mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Show room annesso a stabilimento produttivo

Salve a tutti , sono nuovo di questo newsgroup e avrei bisogno di un
chiarimento da progettisti più esperti di me in materia :un
committente ci ha chiesto il progetto dell'impianto elettrico di uno
stabilimento in cui è previsto un locale di 100mq 
c.ca
 adibito ad
esporre i prodotti finiti ai possibili acquirenti.
L'estensione del locale ( <400mq ) è tale da non far classificare il
locale come "a maggior rischio in caso di incendio" , mentre ho dubbi
sulla classificazione come "luogo di trattenimento ( e pubblico
spettacolo)" visto che fra gli esempi dell'art. 752.2.1 della 64/8 ci
sono "teatri , cinematografi , sale per concerti , conferenze ,
ESPOSIZIONI o per riunioni di pubblico spettacolo in genere".
In che senso va interpretato il concetto di "sala per esposizioni"? Vi
ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrete darmi.


-- 
A mio parere, come hai scritto, non è soggetto a controlli da parte dei 
VV.F., poichè sarebbe classificabile come attività 87 (locali per 
ESPOSIZIONI e/o vendita....) ma non possiede i requisiti minimi dimensionali 
(inferiore a 400 mq).
CiaO 

Non è sicuramente un luogo di intrattenimento, almeno che all'interno
del locale vengano fatti degli spettacoli (con musica e ballo) o
conferenze con più di 100 persone...

Ing. Ciampichetti ha scritto:

Va interpretato come sala per Esposizioni o pubblico spettacolo in 
genere pertanto soggetto all'art. 752.2.1. della CEI 64-8 qualora sia 
previsto un ingresso pagante o no e comunque soggetto alla SIAE od ente 
paritetico
ciao
Oto
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Polveri combustibili e classificazioni

Salve a tutti,
devo adeguare l'impianto elettrico di reparto di immagazzinaggio di legname, i
locali si potrebbero considerare all'aperto in quanto l'edificio è aperto su
tutti i lati, esiste solo la copertura, superficie circa 1000 mq.
L'attuale impianto elettrico ha grado di protezione minimo IP44 e tranne un pò
di manutenzione ordinaria sarebbe a posto, completo di progetto e dichiarazione.
(sembra strano ma è così)
Pratica VV.FF, 626, ecc. tutto a posto.
Poco tempo fa è iniziata anche una lavorazione e sono state installate un paio
di seghe a nastro ed una grossa piallatrice con relativa aspirazione e silos per
l'mmagazzinaggio delle polveri e trucioli.
A questo punto il Commitente, con il suo consulente per la 626, vogliono
aggiornare l'analisi dei rischi e la documentazione tecnica dell'impianto
elettrico, viene eseguita la classificazione delle zone in base al DL 233/2003
(sempre più strano ma è vero)
Tutto il locale viene classificato come zona 22 tranne il silos e la
piallatrice, con intorno alcune zone 21.
E qui veniamo al problema:
Questa piallatrice, vista la potenza, è alimentata da un motogeneratore da 120
kVA installato nei pressi (2 metri), il quale alimenta direttamente dai suoi
morsetti (senza protezione differenziale o magnetotermica) il quadro della
piallatrice.
Il motogeneratore è in zona 21 e forse in parte in zona 20.
Come affrontereste il problema?
Saluti
Beduglio Giuliano

 Come affrontereste il problema?
1° - Rivedrei meglio la classificazione. Siamo pratici se fino a ieri andava
bene un impianto AD-FT IP44 con la 64-2,  adesso si dovrebbero installare
apparecchiature idonee per zona 20 e 21? Per carità, tutto è possibile, ma
ripeto, mi sembra un pò fuori dal comune.
2° - se effettivamente la classificazione è quella, allora sposterei il
motogeneratore in zona sicura.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 motogeneratore in zona sicura.
E metterei le apposite protezioni magnetotermiche e differenziali verso il
quadro della piallatrice.
immagino che non debba occuparmi della piallatrice in quanto macchina, ovvero il
suo quadro generale, i suoi motori, micro ecc.
Grazie
saluti

 suo quadro generale, i suoi motori, micro ecc.
A ognuno le sue competenze, della macchina ne risponde il costruttore se
marcata CE (vedi sopra), altrimenti la responsabilità passa al datore di
lavoro il quale deve valutarne la conformità alla legislazione previgente
(DPR 547/55) analizzare i rischi (D.Lgs. 626/94) e se effettua delle
modifiche che esulano dalla manutenzione straordinaria deve applicare la
procedura prevista dalla direttiva macchine e marcare CE la macchina.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROTEZIONE VALLE CONTATORI

Leggendo l'ultimo numero di TNE mi č venuta in mente la diatriba scatenata
da un mio vecchi post sull'obbligo della protezione a valle dei contatori in
impianti non centralizzati...
Non posso che ripetere la vecchia domanda......
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel
messaggio news:k%RK6.3000$RX4.2...@news.infostrada.it...


 impianti non centralizzati...
Ho letto l'articolo apparso sul numero di maggio 2001 di TNE a pag. 20.
Sinceramente, lo schema esemplificativo riportato mi sembra non
perfettamente in linea con la sezione 473 della norma CEI 64-8.
Infatti, l'articolo "assolve" solo gli edifici civili per abitazioni
dall'obbligo della protezione dei montanti di lunghezza superiore a 3 m,
mentre i commenti alla citata sezione 473 della CEI 64-8 danno la
possibilitą di omettere la protezione in tutti i casi (negozi compresi) in
cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
(L'articolo di TNE penalizza i negozi).
E' una mia interpretazione errata, forse ?
Saluti.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: simboli elettrici

potete cortesemente indicarmi un sito su cui trovare i simboli per la
realizzazione di schemi di impianti elettrici civili?
Grazie

 Grazie
Puoi trovare propio un programma per la realizzazione della planimetria e l'
inserimento
dei simboli elettrici, nonchè il disegno del centralino nel sito della
Bticino. Si può scaricare gratuitamente, io lo utilizzo ed è molto valido
perkè da una lista del materiale utilizzato ed esegue il preventivo in modo
automatico grazie ad un programma aggiuntivo Tival sempre gratuito.
Il programma salva il disegno in formato .amb, ma può essere salvato in formato
.dxf o .dwg.
Spero d essere stato utile
Ciao
Fabio 
-- 
Posted from  [62.98.127.62] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione omopolare MT

Ho difficolta in merito.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare informazioni, norma di riferimento e
quant'altro?
Grazie MR.

 ha scritto nel messaggio
news:Q__Xb.10572$FJ6.4...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:XR0Yb.10472$Kc3.3...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: sostituzione interruttori magnetotermici differenziali

Buongiorno a tutti! è la prima volta che utilizzo qs. sistema per 
condividere esperienze lavorative in campo elettrico; mi si presenta un 
quesito, ad una persona di mia conoscenza hanno sostituito un 
interruttore differenziale magnetotermico 220V 16A 0,5 (a protezione 
circuito gruppo prese in torretta da pavimento galleggiante) marca 
elettrocondutture installato in un quadro a carpenteria metallica 
costruito nel 1990 circa con un MTD 220V 16A 0.03 marca ABB, 
giustificando tale sostituzione come necessaria essendo trascorsi quasi 
15 anni e che era bene rinnovare le protezioni con dispositivi più 
recenti ed affidabili oltre ad avere una "certa" tranquillità in fase 
di dichiarazione di conformità. Secondo Voi potrebbe essere una 
giustificazione plausibile?
Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro.
Alessio.
--
MAN AT WORK
Inviato da 
www.mynewsgate.net

giustificazione plausibile?
Non ho capito bene: fra molti interruttori ne hanno sostituito uno
solo?
C'era l'esigenza di avere in mano un pezzo di carta intitolato
"dichiarazione di conformità" ?
Goofy

Per il momento si, è stato sostituito un solo pezzo ma l' intenzione a 
quanto pare è di sostituirli tutti. 
ciao.
Alessio
Goofy <invalid...@hotmail.com.invalid> ha scritto:



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Gestione carichi.

Qualcuno mi puo' indicare qualche produttore (o sito www) di hardware
modulare da quadro, per la gestione dei carichi in funzione della potenza
misurata?
Trattasi di quadro di gruppo elettrogeno e dei carichi del medesimo, da
staccare in caso di sovraccarico)
grazie
kay

Kay <ka...@libero.itNOSPAM> wrote in message
Mb%85.34470$2s6.4...@news.infostrada.it...

Mi pare che la Ducati, forsepiù conosciuta per i condensatori, abbia un
dispositivo del genere.
Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"


www.electrex.it


http://www.asita.com
---
Ambro

 kay
www.elcontrol-energy.net
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Messa a terra??

In un capannone artigianale un elettricista per collegare una blindo sbarra
di forza motrice da 160A ha utilizzato il seguente sistema :
alimentazione di potenza :
fasi corde FG7da 50mmq
neutro corda da 35mmq
Conduttore di protezione PE, spezzone di corda G/V da 25 mmq dal morsetto di
terra della
testata di alimentazione ad un morsetto avvitato nel fondo della canalina
porta cavi in metallo.
Cosa ne pensate di questo modo di esegiure la messa a terra?
Saluti RM


E' discutibile perché in caso di manutenzione sulla canalina si potrebbe 
interrompere la terra al condotto sbarre.
Per le sezioni, qualcuno avrà fatto i debiti calcoli.
-- 
Mauro Bottizzo - perito industriale
Loc. Garassino, 13
12056 Mango (CN)

 ha scritto nel messaggio
news:b0kd2g$ft9$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Ma la canalina č messa a terra?? (potrebbe non esserlo...)
Inoltre con quale sezione (solitamente utilizzano un 6 o un 16 mmq....), non
sufficienti nel caso specifico.
Inoltre la canalina č idonea alla funzione di PE???
dopo tutte queste considerazioni (e tante altre...) farei collegare il
condotto sbarre ad un collettore di terra...
--
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri

 ha scritto nel messaggio
news:b0kd2g$ft9$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Non è il massimo, ma prima di sentenziarne la non conformità alla regola
dell'arte bisogna entrare nel merito:
1 - il canale è collegato all'impianto di terra ed è idoneo ad essere
utilizzato come PE?
2 - Dove ci troviamo ? (ambiente 
Ma.R.C.Io
; luogo ordinario; ecc.)
3 - che sistema di neutro ? TN-S; TN-C; TT; IT.
4 - qualora la domanda 1 fosse si, la sezione del canale è tale da risultare
equivalente alla sezione richiesta per il PE o in alternativa è stato
verificato il K2S2 ?
5 - che protezione abbiamo a monte da punto di vista dei contatti indiretti
? (int. MT; int. MTD; Fusibili; ecc.)
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cosa sono le prese interbloccate?

Scusate l'ignoranza ma cosa sono le prese interbloccate e x cosa si usano?
Grazie in anticipo



quelle che se non giri la "manopola/leva" su "0"
non riesci a togliere la spina ... :-)
praticamente dispongono di un sezionatore incorporato,
per ogni presa, la spina puoi inserirla solo in posizione "0" 
(alimentazione alla presa assente)
senza togliere la spina puoi alimentare o meno la linea allacciata,
il vantaggio è notevole in manutenzioni o prove
ciao, Zef

 Scusate l'ignoranza ma cosa sono le prese interbloccate e x cosa si usano?
quasi tutte le prese a livello industriale sono interbloccate
permettono di, come detto da zef, di inserire e staccare la spina
solo a interruttore aperto (assenza di tensione alla presa),
permettono di avere una connessione
spina presa stagna, inoltre solitamente si usano provviste di fusibili
coì da avere una limitazione sia in caso di corto circuito, sia della
massima corrente prelevabile
http://www.scame.com/it/prodotto/ser/sysomnia.htm
http://www.installatori.bticino.it/bticino/installatori/lancio/rep/Lancio_2.html
ciao paperino
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: RS485

scusate forse sono un po' OT
cmq, un mio cliente si č collegato un aggeggio
(propriamente un pompa erogatrice di carburante)
da cui escono un paio di fili...
Il manuale dice connessione RS485... nulla di
piů.
Domanda.. c'č qualche prodotto commerciale
facile facile per raccogliere il segnale e
indirizzarlo sul PC? 
Per la connessione sulla seriale RS482 (sempre
che i PC le abbiano ancora...) che fare?
Scusate... ma l'elettronica non č il mio campo.
Thank's
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e1237456o...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"
Se il tuo notebook ha ancora la porta seriale RS232 cerca con google
"convertitore rs485 rs232" , ne trovi a bizzeffe e se non vuoi
spendere ci sono anche gli schemi per costruirteli :
http://www.vincenzov.net/progetti/rs485sw.htm
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Antivirus gratis

Volevo sapere se qualcuno di voi utilizza al posto del classico Norton 
qualche antivirus distribuito gratuitamente.
In caso affermativo volevo conoscerne il nome e se ha trovato degli 
inconvenienti 


Io avast la versione free e va benissimo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Selettività amperometrica / cronometrica

Se non ricordo male la selettività amperometrica tra due diff. è garantita
per corrente Idn a monte tripla rispetto al diff a valle.
Quando diventa necessario/consigliabile installare diff di tipo selettivo
e/o ritardato? e che rapporto c'è tra la selettività amperometrica e
cronometrica?
mi spiego con un banale ed improbabile esempio:
Se a valle ho un diff con Idn=30mA a monte posso mettere un 100mA e a monte
ancora un 300mA.
però potrei, per assurdo, anche mettere 3 diff da 30mA uno istantaneo e due
ritardati di tempi crescenti!?! o no?
Qual'è il ritardo max ammesso dalle norme?
Perchè spesso e volentieri si trova a monte dell'impianto (TT) un diff
tarato a 1A e 1sec.? in base a quale criterio si opera questa scelta?
perchè, sempre rispettando il coordinamento con l'impianto di terra, non
tararlo ad es.a 5A istantaneo?
Chiedo scusa per le domande un po' alla rinfusa, ma penso di aver reso
l'idea!
Grazie.
Mauro

 wrote in message
8kv6b9$6lo$1...@sirmdpsin17.inwind.it...

Se, ad esempio, un guasto verso terra ha impedenza molto bassa, la corrente
che circola è sicuramente maggiore a qualche Ampere.
Ora, se tutti i differenziali sono istantanei, interverra il più veloce, che
non necessariamente è anche il più sensibile, potrebbe essere ad esempio
quello generale.
Utilizzare differenziali ritardati, con ritardi sempre maggiori mano a mano
che si sale vero l'alimentazione, è l'unico modo per garantire la
selettività anche con correnti di guasto elevatissime.
Saluti, Mauro.
----------
Per rispondere sostituisci tutti gli "1" con una "o"

la selettivita' tra differenziali aventi Idn <= 3 volte quelli a valle e'
garantita se quello a monte e' di tipo S,
per la selettivita' cronometrica occorre riferirsi alle tabelle dei
costruttori
in entrambi i casi meglio utilizzare dispositivi stessa marca

 Qual'è il ritardo max ammesso dalle norme?
Non mi ricordo ma controllerò, potrebbe essere di 5 s (considerato che nel
coordimento nel caso in cui utilizzi un magnetotermico si considera la
corrente d'intervento a 5 s) ma non ne sono sicura.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto a norma?

Scusate la domanda forse banale (per alcuni di voi).
In un appartamento costruito nel 1972, un impianto elettrico con cavi rigidi
(inteso un filo di rame unico nella guaina) e messa a terra regolare:
quando si *deve* mettere a norma?
entro un certo numero di anni?
in occasione di lavori di manutenzione?
se si affitta l'appartamento?
in ogni caso?
Nel caso di sostituzione dei cavi, gli interruttori e le prese (Ticino serie
Magic, non quelle coi 3 fori) sono riutilizzabili?
Il quadro generale e la parte comune del condominio e' stata messa a norma
di recente con la messa in opera anche dei differenziali per i singoli
appartamenti.
Grazie a chi vorra' rispondere. Vittorio
--
Nella risposta privata elimina TAGLIAVIA dall'e-mail

 appartamenti.
IMHO da quanto descritto non ravviso la necessità di adeguamento se sono
soddisfatte le seguenti condizioni, come mi pare sia:
- esiste una protezione differenziale coordinata con il valore della
resistenza di terra;
- i cavi anche se rigidi, sono protetti dalle sovracorrenti e cortocirtuiti
da interruttori MT;
- esiste l'impianto di terra e i relativi conduttori di protezione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 supporto portapparecchi, se metallico, con analogo in plastica.
perfetto, comunque lo faro' vedere ad un elettricista.


 perfetto, comunque lo faro' vedere ad un elettricista.
E' la cosa migliore.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dilemma DI.CO. e rivelazione fumi con illuminazione d'emergenza.

Salve. Sono alle prese con le dichiarazioni di conformit� di impianti da me 
realizzati per un capannone industriale, precisamente impianto di 
rivelazione fumi, impiandi di illuminazione emergenza e impianto idrico di 
fornitura liquido di spegnimento incendi a idranti. Dovrei fare 3 
dichiarazioni di conformit� distinte o posso inglobare tutto in un unico 
impianto di protezione anti-incendio? Il titolare della ditt� mi ha proposto 
3 dichiarazioni distinte, e in questo caso, per l'illuminazione emergenza, 
deve risultare un nuovo impianto o un'ampliamento? Preciso che nel capannone 
non erano presenti apparecchi di illuminazione di emergenza e ho provveduto 
a dotare di kit emergenza le plafoniere esistenti e aggiungere plafoniere 
d'emergenza ove previste dal progettista degli impianti. Occorre distinguere 
l'illuminazione d'emergenza come nuovo impianto o risulta un ampliamento 
dell'impianto elettrico esistente? Dalla lettura del DM37/08 non riesco a 
capire come procedere...
Grazie 
 
 

 un ampliamento dell'impianto elettrico esistente?
 
Come detto prima, è un'ampliamento dell'impianto esistente
Ricordati di inserire il collaudo dell'illuminazione compreso il valore
effettivamente rilevato in condizioni di funzionamento in emergenza
(soprattutto visto che la resa di qualsiasi corpo con batterie difficilmente
supera il 25% della resa nominale)
Per quanto riguarda la parte rivelazione, ricordati il collaudo completo
dello stesso, il registro delle verifiche periodiche e il verbale di
consegna impianto
Ricordati pure il piano di manutenzione come prevede la normativa in vigore
dal 2011
 
Ricordati di inserire la camerale da cui risultano le abilitazioni alla posa
di tale impianti (ultimamente i VV.FF controllano accuratamente la
documentazione durante la visita per il cpi)
 
per la parte idraulica invece mi fermo in quanto non è il mio campo e non
vorrei dare indicazioni sbagliate
 
--
Saluti
Bruno
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Colore del neutro!

Vorrei sapere cosa prevede precisamente la normativa per quanto riguarda il
colore del neutro in un sistema trifase a 220V formato dai soli conduttori
L1, L2 ed L3 senza neutro fornito dall'ENEL?
All'uscita dei vari interruttori automatici monofasi posti nel quadro
generale di che colore deve essere il neutro?

teknoservice2000 ha scritto:

Se l'Enel non fornisce il neutro che cosa distribuisci a valle degli
interruttori? che non possono essere "monofasi", ma devono essere bipolari ed
alimenti i carichi (se funzionano a 220V) con due fasi.
---
Ambro

 wrote in message
L04H5.37428$Nz.11...@news.infostrada.it...


Se ti riferisci al PEN quando lo scindi in PE e Neutro i colori devono
essere rispettivamente GV e Blu.

In un sistema trifase con tensione concatenata di 220V il neutro non esiste
( o se esiste rende una tensione stellata di circa 127V e pertanto non
comunemente utilizzabile ) e la colorazione dei conduttori segue quella dei
conduttori di fase perchè tale essi sono.
----------------------------------------------------
Studio Tecnico Perito Industriale
Giovanni Laurenza
http://web.tiscalinet.it/laurenza


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi elettrici e altri servizi negli stessi corrugati(doppio isolamento)...

Ciao,
premesso che mi e' chiara l'incompatibilita' tra il cavo elettrico
ed ad esempio  il cavo di rete cat6 poiche quest' ultimo non garantisce 
un isolamento minimo di 400V(quello il cavo di rete volgare diciamo),
se io utilizzo i normali cavi N07VK(quindi garantiti fino a 450/500V) ad 
esempio per audio o altro in bassissima  tensione negli stessi corrugati 
dei cavi  N07VK di rete(230V) posso considerare i circuiti in bassa 
tensione doppio isolati rispetto alla tensione di rete ?
Secondo me si ....
Giulia
PS:Multipost con it-hobby.fai da te



Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatori enel

In un complesso di capannoni industriali sono state posizionate all'esterno
degli stessi le cassette in resina per l'alloggiamento dei Contatori ENEL
vicino (< 1 mt ) tubo di adduzione gas metano con relativo rubinetto di
intercettazione.
Normativamente ci sono problemi per la possibile zona AD intorno al
rubinetto di intercettrazione del GAS????

 ha scritto nel messaggio
news:bZlQ7.3589$Ah7.1...@news1.tin.it...

In teoria devi classificare la zona secondo la CEI 31-30 e verificarne
l'estensione.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Curiosità sul contatto mano - piede o piedi

E' più pericoloso in caso di guasto su una massa, toccando questa massa con
una mano, avere i due piedi scalzi ben poggiati in terra, solo uno ben
poggiato in terra e l'altro no oppure è la stessa cosa?
Scusate la curiosità un pò stupida, ma tra amici ci sono diverse teorie e
volevamo una risposta alla curiosità, possibilmente con una spiegazione!!!
Grazie in anticipo!

Penso che sia più pericoloso avere i due piedi poggiati a terra.
Il corpo umano può essere schematizzato con 5 resistenze: 4 
per gli arti e 1 per il tronco. Indicando con
Rg la resistenza di ogni gamba
Rb la resistenza di ogni braccio
Rtr la resistenza del tronco
si ha che se entrambi i piedi sono poggiati, le resistenze 
delle gambe sono in parallelo e quindi contano come Rg/2 ed
Rc = Rg/2 + Rb + Rtr
Se solo un piede è poggiato per terra 
Rc = Rg + Rb + Rtr
La resistenza del corpo umano è maggiore quando si ha un 
solo piede poggiato per terra, pertanto la corrente che 
attraversa il corpo è inferiore.
Sergio
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: illuminazione riserva, sicurezza o emergenza?

non ho ben capito la differenza tra illuminazione di sicurezza ed
illuminazione di emergenza. Mentre l'illuminazione di riserva serve per
mettere in condizione l'operatore di terminare il proprio lavoro in
sicurezza in caso di mancanza di rete, non ho proprio capito la
differenza tra illuminazione di sicurezza e di emergenza? Quale delle
due viene richiesta dalla normativa e in quali casi? Quali sono le
differenze sostanziali?

 ha scritto nel messaggio 
news:1119034449....@g47g2000cwa.googlegroups.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Protezione del conduttore di neutro

Salve,
in un impianto con distribuzione trifase più neutro, sistema TT.
Protezione differenziale a monte e circuiti trifase sostanzialmente 
equilibrati.
Sezione dei conduttori di neutro sempre uguale a quelle di fase
In che condizioni sono obbligato a proteggere anche il conduttore di 
neutro dai sovraccarichi e corto circuiti?
E se sono in presenza di luoghi MARCI, musei, ospedali, scuole, ecc.
Sto discutendo con un tecnico che vuole la protezione onnipolare su 
circuiti trifasi e monofasi in luoghi MARCI (locale di pubblico 
spettacolo e centrale termica a gas)
Grazie del conforto,
Giuliano

Giuliano ha scritto:

art. 473.3.2.1 CEI 64-8
Se il conduttore di neutro è di sezione pari ai conduttori di fase non
è necessario prevederne la protezione dalle sovracorrenti (sistemi TT
e TN).
Se la sezione è inferiore deve essere prevista idonea protezione dalle
sovracorrenti.
In ogni caso NON è necessaria la protezione dalle sovracorrenti sul
conduttore di neutro se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti
condizioni:
- il conduttore di neutro è protetto contro i cortocircuiti dal
dispositivo di protezione dei conduttori di fase del circuito e
- la massima corrente che può attraversare il conduttore di neutro in
servizio ordinario è chiaramente inferiore al valore della portata di
questo conduttore.
Nessun'altra prescrizione aggiuntiva è richiesta nei luoghi a maggior
rischio in caso d'incendio o luoghi di pubblico spettacolo.

 
Circuiti con armoniche. In presenza di armoniche rilevanti la corrente che
circola sul neutro può essere superiore a quella delle fasi.
ambro

Ringrazio entrambi!
Sottopongo l'articolo della Norma al "tecnico"
Buon lavoro
Giuliano


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: ok ok messa a terra





grazie vi ringrazio tutti per le risposte carine o 
meno che mi avete dato


 


ho sollevato un putiferio che non mi 
aspettavo


 


non pensavo che fare una domanda fosse così 
provocatorio


 


ringrazio in particolare chi ha capito che mi 
guarderei bene dal progettare un impianto elettrico senza averne le competenze 
(che nonostante i vostri improperi possiedo, e pure riconosciute dalla 
legge)


 


cmq grazie lo stesso


 


e purtroppo per chi per sua frustrazione mi ha risposto 
male


 


continuo assiduamente a leggere le vostre domande e 
risposte.....


 


non si sa mai che imparo qualcosa di nuovo


 


(hehehe diversa apertura 
mentale)












Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quesito...

Devo collegare 2 condizionatori, queste macchine assorbono 1.100 w ciascuna
monofase 220v
Ho a disposizione la tensione 220v TRIFASE max 1500 w....
Qualche idea????
Saluti Alex

 Ho a disposizione la tensione 220v TRIFASE max 1500 w....
Ne accendi uno alla volta :)
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 Qualche idea????
Cambiare contratto, aumentando la potenza.
Pekilan

 Ho a disposizione la tensione 220v TRIFASE max 1500 w....
Scusa, hai una tensione trifase 220 volt, o trifase 380 con 1500 watt?
zmigol
-- 
http://www.nimer.it/nimer.asp?ar=320
 
http://tinyurl.com/bhgaq

 -- 
Si, ho la trisafase 220v con limitatore a 1500 w
Alex

 Cambiare contratto, aumentando la potenza.
Soluzione migliore....
Alex

 ha scritto nel messaggio
news:damme3$ujr$8...@scotty.uli.it...

Alla fine si fara cosi.....
Alex

 trasformatore del genere
Vediamo di capirci. Se intendi dire che hai un contratto da 1,5 kW allora il
trasformatore di cui sopra esegui una moltiplicazione dei pani e dei pesci
(crea energia del nulla).
Se intendi dire che hai un contratto da 4,5 kW allora non hai bisogno di
trasformatori, semplicemente su una coppia fase/neutro colleghi un
condizionatore e sull'altra copia fase neutro colleghi il secondo
condizionatore.
Sui contratti avete la potenza totale, indipendentemente che l'allacciamento
sia monofase o trifase. Se poi l'allacciamento e' trifase, bisogna
ricordarsi che per ogni fase si dovrebbe prelevare solo un terzo della
potenza (per evitare squilibri di rete) e cosi' funzionano in genere i
limitatori di corrente (contatori meccanici) o di potenza (contatori
elettronici = telegestore).
Pekilan

 Ne accendi uno alla volta :)
Se ha un contratto di 1,5 kW trifase li saltera' ugualmente, anche con solo
un codizionatore. Sarebbe il caso di chiarire che cosa intende per 1500W
trifase.
Pekilan

 solo un codizionatore.
Allora, c'è un documento ufficiale o per lo meno molto affidabile sul quale
ci sia scritto quant'è la potenza massima prelevabile da ciascuna fase?
Perché da una parte leggo P/3, dall'altra P...
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

Perché da una parte leggo P/3, dall'altra P...
Ovviamente ti riferisci ai nuovi contatori con limitatore elettronico
(non ho ancora visto quelli trifase)
Interessa anche a me sapere la risposta.
Ciao, Goofy

 condizionatore.
Forse ho fatto la moltiplicazione del pane e dei pesci......
Ho a disposizione tre fasi a 220v con un vecchissimo limitatore
magnetoternico dell'enel da 1500w
Il nuetro non ce'..... se ci fosse... avrei la 125v....
La soluzione per il momento e' ... chiedere all'ente l'aumento di
potenza....
Alex

 Perché da una parte leggo P/3, dall'altra P...
La risposta in tema la puo' dare chi mette il limite, cioe' ENEL (o il
gestore alternativo). In alternativa, se si ha il trifase, si puo' fare una
semplice prova con un carico pari a 2/3 della potenza contrattuale (totale)
e vedere se tiene.
Pekilan

 ha scritto nel messaggio
news:damme3$ujr$8...@scotty.uli.it...


 F-F l'altra.
1100W + 1100W > 1500W
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: costo stesura dichiarazione di conformità

Salve, Sono un installatore di verona. Vorrei pore una domanda per avere 
delle opinioni.
Come installatore alla consegna degli impianti elettrici occorre consegnare 
la Dichiarazione di Conformità....Come ben si sa, per una Dichiarazione 
eseguita a regola d'arte comprensiva di tutti gli allegati (per esempio 
planimetrie degli impianti, ecc.) occorre del tempo.. a volte molto tempo 
per impianti complessi.
A volte mi capita di perdere anche 8/10 ore per elaborare gli schemi 
planimetrici, schemi dei quadri, ecc
Secondo voi è giusto farsela pagare, facendola figurare già in fase di 
preventivo come un costo?
E se si, secondo Voi quanto potrebbe essere una sifra equa?
Grazie a tutti.
Fabio Castagna 


wrote:

L'argomento è già stato affrontato diverse volte... La dichiarazione
di conformità non è un costo specifico imputabile al cliente dato che
è un obbligo di legge e fa parte dei requisiti che un installatore
qualificato deve avere... Il costo và riportato nelle spese generali
alla stessa stregua del costo del furgone, degli attrezzi del
mestiere, della propria formazione e di quella dei dipendenti...
Quando elabori il preventivo per ogni voce devi calcolare (ovviamente
le cifre sono a caso):
Costo materiale = 10
+ Ricarica su materiale = 10%
+ Costo manodopera = 10
= TOT tuo costo in opera = 21
+ spese generali 10%
+ utile impresa 10%
+ imprevisti 5%
= TOT prezzo di vendita in opera

Condivido in pieno quanto scritto da Mike!
GIuliano

 = TOT prezzo di vendita in opera
 +5% Caffč
 +3% Bicchiere d'acqua
 +2% Bisogno Corporale in baracca cantiere
 + ...... chi ne ha piů ne metta!
Coi prezzi che cicolano attualmente mi sembra un'impresa ardua vincere
un'appalto con tutte le tue "accise"
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: meccanici AIUTO :-)

Ciao a tutti :-) sto lavorando ad un tesina per analizzare se e' piu'
affidabile a parita' di potenza (circa 500kW) un motore diesel oppure
un motore elettrico asincrono a gabbia di scoiattolo...
mi servono dati :-(
ad esempio tassi di guasto, componenti che si usurano nel diesel per
invecchiamento
esperienze vissute ecc. ecc.
(sono un elettrico quindi... ho + problemi con il Diesel)
Grazie a chi mi potra essere d'aiuto in questa infuocata notte d'agosto
Ciao Fabio

 wrote in message
Lnoi5.10030$dF5.1...@news.infostrada.it...

I  diesel  sono  complessi  e  ad  alto  tasso  di  usura.
Si  usurano  i  pistoni,  le  fase  elastiche,  le  valvole  di  scarico
soprattutto,  l'  olio,  che  deve  essere  continuamente  sorvegliato  e
trattato  perché  tende  ad  acidificare,  la  pompa  e  gli  ugelli  di
iniezione.
Il  diesel  deve  essere  sorvegliato  continuamente  da  una  squadra  di
tecnici  con  le  cosiddette  Parti  di  Rispetto,  che  sono  i  pezzi  di
ricambio  essenziali.
Durante  l'  anno  il  diesel  navale  può  lavorare  per  un  massimo  di
tremila  ore,  mentre  il  turbogas  può  farlo  per  ottomila  ore,  ed  ha
pochissime  parti  di  rispetto.
In  compenso  il  diesel  consuma  molto  meno  del  turbogas,  con
rendimenti  globali  del  41%,  mentre  il  turbogas  rimane  al  25%.
Il  motore  elettrico  asincrono  a gabbia  di  scoiattolo  consuma  solo  i
due  cuscinetti  di  estremità  e  niente  altro.
Ing. Romano  De  Simone
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ritorno alla carica...

Innanzitutto ringrazio BM per la risposta di un thread piu' sopra.
Secondo: c'ho preso gusto a fare domande tecniche a persone competenti
e appassionate di questo lavoro (anche io, purtroppo :-) lo sono)
sicuro di una risposta corretta.
Ora la domanda vera e propria: cosa significano le parentesi??
Mi spiego: sugli interruttori di manovra-sezionatori rotativi (e
probabilmente anche su altri apparecchi che al momento non rammento),
si legge (per es.): 32 (6) A.
Cosa significa il 6 fra parentesi? Significa la portata in AC3? In DC?
Oppure la portata secondo norme di altri paesi (ma la corrente, e'
_diversa_ in "altri paesi"? :-))?
Grazie a chi rispondera'
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

 si legge (per es.): 32 (6) A.
Letto così non mi sovviene nulla, sto pensando al potere d'interruzione, ma
dovrebbe essere meglio dettagliato.
Di che marca è l'interruttore? Forse sul catalogo...
Mauro Bottizzo.

Mauro Bottizzo.
Praticamente tutte le marche che ho visto hanno diciture simili.
Nello specifico, 32 (6) A e' riportato nella targhettta di un
interruttore di manovra-sezionatore rotativo in custudia della Gewiss
(con manovra gialla/rossa)


 (con manovra gialla/rossa)
Ho dato un'occhiata al catalogo tecnico Gewiss, pensavo si potesse trattare
della corrente di impiego in funzione della categoria di utilizzo ma dalla
scheda è descritto chiaramente che per es. i 32A sono validi sia in AC-22
che in AC-3. L'unico riferimento in parentesi riguarda la capacità di
serraggio dei morsetti per l'appunto di [6] mmq per un int. 2x32A.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

 Per. ind. Michele Guetta.
Per quanto sia curiosa la cosa, sempre che sia stato riportato correttamente
nel messaggio rispetto a quanto si legge sulla targa, potrebbe essere
interessante verifcare la corrispondenza dell'informazioni su altri calibri,
e mi appello ha chi ha lanciato il problema.
Saluti.
Mauro Bottizzo.

Mauro Bottizzo.
Il dato e' ok, domani (tempo permettendo...) controllo altri tipi di
interruttori e vi faccio sapere.
Intanto ringrazio per l'interessamento


Sorry, ma ho passato una settimana di fuoco (sabato ho smesso di
lavorare alle 19.00, immaginatevi gli altri giorni...), quindi daro'
maggiori info alla questione la prox settimana, se mi capitano oggetti
simili in mano.


Sono qua.
Oggi mi e' capitato in mano un interruttore rotativo a camme Lovato,
sulla targhetta (tra le altre cose) c'e' la scritta: 16(16)A.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri

Secondo Voi , la protezione  IP55 è sufficente per un quadro elettrico che
deve essere  installato all'aperto ?
 Potreste indicarmi costruttori di carpenterie per quadri con grado di
protezione maggiore '
Grazie a tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:lmOvb.135470$vO5.5...@twister1.libero.it...

un quadro IP55 e' protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni,
quindi se si considera solo l'acqua piovana e' piu' che sufficiente.
poi siamo noi nell'istallarlo che non dobbiamo vanificare il grado di
protezione,
 gli ingressi dei cavi, tubi ecc. devono essere fatti rigorosamente dal
basso.
ps, una tettoia  vale piu' di qualsiasi guarnizione

 ha scritto nel messaggio
news:lmOvb.135470$vO5.5...@twister1.libero.it...

Invece di installare direttamente all'esterno un quadro IP55 senza una
adeguata protezione dagli agenti atmosferici (sole, pioggia, neve), puoi
installare un quadro IP43 sotto un'apposita tettoia, oppure costruirgli
intorno una piccola struttura, o ancora utilizzare un quadro IP30 contenuto
entro involucro in vetro resina IP43 tipo conchiglia. Il quadro sicuramente
ringrazierà.
-- 
--
Michele Guetta

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Collettore "secondario" di terra

In un sistema T-N ho il collettore principale di terra nei pressi del
quadro generale di bassa tensione ( lato BT della cabina di
trasformazione ) che è collegato , attraverso conduttori di protezione
montanti opportunamente dimensionati , alle sbarre equipotenziali di
diversi quadri di distribuzione secondaria.
Sapreste dirmi se posso definire le sbarre equipotenziali di questi
quadri come "collettori di terra secondari" , come lascerebbe intuire
la definizione di collettore "principale" per il centro-stella del
trasformatore ?
Grazie

Si.

Ti ringrazio. Ne approfitto per chiederti un'altra questione : è
consigliabile ( ad esempio per diminuire ulteriormente la resistenza di
terra in quel punto ) collegare il collettore secondario direttamente
ai dispersori ( oltre che al collettore principale tramite il PE ) o
essendo il PE sufficiente si tratta di un collegamento superfluo?
Grazie di Nuovo.

Diciamo che siccome è un sistema TN il guasto in BT si chiude sul PE e
quindi il dispersore non è interessato. Magari per stabilimenti molto
estesi può diventare conveniente.
Direi comunque che non è necessario.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dichiarazioni di conformità distinte per ciascun impianto

ciao
al termine dei lavori per una villetta monofamiliare ho, come al solito,
rilasciato una dichiarazione di conformitą, per "impianto elettrico ed
elettronico" con i relativi allegati.
il comune perņ non č contento e vuole una dichiarazione distinta per:
- impianto di terra
- impianto antifurto
- impianto tv
- impianto telefonico
fino ad oggi a me non era mai capitato, e a voi?
cosa fareste?
ciao
luca

 il comune però non è contento e vuole una dichiarazione distinta per:


 GIuliano
OK, grazie

 cosa fareste?
Il comune chiede o pretende? Se chiede, è lecito rispondere e
facoltativo dare quello che vogliono; se pretende, il RUP del comune
deve prima di tutto fornire il rifermento legislativo dal quale risulti
questo obbligo. Se te lo fornisce ti pregheri di postarlo così
finalmente veniamo a conoscenza di una cosa che è la prima volta che
sento da quando è in vigore la L. 46/90.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: limitatore enel

ho sentito dire da un tecnico enel che molte volte il loro limitatore
(sistema BT TT)  ha anche un differenziale da 0.5-1 A selettivo per
l'antifrode, cioe' per impedire che gli venga soffiata la corrente dal
neutro.
Qualcuno sa darmi maggiori delucidazioni ?
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:9frae7$oga$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Non sò se li installano ancora, cmq è vero, l'Enel però non dichiara il
differenziale utilizzabile al fine della protezione dai contatti indiretti
ma solo per impedire di prelevare energia tramite la terra.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: quale normative x impianto in stalle x equini ?

quale normative x impianto in stalle x equini ?
grazieeeeeeee

grazieeeeeeee
CEI 64-8, in particolare la sezione 705.
Ciao, Goofy

 CEI 64-8, in particolare la sezione 705.
grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contatori a defalco

Un caso analogo mi si è presentato nel progetto di un centro
commerciale:
La società proprietaria dell'immobile e anche della cabina MT/BT voleva
con
la stessa cabina alimentare, oltre ai servizi comuni, anche i singoli
negozi
del centro comm (alcuni dati in fitto e altri venduti) con contatori di
potenza attiva e reattiva in sottolettura.
L'enel ha CATEGORICAMENTE RISPOSTO DI NO! Secondo l'enel ciò è vietato
per
legge. Non mi sono addentrato nei particolari perchè la cosa non mi
interessava. Inoltre la società poteva benissimo "rivendere" l'energia
ai
negozianti, ad un prezzo maggiore.
Risultato ovvio:
sono state realizzate due cabine, una di proprietà della società per
l'alimentazione dei servizi comuni (circa 800 kVA) ed un'altra di
proprietà
dell'enel, di 630 kVA, con annesso locale contatori (di prop. della
società)
con 20 contatori (di prop. enel) che alimentano i 20 negozi.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Non conosco le leggi in questione ma ritengo che ciò derivi dal fatto che
l'Enel era l'unico ente abilitato a vendere energia elettrica.
Oggi però potrebbe essere cambiato qualcosa poichè ci sono già forme di
liberalizzazione del commercio (vedi privato che vende all'enel stessa o
consorzi per l'acquisto di energia dall'estero).
Se qualcuno conosce i dettagli si faccia avanti.
Ciao

La norma dovrebbe essere questa:
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79
Qualcuno l'ha già interpretata a riguardo? (12 pagine e sono pigro a
leggerle)

legge.
In due condomìni qui vicino a me (Roana, VI) l'ENEL ha smontato una
ventina di contatori 3kW 220V e montato un unico contatore 100kW 380V.
Utilizzando le basi dei contatori 3kW che l'Enel aveva lasciate in
loco, sono stati installati dei vecchi contatori Enel rigenerati sulle
linee di alimentazione dei vari appartamenti.
La bolletta dei 100kW la paga l'immobiliare, e i condòmini pagano
quanto segnato dal loro contatore privato.
Ciao!
Stefano

Molto interessante ...




Credo che tu voglia dire che i condomini pagano l'energia 
all'immobiliare.
Guarda non so che dirti, però a me è successo proprio come 
ho detto e per i
motivi di cui ho accennato!
Evidentemente le loro ragioni non erano solo giuridiche ma 
evidentemente
anche per motivi tecnici.
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

anche per motivi tecnici.
E invece nel caso da me citato non hanno avuto nessun problema a
farlo, e non hanno sollevato nessun problema tecnico/normativo.
La potenza in gioco era molto piů bassa, d'accordo, ma non mi sembra
una discriminante fondamentale.. Boh!!!
Stefano

Ehm... sono sempre io, ho solo sbagliato identità!!
Ciao!
Stefano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Diritti d'autore

Salve a tutti. Vi presento il mio dubbio:
ho realizzato un'automazione per una macchina di una ditta costruttrice (che
quindi rivendera' la macchina col proprio nome)
dotata di PLC e pannello operatore. Quello che mi piacerebbe sapere e' se ho
diritto a :
1)Riportare i lmio marchio in una pagina visualizzata dal pannello
operatore;
2)Proteggere con Passwords la modifica a livello Software di uno o entrambi
i controllori.
Inoltre, i programmi realizzati per PLc e HMI sono equiparabili a programmi
software tradizionali (tipo Word, Excel, etc.) con quindi la possibilita' di
venderne una licenza d'uso?
Ringrazio anticipatamente chi vorra' prendere in considerazione i miei
quesiti.
Gabriele Monti
elettroengineering#at#
tin.it


Credo dipenda da quello che hai venduto al tuo committente.
Se hai venduto il diritto di "proprietą" il padrone č lui e ci farą quello
che vuole, ora e per sempre.
Se invece hai venduto il diritto di "uso" per una installazione credo che tu
mantieni sempre i tuoi diritti di proprietario.
Sono due cose ben diverse che, personalmente, venderei a cifre ben diverse.
Saluti.
Nicola.

 i controllori.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cerco cei 64-12





grazie ancora 



 ha scritto nel 
  messaggio 
news:001301c02cff$7924a060$73790b3e@oemcomputer
...


grazie ancora
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: cabine enel ed antenne strane...

qualcuno ha notato in alcune cabine enel la presenza di antennine piccole ed 
in alcune sia lo stiletto che un pannellino in polarizzazione 
orizzontale.... a cosa serviranno ????
io ho solo notato che il pannellino e' orientato verso un'altra cabina che 
ha solo l'antennino stilo....MISTERO !!!!
cmq a giudicare dalle dimensioni chedo si tratti di circa 1GHz...
Saluti.

Saluti.
Antenna gsm per telesegnalazione?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:lnPB9.26522$Yw.13...@news2.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:lnPB9.26522$Yw.13...@news2.tin.it...

Ma che siano a polarizzazione ORIZZONTALE chi te lo ha detto...???
Hai analizzato il segnale con un'analizzatore Wiltron o Hp e un'antenna
campione...???
@Alex.

 ha scritto nel messaggio
news:de9C9.46031$8E3.1...@twister2.libero.it...

dovrebbero avere funzioni di telemisura.
se c'è uno stilo(verticale) anche il resto dovrebbe essere verticale,
la polarizzazione del segnale pure..
oltretutto credo che sia orientata verso grappoli di antenne wind.
al

 ha scritto nel messaggio
news:3de2b...@news.dada.it...



Mah........!
C'è molta confusione sulla polarizzazione delle antenne..... mi pare.
Che siano antenne Normalissime è vago e non dice nulla.
Alcune sono sicuramente DIREZIONALI multielemento a polarizzazione VERTICALE
inglobate in astucci di Protezione in Resina e direzionate verso ripetitori.
Altre, sono antenne "NORMALI" che trasmettono su RETE RIAM che ENEL
utilizza ancora per impianti locali.
Queste sono delle 1/4 onda
caricate.......................................................!!!!
@Alex.

 sulla linea MT.
Da come la vedo io, il telecontrollo serve per la rapida rialimentazione
delle porzioni "sane" delle linee interessate da guasto.
La rapida individuazione del tronco guasto è solo un piacevole effetto
collaterale ;)

Intendevo solo dire che queste antenne siano esse
omnidirezionali, o direttive
servono per migliorare il segnale di ricezione/trasmissione dove
questo
è scarso non permettendo un corretto comando dato dalla centrale.
Bisogna poi dire che dentro le cabine c' è un modem gsm che
collegato
ad un concentratore BT permette la gestione utenza (telelettura,
ecc.),
oppure se il modem è collegato ad una scheda di gestione comandi
permette la rapida rialimentazione del tronco non guasto,
riducendo
il tempo di rialimentazione in schema normale.
| Mah........!
| C'è molta confusione sulla polarizzazione delle antenne..... mi
pare.
| Che siano antenne Normalissime è vago e non dice nulla.
| Alcune sono sicuramente DIREZIONALI multielemento a
polarizzazione VERTICALE
| inglobate in astucci di Protezione in Resina e direzionate
verso ripetitori.
| Altre, sono antenne "NORMALI" che trasmettono su RETE RIAM che
ENEL
| utilizza ancora per impianti locali.
La rete RIAM non esiste più da qualche anno ormai, e comunque non
sono state mai
utilizzate antenne inserite in cabine secondarie di alimentazione
dell' utenza.
