Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: pali di illuminazione

Vs. indicazione su questo interrogativo:
impianto di illuminazione esterna, dorsale e derivazioni con cavo tipo FG7,
moresttiera e corpo illuminate in doppio isolamento, palo in acciaio hft 5
mt., necessita messa a terra palo?

Carlo ha scritto:

  comincio a dire la mia......
usando il cavo FG7 e i corpi illuminanti in classe II il palo metallico non
necessita la messa a terra purché:
il corpo illuminante abbia i morsetti all'interno e una barriera che impedisca
che i cavi sguainati possano toccare il palo, ad esempio, alcuni lampioni
Disano, quelli a palla,  i morsetti restano all'interno del palo, nonostante
siano in classe II non sono idonei con il palo metallico.
nella morsettiera in classe II  il cavo sguainato deve restare all'interno di
essa.
praticamente la parte di cavo FG7 sguainato senza una ulteriore barriera
isolante non č piů in classe II, non ha i requisiti richiesti dalla 64-8  413.2
e commento 413.2.1.1, in questa situazione devi collegare il palo a terra.
ciao
silvio

 mt., necessita messa a terra palo?
-------------------------------
Si certamente e con corda da 35 mm se di rame
elios

elios
Certamente??
Se il corpo illuminante e le morsetterie sono a doppio isolamento, concordo
con Silvio: nessuna terra.
sim

siano in classe II non sono idonei con il palo metallico.
cioe' i morsetti sono esterni al corpo illuminante?
Come puo' essere considerato di classe II, se necessita di una protezione
isolante
(il palo) per i suoi morsetti?
saluti
sim



 

Simone Orcioni ha scritto:



-------------------------------------------------------------------------------

Si! Si! sicuramente se il corpo illuminannte è a doppio isolamento
ed il cavo di alimentazione passa ad oltre due metri di altezza e non attraversa
il palo di sostegno, la terra non va messa; anzi è controproducente
!.

Ma mi sembra di aver capito che si tratta di un palo per pubblica illuminazione
ed il cui cavo di alimentazione dovrebbe entrare dalla base del palo. (Consultare
le 
CEI publica illuminazione
)

Capirete che in questo caso il fatto che il corpo illuminante, posto
in alto, fosse a doppio isolamento ha poca valenza. Inoltre i 35 mm di
sezione sono il minimo per proteggere il palo anche dalle scariche atmosferiche
(se non autoprotetto).

Ripeto, se il sostegno metallico del corpo illuminante ( a doppio isolamento)
è posto fisso a muro ed a debita altezza con cavo di alimentazione
non penetrante nel metallo (con pericolo di tagli e/o abrasioni) la protezione
di terra non è richiesta.

In tutti gli altri casi SI !!

Saluti

ELIOS

 








Mi pare che Elios stia sparando un sacco di cazzate. Chi non sà fa fare di 
tutto e di più anche quello che non serve e chi ci rimette e il poveraccio 
che si è fidato di quel consulente.


 


1 - La messa a terra non và fatta perchè trattasi di impianto a doppio 
isolamento (cavo, morsettiera a palo, apparecchio illuminante). L'unico 
accorgimento da attuare e quello di proteggere ulteriolmente il cavo con una 
guaina aggiuntiva nel tratto che va dal pozzetto all'ingresso del palo (asola) 
per impedire eventuali fessurizzazioni della guaina del cavo.


 


2 - per quanto riguarda la protezione dalle scariche atmosferiche una 
struttura metallica assimilabile ad un palo è autoprotetto fino ad una altezza 
di 90 m (CEI 81-1 terza edizione e CEI 81-4).


 


Un consiglio a Elios di farsi una cultura in merito:


 


1 - abbonarti a Tuttonormel


2 - comprarti il libro guida blu n. 6 illuminazione esterna ed. TNE e 
leggereti il par. 4.3 e 6.4.


 


Bye, Mike.


 


 



Simone Orcioni ha scritto:

  pensavo di aver detto una castroneria, invece il corpo illuminante in
questione ha il simbolo.
in effetti ora che mi ci fai pensare la cosa è strana, considerano
obbligatorio il palo per renderlo a doppio isolamento, ma non considerano che
il palo può essere metallico vanificando il "simbolo", li trovi d'appertutto,
il primo lampione (in un giardino) che vedi uscendo da casa, sicuramente è
lui, lo trovi montato su pali in resina ( per la maggior parte) e metallici,
tanto per intenderci sono quelli a forma sferica con base molto piccola, di
solito con lampada SL 18 W , anno un serracavo che è difficoltoso serrare un
FG7 o similare (obbligatori per posa interrata) da 1,5 mm2, impossibile con un
2,5 e devi collegare il corpo prima di inserirlo sul palo............ ma
sicuramente c'è una spiegazione che ci sfugge.
un'altra spiegazione che mi sfugge è come mai lasciano in commercio prese
bipasso e spine schuko (?) che con leggero sforzo una entra nell'altra
vanificando il collegamento a terra, secondo una mia indagine le più abili
sono le nonnine, seguite dalle segretarie.
ciao
silvio

Giuliano ha scritto:
ma Elios, forse confondi la lettura di Topolino (con tutto rispetto, io lo
leggo da 30 anni), con le Norme?
:-)))
ciao

Mi pare che Elios stia sparando un sacco di cazzate.
Grazie era la cosa che volevo scrivere anch'io.
Per Elios: Ma l'hai mai progettato un impianto di pubblica illuminazione?
Io si' e in doppio isolamento.
Per i fulmini, a meno che non hai una torre faro "kilometrica" non e'
necessaria nessuna messa a terra.
sim

vanificando il collegamento a terra, secondo una mia indagine le più abili
Credo di aver gia' raccontato quando in una sala travaglio di un ospedale
(non ero per una verifica ma per assistere una partoriente) scoprii che
l'ostetrica usava un apparecchio elettromedicale, a contatto con il
paziente, alimentato le con spina schuko collegata ad una prolunga con
normali spine bipasso.
Quando le dissi, a parole pavore, che poteva rispondere legalmente dell'uso
improprio dell'apparecchio, in caso di incidente, spari' e ritorno' dopo un
po' con un adattatore!
sim

 la messa a terra del palo va effettuata con cavo giallo/verde da 16mm
quadri collegato al dispersore
e ricollegato agli asltri eventuali pali di illuminazione

e ricollegato agli asltri eventuali pali di illuminazione
e collegato alla terra del quadro, al guard rail, e ai segnali stradali.
Simone Orcioni

 e collegato alla terra del quadro, al guard rail, e ai segnali stradali.
:-)))))
vedo che certe leggende sono dure a morire!!!!!
ciao
Giuliano

Io consiglio di collegare a terra il cervello.
Bye. Mike.

 e collegato alla terra del quadro, al guard rail, e ai segnali stradali.
era chiaramente ironico.
mi sembrava oltremodo chiaro, o no?
sim


A simone, avevo capito !
Comunque io collegherei a terra il palo e prescriverei ai cittadini di
passeggiare solo con stivali di gomma :-))))).
Spero che l'argomento sia esaurito.

A simone, avevo capito !
Ero quasi certo che tu avessi capito, la mia precisazione era cmq generale,
anche per altri che leggendo solo il tuo reply potevano travisare.
ciao
sim


Comunque, grazie a tutti per la conferma dell'inutilitą della messa a terra
dei pali, nel caso specifico proposto e, di conforto per la giusta
indicazione data agli installatori

E il palo? Anche quello deve essere a doppio isolamento


 
Vedi Block Account, pagate una tantum $10 per 25 giga di
messaggi, e vi assicuro, neanche il sotto scritto che
legge e scrive parecchio riesce a consumarli in fretta.
Per capirci, un intero (inteso da quando e' nato ad oggi)
gruppo frequentato occupa circa 1 giga, e quindi con quel
"pacchetto di giga" potete scaricarvi ben 25 di questi
gruppi. Dubito che anche lontanamente ci andreste vicini.
 
A meno che non scopriate i gruppi binari e cominciate
a scaricare come forsennati, ma quella e' un altra storia.