Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformazione impianto 10 - 20kV + icc sec. trafo

1. Il cambio di tensione di alim. di un impianto da 10 a 20kV è
configurabile come trasformazione come indicato in CEI 03 art 2.2.
Condividete? Nel qual caso risulata necessario il proegtto.
2. Nel caso di manutenzione ordinaria, è rintracciabile scritto
da qualche parte che non esiste obbligo di rilasciare la dichiarazione
di conformità? La 46/90 art.12 comma 1 esclude il prog. e il collaudo
ma non la dic.conf.
3. Cambiando i collegamenti del trafo per modificare l'alim ad 10 a
20kV, la Icc al secondario resta costante...?
saluti, Stefano
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email rimuovi MAIUSCOLE
repliche in email sono gradite
----------------------------------------------------------------------


Dal punto di vista puramente matematico e pignolo: NO, perchè sicuramente
cambia l'impedenza della rete primaria.
Dal punto di vista pratico e normativo, ovviamente riferendosi allo stesso
trasformatore con la presa di regolazione primaria nella stessa posizione:
SI, perchè l'influenza dell'impedenza della rete primaria è praticamente
irrilevante e normativamente trascurata.
Saluti e buon lavoro.
Nicola.


1. E' ovvio l'obbligo del progetto, è una trasformazione che implica uno
stravolgimento delle correnti di corto e di dimensionamento dell'impianto.
2. Se è manutenzione ordinaria, non è soggetta alla legge 46/90, non vi è
obbligo di progetto tantomeno di dichiarazione di conformità. ( I lavori
devono essere eseguiti da persona competente in materia di impianti
elettrici, ma non necessariamente abilitata ai sensi dell'art.2 della legge
46/90, anche se ciò è consigliabile). Parliamoci chiaro, una manutenzione
ordinaria può essere paragonata al cambio della lampadina bruciata.
3. Meglio verificare attentamente, visto che serve il progetto sarà un
problema del progettista.

2. Se č manutenzione ordinaria, non č soggetta alla legge 46/90,
Scusa un po'... da dove trova spunto ques'affermazione.... 
Ad esempio si parla di "al termine dei lavori l'impresa rilascia la
dic. conf.", da dove evinci che č esclusa l'ord. manutenzione?
L'art 10 dice ad es che il comm. deve affidare i lavori ad impresa
abilitata, ed include la manutenzione tra detti lavori, senza
distinguotra ordinaria e straoridinaria.
saluti, Stefano



concordo pienamente
Saluti.
Nicola

 ma non la dic.conf.
Art. 12 Legge 46/90
Sono esclusi dall'obbligo della redazione del progetto e del rilascio del
cirtificato di collaudo, nonchè dall'bbligo di cui all'art. 10, o lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti ..................
Art. 10 Legge 46/90
Il Committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione..................cut.............
ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2
Se ne deduce che se i lavori di manutenzione ordinaria possono essere fatti
da chiunque, non viene rilasciata la dichiarazione.
Ma se i lavori di manutenzione ordinarai vengono fatti da una Ditta
abilitata?
Se ne era parlato in qualche convegno, teoricamente la Ditta essendo
abilitata può e quindi deve rilasciare la dichiarazione.
Ma a questo punto sarebbe penalizzata nei confronti di una Ditta non
abilitatà.
Di conseguenza sembra logico non rilasciare la dichiarazione.
Ma in effetti non lo trovo espressamente scritto
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

 ma non la dic.conf.
Va bene, ho controllato io, non serve:
Copio da "Guida CEI 0-3: 1996-11"
========================================
2.5    Manutenzione ordinaria di un impianto.
Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che
comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la sua
destinazione d'uso.
Note:
1)    Si tratta di interventi che non richiedono obbligatoriamente il
ricorso ad imprese installatrici abilitate, ma che comunque devono essere
effettuate da personale tecnicamente qualificato. Ad evitare responsabilità
nello scegliere la persona idonea è pertanto consigliabile ricorrere ad
imprese abilitate anche per la manutenzione ordinaria.
2)    Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla
sostituzione di piccole apparecchiature dell'impianto, le cui avarie, usure,
obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche
equivalenti.
3)    Non è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità per
interventi di manutenzione ordinaria.
========================================
Fine copia.
Saluti.
Nicola.