci abitano avranno le zone comuni
sempre prive di alimentazione.... non e per fare polemica e tanto meno
astrazioni teoriche come dicevi de perche qui di teotico non vi e nulla..
sono "solo" casi dettati dalla praticita quotidiana... cmq ripeto le
cassette per i vigili oramai sono realizzate completamente in doppio
isolamento...
quindi fai te...
cmq mi sembravi arrogante tutto qui
saluti
A

 cmq mi sembravi arrogante tutto qui
Non era mia intenzione ... era uno spunto per valutare meglio il problema.
Un circuito di sicurezza può tranquillamente essere escluso ... quando non 
serve più.
Come vedi la domanda di Carlo era più che motivata ... infatti ne stiamo 
discutendo ancora.
Dargli per certa una soluzione che tutto sommato ha dei problemi ... non 
sarà arrogante ma ... da' adito a discussioni ...
Ciao Ezio

 serve più.
certo e ne prendo sicuramente atto pero vedi sopra....
saluti
A

Quello che intendevo dire l'ho già detto.
Aggiungo solo che un quadro elettrico condominiale sotto chiave è un insulto 
alle più elementari norme di sicurezza.
Ometto l'elenco di condizioni di pericolo (non di semplice disagio) che si 
possono creare.
Ciao Ezio

Beh, ragazzi grazie per le risposte, ma non volevo innescare una 
polemica.....!! :o)
Ad ogni modo, considerato che non vi è alcuna norma che vieti il 
collegamento a valle del MTD io lo faccio così...del resto sono a favore 
di sicurezza......e poi spaccando il vetro del pulsante di sgancio il 
circuito resterà sempre aperto fino a quando non si "riarma" nuovamente!!!
Grazie a tutti!
Ciao
Carlo.

 circuito resterà sempre aperto fino a quando non si "riarma" nuovamente!!!
Buona idea
Ciao Ezio 

E non dimenticare le spie suggerite da Andy ... continuitą del circuito e 
circuito in tensione.
Ciao Ezio