mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: progettino economico

Il cliente in generale, vuole spendere il meno possibile e mi chiede un
"progettino", il minimo indispensabile.
Sapete indicarmi gli estremi per cui si ha l'oggligo della valutazione
contro le scariche atmosferiche?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:bc5j2q$5m1$1...@lacerta.tiscalinet.it...

La protezione contro i fulmini è obbligatoria ed esplicitamente richiesta
dal DPR 547/55 artt. 38, 39 (fulminazione diretta) e art. 286
(sovratensioni); DPR 689/59 (tabelle A e B: aziende soggette al controllo
dei V.FF.); esistono poi degli obblighi giuridici impliciti come quello
generale di "neminem laedere", di seguire cioè la regola dell'arte per non
danneggiare nessuno.
Obbligo della protezione contro i fulmini vuol dire che la struttura deve
essere protetta contro i fulmini a regola d'arte. In virtù della L. 186/68 e
L. 46/90 la protezione conforme alla norma CEI 81-1 è da considerare a
regola d'arte. La protezione contro i fulmini secondo la norma CEI 81-1 può
richiedere l'applicazione di un LPS esterno e/o interno, e/o altre misure di
protezione. L'LPS è pertanto una delle possibili misure di protezione da
adottare.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

contro le scariche atmosferiche?
DPR 447/91 art. 4 comma d
Cordialità
--------------------------------------------------
SR -  Vicenza
Antispam reply: 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz

 DPR 447/91 art. 4 comma d
L'articolo in questione prevede l'obbligo del progetto dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche nel momento in cui si decide che sia
necessario, ma non obbliga a effettuare le verifiche preliminari di
autoprotezione. Oltretutto è riferito solo per gli ambienti civili.


autoprotezione. Oltretutto è riferito solo per gli ambienti civili.
Corretta osservazione.
La domanda era "quando è obbligatoriamente richiesta la valutazione".
Il DPR 447/91 art. 4 comma d è la fonte secondo cui gli UTC di fatto
la richiedono.
Poi che tutti gli edifici devono essere protetti è un altra questione.


 ha scritto nel messaggio
news:bc5j2q$5m1$1...@lacerta.tiscalinet.it...


> "progettino", il minimo indispensabile.
Cordialità


 Poi che tutti gli edifici devono essere protetti è un altra questione.



tu che fai.. ricorri al TAR?


 tu che fai.. ricorri al TAR?
No, vado in comune con un M60..... :-). Scherzi a parte, le poche volte che
mi č capitato ho parlato con il responsabile e la cosa č finita lě.


 ha scritto nel messaggio
news:u4sgevcad1t8l6k6i...@4ax.com...



s'era capito, ma anche il nome delle cose č importante,
dal progettino si passa al progettistino, alla parcellina
al lavorettino e il lavorettino lo fa anche il geometrino,
l'elettricistino e anche la signora Maria....
Cordialitą

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: contattori/relè e lampade fluorescenti

Scusate la domanda, ehm...
Perchè un contattore o rele con Ie=16A può comandare al massimo 11 lampade
fluo 2x58W ?
(considerando cosfi=0.9 e perdite del 25%, non avremmo 8 A?).
Ringrazio anticipatamente per la risposta. Saluti.

Il 29/01/2004 LeV ha scritto:
Le lampade fluorescenti sono carichi induttivi.
Evidentemente la "Ie" che citi è in classe AC1, mentre per un carico
induttivo generico la classe di riferimento è AC3. La portata è fortemente
declassata.
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: inf...@SAPMbottizzo.it

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: URGENTE Misure fotometriche

Qualcuno sa dirmi dove posso fare le misure delle curve fotometriche su
apparecchi di illuminazione? 
GRAZIE 
M. Oleandri

...






Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Mettersi in proprio

Sono dall' inizio anni 90 dipendente di una ditta che produce quadri
elettrici, ora io ed un mio collega abbiamo deciso di continuare questa
attività mettendoci in proprio visto che il lavoro lo sappiamo fare bene e i
clienti non mancherebbero.
Qualcuno sa dirmi quale sia la procedura su come bisogna fare per mettersi
in proprio per questo tipo di attivita, e quali sono o dove possiamo trovare
le normative da rispettare perchè il prodotto sia in regola.
Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 le normative da rispettare perchè il prodotto sia in regola.
Le norme si comperano al CEI: 
www.ceiuni.it
.
Per sapere quali comperare, senza andare ad occhi chiusi, ci si abbona a
riviste teciche del settore.
www.google.it
 è un motore di ricerca che può permettervi di trovare molto
materiale in merito.
saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo.  E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

 le normative da rispettare perchè il prodotto sia in regola.
Il quadrista, a differenza dell'impiantista, non ha bisogna di alcuna
abilitazione per esercitare l'attività, apre partita IVA e inizia. Per la
realizzazione dei quadri elettrici la normativa di riferimento principale è
la seguente:
a- Legislativa: DPR 547/55; L. 186/68; Direttiva BT; Direttiva EMC;
Direttiva Macchine (nel caso realizzate equipaggiamenti elettrici per
macchine.
b- norme tecniche: CEI 17-13; CEI 23-51; CEI EN 60204-1.
Nel realizzare un quadro elettrico dovete seguire la norma di riferimento,
realizzare la documentazione tecnica prevista dalla direttiva BT e EMC,
eseguire le prove previste dalla norma applicata e apporre la marcatura CE.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Ancora canale...

Sono ancora qua a parlare di canale, anche se si tratta delle
canalette per cablaggio dei quadri.
Discutendo con vari colleghi, c'e' chi afferma che per il montaggio
delle suddette canalette e' obbligatorio utilizzare sistemi di
fissaggio completamente isolati (p.e. rivetti di plastica, viti di
plastica, viti in metallo con opportuni "cappucci" in plastica, ecc.),
e chi sostiene, invece, che per il montaggio sia possibile utilizzare
anche materiali in metallo purche' privi di spigoli (p.e. rivetti,
viti a testa bombata, ecc). Cosa dicono, al riguardo, le norme?
Grazie a chi rispondera'
Saluti
Francesco
Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail


Se intendi quadri di equipaggiamento macchine, allora non č scritto sulla
relativa norma (EN 60204-1).
Se intendi, quadri AS o ANS, purtroppo non conosco la norma cosě
dettagliatamente (EN 60439-1), ma non mi pare affronti l'argomento.
So invece che le norme di prodotto, relative ai canali ed alle passerelle,
prevedono che i canali non devo avere parti sporgenti in grado di
danneggiare l'isolamento in fase di posa e manutenzione.
Cmq, non credo che, con tutti i problemi che ci sono, i normatori si siano
spinti a normare anche i rivetti di fissaggio. Mi sembra piuttosto una
prescrizione assurda da capitolato aziendale.
Mauro.

 wrote in message
gQR96.86607$eB2.6...@news.infostrada.it...


Daniele
Se ti capita in mano quel pieghevole, mi comunicheresti di che norma
si tratta?
Grazie 1000

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scambio informazioni

Salve a tutti.Ho letto in alcuni messaggi che alcuni usano o sono
intenzionati a farlo , il SW Cadelet e gli applicativi collegati , quali
Ampere.
Anch'io li utilizzo ed avrei piacere di scambiare le mie impressioni in
merito.
In particolare su Ampere : cosa pensate in merito alla correttezza dei
risultati forniti?
Personalmente ho poi avuto problemi , usandolo intensamente , soprattutto
per quanto riguarda l'ultima versione , quella che dispone di una griglia
tipo Excel per l'inserimeto delle utenze.
Sono graditi tutti i commenti.
Buon lavoro.
Uberto
-- 
Posted from 
mta23-acc.tin.it
 [212.216.176.76] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Sono graditi tutti i commenti.
Ho piacere anch'io di fare uno scambio di informazioni in merito, uso
CADELET 2000 SE e SMART IMPIANTI 2000 SE + AMPERE + SIGMA. Per quello che mi
riguarda non ho avuto problemi sui calcoli forniti da AMPERE', anzi in fase
di verifica, ho constatato dati concordanti (nei limiti) tra i calcoli e le
misure (impedenza, Icc, cadute di tensione, ecc.).
Sono a completa disposizione.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.

Ho iniziato da poco ad utilizzare Smart, Ampere e Sigma.
Per quanto riguarda i calcoli, Ampere mi da risultati riscontrabili anche
con altri SW di calcolo, per cui ritengo sia attendibile.
Ho trovato difficoltà nel fornire al programma Signa i dati completi per il
capitolato, mi da l'impressione che non sia possibile esportare
completamente le informazioni da Smart.
Nell'insieme mi sembrano dei buoni programmi, anche se ho trovato parecchie
cose che paragonate ad altri applicativi potrebbero essere migliorate.
Saluti
Luciano
Saccon & Guetta Associati ha scritto nel messaggio ...


 ha scritto nel messaggio
news:mmjf6.9953$eQ5.1...@twister2.tin.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Saturazione magnetica

Esistono delle macchine elettriche che sfruttano la saturazione 
magnetica? E come?

 ha scritto nel messaggio
news:200503121...@mynewsgate.net...


 ingresso.
Questo non l'ho capito. Dove si possono vedere degli schemi di funzionamento
di entrambi?

 ha scritto nel messaggio
news:4233f659$1...@x-privat.org...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: g.e. e contatore fiscale

se uno ha un gruppo elettrogeno per alimentazioni di riserva, c'e' una
potenza oltre la quale si deve installare una contatore fiscale??

 potenza oltre la quale si deve installare una contatore fiscale??
Il contatore fiscale serve solamente nel caso si usi gasolio defiscalizzato
e non mi risultano limiti.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Avrei. . (vale a dire che non ne sono sicuro) paura che sia 200kw. . vedi
http://www.comune.torino.it/utfto/504_2.htm
mi ricordavo che c'era qualcosa. . ma vorrei un confronto. .
--

nei prox. giorni chiamo l'utif. . e provo a sentiere. . . se c'e' una cosa
che mi scoccia e' proprio chiamare i finanzieri ;)

 ha scritto nel messaggio
news:tajbb.334603$lK4.10...@twister1.libero.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto : Icw nei quadri elettrici

Ciao a tutti,
dovendo realizzare dei quadri elettrici (cassette max H=1200) mi trovo in
difficolta'  con i derivatori posti a valle degli interruttori generali :
dovendo montare questi derivatori  con una Icw almeno maggiore della Ik
presunta che mi ritrovo  nel quadro e considerando che questa Ik e' dell'
ordine di 6/8 kA non sono riuscito a trovare dei ripartitori con valori di
Icw sufficienti.
Cosa mi consigliate ?
Mille grazie a tutti.
Ciao
cl@udio

6/8 ka non mi sembrano tanti, che io sappia i vari costruttori arrivano ben
oltre, parlo di Schneider, Ticino e altri
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:2i6lt1F...@uni-berlin.de...

Si, ad esempio il Polybloc arriva sui 20kA ( non ricordo bene), ma per dei
quadri con generali da 63/125 A mi sembrano sprecati.
Grazie
Ciao
cl@udio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Doppia scatola morsettiera su un motore elettrico e marcatura CE

Vorrei un parere su questa cosa.
Se un cliente vuole un motore elettrico con la scatola morsettiera
doppia, sia a destra che a sinistra, non vengono a mancare i requisiti
per la marcatura CE ai sesnsi della direttiva Bassa Tensione?
E' possibile, se così fosse, apporre ugualmente la marcatura CE però
solo se il cliente invia una lettera debitamente firmata in cui è a
conoscenza della non conformità da noi indicata e nella quale si assume
esclusivamente lui ogni eventuale responsabilità?
Se questa "deroga" non fosse possibile, l'unica soluzione è vendere il
motore con la doppia scatola morsettiera SENZA marcatura CE e
dichiarazione di conformità allegata?
I problemi di sicurezza non continuono a sussistere comunque? Mi
riferisco al fatto che essendoci due scatole morsettiere ci sarebbero 2
zone accessibili in tensione...
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:0bea8a83d951000fd6f...@mygate.mailgate.org...

Ti do il mio parere. Il problema di sicurezza non lo vedo, hai due zone
accessibili sotto tensione ma sono zone accessibili solo con attrezzo quindi
non in condizioni di funzionamento normale. Chi apre il coperchio ha
l'obbligo di accertarsi della presenza della tensione.
Per le due domande successive:
La marcatura CE è responsabilità del costruttore, se viene apposta
l'apparecchiatura deve essere conforme alla direttiva.
L'apparecchiatura senza marcatura CE non può essere messa in vendita.
Saluti
Tullio Petroccione


wrote:
concordo su tutto.
ciao
pietro

 zone accessibili in tensione...
non ci sono problemi
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto!

Ciao,
ho una lampada in un locale in cui vi è l'accesso da due porte, qualcuno mi
potrebbe postare lo schema di un circuito per accendere la lampada da un
interruttore vicino alla prima porta e spegnerla da un interruttore posto
vicino alla seconda porta, e viceversa?
Grazie anticipatamente

 wrote in message
news:0f5D5.18003$NY2.4...@news.infostrada.it...

Devi utilizzare due deviatori, cioè interruttori particolari che hanno tre
morsetti, di cui il centrale è comune e i laterali sono alternativi uno
all'altro (se uno è chiuso, l'altro è aperto e viceversa).
Ti disegno lo schema con i caratteri ASCII, quindi forse si legge male. Cmq
ci provo.
N___________________________(lampadina)_______________________________
                                                                  |
|
                                                                 T
|
|
                                   ___________________________
|
                                  /
/                                                |
F______________  /  Dev.1                              Dev.2
/_________________________|
                               /
/
                              /__________________________ /
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:22/9/00)_____ ICQ 49579941

 ci provo.
Mi sono accorto che non si legge se non apri il messaggio a tutta pagina.
Sorry.



I casi sono tre
- tu sei un elettricista e hai dei grossi problemi di conoscenze tecniche,
- stai scherzando e hai sbagliato NG
- volevi postare sul NG Hobby fai date.
Nel primo e terzo caso hai ricevuto la risposta, ma ti consiglio di
affidarti
ad un elettricista.
nel secondo caso ci facciamo una risata e salutiamo.
In ogni caso ti dò anche il mio consiglio:
trova un qualsiasi libro, anche di scuola, e troverai gli schemi che ti
servono,
ma per carità, non fare altri lavori su impianti elettrici.......
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

Non sono un elettricista, ma x fare certi lavoretti a casa mia non mi serve
un elettricista, le tue battutine ficcale in culo, visto che sei stato cosě
gentile

...


> ho una lampada in un locale in cui vi č l'accesso da due porte, qualcuno



Non volevo assolutamente offendere, come hai fatto tu.
Le risposte le hai ottenute.
Ma spero che da adesso gli altri componenti del NG, evitino di leggerti.
Non avevo niente contro di te, ti consigliavo solo (magari scherzando)
di fare attenzione, perchč se non sai fare neppure un comando deviato
č meglio che lasci stare i "lavoretti" in casa.
Molti sanno che sbagliando una "semplice" deviata si puň provocare un corto
circuito, e se l'impianto di casa tua č un "fai da te" .....auguri..
Senza rancore...
saluti
Giuliano

...



OK, va bene,
ciao
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto! cerco programma x disegno

Ciao e grazie per l'attenzione...
sto cercando un programma per disegno di scemi elettrici civili ed
industriali, che come minimo disponga di una libreria di oggetti
(magnetotermici, interr, prese, etc...).
Potreste aiutarmi? Non so davvero dove sbattere la testa!
Sapete consigliarmi il migliore (o il più semplice)?
--
Grazie, -=enrico=-
a...@libero.it

Esistono in commercio diversi programmi  per elaborazione grafica dei
progetti;
alcuni interfacciano autocald (nelle varie versioni compresa la LT); altri
utilizzano un programma autonomo (fornito nel pachetto).
Infine ci sono diversi programmi forniti gratuitamente dalle ditte di
materiale elettrico (ad esempio Vimar con TNE omaggiava del programma PICO,
oppure per disegnare i Q.E. Bticino con il Tsistem, o DocWin ABB, ecc.
ecc.;)
Personalmente ho acquistato autocad LT, e mi sono creato un personale
libreria di blocchi ed icone (non è poi così difficile.....) con tanto di
attributi editabili, perchè ogni programma (fornito e pensato da altri) non
rispondeva appineo alle mie necessità.
Alcune ore di lavoro e pianificazione e ance tu saria operativo!!!
Saluti
Per. Ind. Pierluigi Ferri
Enrico ha scritto nel messaggio ...


vai su 
www.sdproget.it
gianni

 wrote in message
Vhk56.247470$hk4.12...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Aiuto per progetto

Mi appello alla cortesia di tutti voi per chiarire una materia che appare un
po' oscura, dovendo realizzare un impianto elettrico formato da prese mono e
trifase disposte in un terreno completamente all'aperto esiste l'obbligo di
progetto? La superficie ovviamente supera i 400 mq ma le norme parlano
sempre di edifici e non trovo nulla di specifico per il mio caso. Un
professionista, che avrei pagato, mi ha detto che non serve altri sono di
opinione contraria, chi ha ragione fermo restando il rispetto della regola
d'arte?
Grazie in anticipo
-- 
...

 ha scritto nel messaggio
news:4516b514$0$15877$4faf...@reader2.news.tin.it...



In mancanza di elementi più specifici convengo anche io circa questa 
opinione.
Però in quanto professionista non escluterei a priori la necessità del 
progetto ma mi addentrerei nell'analisi della specificità del caso per 
valutare e nel caso proporre lo stesso la progettazione dell'impianto.
ciao.
Lo. 

 Lo.
Se il la consegna dell'energia è interna ad un edificio vi è l'hobbligo del 
progetto
Saluti Angelo

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: fotovoltaico e DIA

domanda magari stupida ma per presentare una  DIA in comune per costruiree
un impianto fotovoltaico nuovo devo per forza far firmare da un geometra o
basta la firma del mio progettista(perito elettrotecnico iscritto)?


dovresti chiederlo al tuo progettista non ti pare?!! 
cmq non può farlo!
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 
Guarda, mi si è posto lo stesso problema, ma in questo caso ero IO che 
essendo Perito elettrotecnico iscritto, avrei potuto/dovuto firmare la DIA.
Ho chiesto al Collegio dei Periti ma mi hanno sconsigliato di farlo.
La DIA comporta una serie di verifiche, affermazioni e asseverazioni in 
campo edile, che non mi sento di far rientrare nelle mie competenze. PEr 
esempio affermare che l'impianto fotovoltaico non modifica i profili 
della costruzione.
Il Comune invece avrebbe accettato la DIA firmata da me
Bo?!!!
GIuliano


scrisse:

	alcuni regolamenti edilizi da me letti fanno un elenco dei 
professionisti abilitati... è ammesso solo il perito edile.


è ammesso solo il perito edile.
Confermo. Oppure il geometra o architetto o ingegnere. Comunque con
competenze edili.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: coordinamento corto circuito

Interruttore automatico di MT 15kV da 630A, trafo da 1000kVA, sistema
TN-S, interruttore generale BT 2000 A, linea in partenza da quadro con
interruttore magnetotermico da 400A alimenta un quadro di zona,
interruttore magnetotermico differenziale da 250A alimenta quadro
macchina.
Tutti i magnetotermici non hanno ritardo sull'intervento magnetico.
Nel quadro macchina c'e' un guasto, probabilmente a causa
dell'allentamento di un morsetto si surriscalda e cede l'isolante di
una fase che va a massa.
Interviene solo la protezione in MT, restano chiusi i tre interruttori
magnetotermici da 2000A (comprensibile), 400A, 250A.
Qualche ipotesi?
Goofy
post...@liberox.it
 - leva le ics per rispondere

 ha scritto nel messaggio
news:9q7kfvgabcrlk4fks...@4ax.com...

Ci provo. Impedenza dell'anello di guasto fase-terra nel punto del guasto
elevata, corrente di guasto tale da non interessare gli equipaggi magnetici
degli interruttori. Relè differenziale dell'interruttore da 250 A guasto o
con ritardo di intervento alto (3-5 sec). Il guasto diventa un carico, le
bobine dell'interruttore di MT con taratura inferiore al necessario
intervengono prima degli interruttori di bassa tensione da 250 e 400 A.
Saluti
Tullio Petroccione

 ha scritto nel messaggio
news:9q7kfvgabcrlk4fks...@4ax.com...

Ho avuto anch'io due esperienze del genere ed alla fine la conclusione è
stata sempre la stessa: problemi sul cavo di MT dalla cella al trafo.
Controlla bene lo stato delle teste terminali, come sono realizzate e
soprattutto come hanno fatto passare il ritorno della calza nel torroide.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

--
D'accordo il problema al cavo spiega l'intervento dell'interruttore di
media tensione.
Il guasto della fase a terra si richiude sul neutro del trafo e non
interessa l'omopolare in media, difatti e' intervenuta la protezione
di I>, non l'omopolare.
Pero' apparentemente l'interruttore di medi dovrebbe essere selettivo
con l'interruttore magnetotermico differenziale da 250A, non mi spiego
come non sia intervenuto questo. 


con ritardo di intervento alto (3-5 sec).  
No, il ritardo dell'intervento differenziale e' settato a 0,1 s.


 come non sia intervenuto questo.
Dovrebbe esserlo in teoria. Se il relč differenziale non ha ritardo e
funziona alla perfezione mi sembra strano che non sia intervenuto, quanto
meno insieme all'interruttore di media. Il guasto sui cavi in media mi
sembra difficile, avrebbe dato comunque problemi ulteriori. Scusami se
insisto ma io verificherei l'impedenza dell'anello di guasto fase-terra nel
punto del guasto, funzionamento del relč differenziale e tempo di
intervento, teratura dell' I> dell'interruttore di media.
Saluti
Tullio Petroccione


wrote:
Grazie a tutti per le risposte.


 wrote in message
9q7kfvgabcrlk4fks...@4ax.com...



Si', sicuro, il centro stella e' a terra. 630A e' la corrente
dell'interruttore di media tensione, la potenza del trafo e' di 1000
kVA.

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Schema elettrico di una xsona!

Buongiorno a tutti,
Scusate se forse questa è una domanda stupida o che potrebbe causare qlc
ilarità, ma x spiegare certi fenomeni, nn riesco a trovare altro modo.
Allora, supponiamo che io in posizione eretta, prenda in mano un filo di
rame collegato alla 220V.
Attraverso il mio corpo, si richiuderebbe una corrente uguale a :
220 / (resistenza contatto mano-filo  + resistenza "umana" + resistenza
contatto piede, scarpa, terreno)
Giusto?
Dato che le norme assumono la somma di tutte le R= 1kOhm, la corrente
dovrebbe essere dell'ordine di qlc mA (22mA).
E' giusto fin qui?
Allora, ora rispolveriamo un altro teorema dell'elettrotecnica; le
resistenze nn hanno un verso di inserimento; ovvero una resistenza si
comporta nello stesso modo sia se la inserisco in un verso, sia se la
inserisco nell'altro.
Giusto?
(Ora, suppongo già che avete pensato cosa sto x ipotizzare...)
Ora ipotizziamo che io sono uno che sa fare bene la verticale, mi metto a
testa in giù (con le mani "al posto dei piedi"), e con le stesse scarpe
prendo il filo di prima.
Xkè questa volta nn sono attraversato da nessuna corrente?
Il modulo della mia "resistenza" è sempre quello!!!
Continuando ad indagare, sugli ottimi libri della Hoepli, ho trovato un
altro "schema elettrico" del corpo umano, comprendente due ammettenze in
parallelo alla resitenza di contatto-mano piede e piede-terreno.
Ma il problema resta? Anche capovolgendo questo modello, il risulato
dovrebbe essere lo stesso!
Xkè nella pratica nn succede???
Poi, un altra domanda?
Le norme dicono che la resistenza media di un operatore che sta normalmente
operando sul cantiere è di 1kOhm ma come è possibile?
nn sono un po' pochini? (vabbè che c'è il margine di sicurezza, xò e
troppo!)
solo se guardiamo alla resistenza delle scarpe, a mio avviso superiamo il
Mohm! E' impossibile che 1cm di suola in gomma isolante abbia una R
<1kOhm!!!
Se fosse cosi, le guaine dei cavi che viaggiano accoppiati x centinaia di
metri nello stesso tubo, diventerebbero conduttori!?!?
So' che nn sono fatti dello stesso materiale, ma qlc potrebbe illuminarmi?
Grazie
Sxo di nn aver confuso anche voi ora! :)
Ciao e buon lavoro!
Scintill@'82

 troppo!)
E' possibile perché il contatto può avvenire anche fra mano e mano, o
mano e ginocchio, o...
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver  -  ICQ 49579941
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
 (last update:20/1/01)
Visitate 
www.genialpoint.it
 : parteciperete al concorso!


E se una scarpa è bagnata?
        Ciao
P.S. Se ti serve materiale su questo argomento ti posso postare qualche schema
del mio prof. di impianti II
--
             (\___/)
             (o\ /o)
            /|:.V.:|\
            \\::::://
        -----`"" ""`-----  Gabriele Tacchi
www.cicap.org
 il sito di quelli che ragionano con la propria testa!

 mano e ginocchio, o...
Ah, ora si!
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Tubazione acqua entro cunicolo portacavi ?

Un cliente mi chiede se può fare passare una tubazione dell'acqua (quelle
standard in polietilene nero) entro un cunicolo portacavi a pavimento con
copertura in lamiera striata esposto anche alla pioggia in alcuni tratti
(dentro vi sono cavi FG7 e N1VV-K schermati con tensione 500 V
concatenata) - a buon senso secondo me lo può fare ma sapete dirmi se c'è
qualche norma/legge che lo vieta o che stabilisca dei vincoli ?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Paolo G.

 qualche norma/legge che lo vieta o che stabilisca dei vincoli ?
Se all'interno del cavidotto non sono presenti cassette di derivazione o
giunzione non ci sono problemi, i cavi citati sono idonei anche per essere
posati interrati direttamente (quindi immersi in acqua).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta.
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sbarra mobile e pompieri

Un mio cliente, mi ha chiesto se c'è una norma de vigili del fuoco
che limita la distanza minima  di passaggio, a non meno di 4,5 m  in
corrispondenza di una sbarra mobile.
La sbarra limiata l'accesso ad un area industriale
Grazie
Michele



si, ma si parla di altezza (per l'ingresso delle autopompe)
sandro

Un utile riferimento lo puoi trovare su diverse regole tecniche di 
prevenzione incendi, come ad esempio locali di pubblico spettacolo, 
ospedali, alberghi, ecc.
Li troverai i valori indicanti gli accessi per i mezzi vf che potranno 
esserti utili al caso.
Angelo 



Altezza  OK
Grazie
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: SCARICHE ATMOSFERICHE

Domanda semplice, ma insidiosa:
Un edificio protetto dalle Belle Arti richiede OBBLIGATORIAMENTE l'impianto
contro le scariche atmosferiche?
(In caso di risposta affermativa vi prego di specificare i riferimenti
normativi).

 wrote in message
IOld5.2541$sE5....@news.infostrada.it...


 progettare l'impianto di protezione ad hoc.
Aggiungerei solo che prima di fare un LPS, la norma prevede interventi
alternativi. Se per esmpio risulta che il rischio più elevato è l'incendio,
magari con una adeguata compartimentazione o con un impianto di rilevazione
incendi si evita l'installazione di un inutile LPS.

Non ho le normative 64-15, non mi potresti indicare l'articolo dove viene
espressa l'obbligatorietà della protezione dalle scariche atmosferiche?
Non so come ringraziarti...
Saluti Renato

 espressa l'obbligatorietà della protezione dalle scariche atmosferiche?
L'obbligatorietà non deriva dalla guida CEI 64-15 ma dal DPR 547 art. 38 e
39 per le attività soggette a prevenzione incendi rientranti nelle tabelle A
e B del DPR 689/59 e dal DM 26 agosto 1992.
Obbligo della protezione vuol dire che la struttura deve essere protetta
contro i fulmini a regola d'arte. In virtù della L. 186/68 e L. 46/90 la
protezione conforme alla norma CEI 81-1 è da considerare a regola d'arte.
(da Elettroquesiti 3 2° edizione di Carescia e Lo Piparo).
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

L' obbligatorietà per gli edifici storici deriva dalle norme CEI 64-15 Cap.
IX° : dove viene detto che tutti gli edifici storici devono essere protetti
dalle scariche atmosferiche secondo i criteri espressi nelle norme CEI 81-1
e che detti edifici devono essere classificati (secondo la classificazione
dei volumi da proteggere nelle tabelle 81-1) come musei.
Nelle tabelle A e B del DPR 689/59 non si parla di edifici di pregio
artistico o storico, tantomeno nel DM 26 agosto 1992 dove si parla solo di
EDILIZIA SCOLASTICA (per altro ripresa nelle stesse 81-1).
Il discorso della regola d'arte e della 186/68 è a tutti noi ben chiaro, ma
non vi è mai espressamente detto che bisogna verificare PER FORZA se
l'edificio storico in esame è protetto contro le scartiche atmosferiche.
CONCLUSIONI: (Per altro già date in precedenza da KAY) Tutti gli edifici
storici (quindi sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939,
n.1089) devono essere necessariamente protetti contro le scariche
atmosferiche. Che questo risultato lo si ottenga con una compartimentazione,
con un impianto di scariche esterno o con altri metodi sostitutivi, poco
importa. E' chiaro che se dall'analisi dell' 81-1 l'edificio risultasse
essere AUTOPROTETTO tutto si risolve. (HAIME' NON E' IL MIO CASO)
GRAZIE ANCORA A TUTTI (IN PARTICOLARE KAY E SACCON&GUETTA)
SALUTI
P.Ind. RENATO PASCOTTO
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche elettriche nelle scuole

La guida CEI 64-52 "Guida all'esecuzione degli impianti elettrici negli
edifici scolastici" raccomanda che siano effettuate alcune verifiche con
determinate periodicità; gradirei sapere come intepretare alcune di queste
verifiche ed in particolare :
1) La norma, per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza, chiede tre
tipi di verifica (funzionamento degli apparecchi per l'illuminazione di
sicurezza, controllo dell'efficienza delle sorgenti di energia di sicurezza
e controllo dell'efficacia degli apparecchi dell'illuminazione di
sicurezza); quale è esattamente la differenza tra le tre verifiche nel caso
l'illuminazione di sicurezza sia costituita da apparecchi autonomi di
illuminazione ?
2) L'esame a vista Il controllo consiste nel  verificare lo stato di
conservazione ed integrità degli isolamenti, delle giunzioni, dei componenti
dell'impianto e degli apparecchi utilizzatori ed all'efficacia degli
apparecchi di illuminazione di sicurezza.
Consiste altresì nell'esame a vista, ove possibile, delle connessioni e dei
nodi principali facenti parte dell'impianto di terra compresi i conduttori
di protezione ed equipotenziali principali. Se occorre aprire ogni scatola
di connessione tale verifica richiede un tempo esagerato; si intende quindi
una verifica a campionamento ?
3) Idem per l'integrità dei quadri.
Grazie
C.Rezzoagli

sicurezza); 
verificare che il flusso luminoso emesso (e di conseguenza
l'illuminamento prodotto) sia adeguato. 
 
Goofy

 ha scritto nel messaggio
news:g1ad50t7atu9c88n3...@4ax.com...

Ok ma il problema è che la norma, ogni tre anni, prescrive anche la misura
dei livelli di illuminamento (il che sembrerebbe un doppione del controllo
dell'efficacia degli apparecchi di lluminazione).
Claudio
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: normativa "strana" .....

ciao a tutti,
mi è capitato una cosa molto strana ....
fontana pubblica con faretti ad immersione
che illuminano dal basso verso l'alto un ugello,
praticamente la classica fontana ....
"qualcuno" si è presentato in comune minacciando
denuncia o querela per il fatto che nessuna luce
può essere puntata verso l'alto, in base ad una norma ....
chiaramente andrò a fondo della cosa,
qualcuno ha qualche esperienza in merito?
i fari sono sotto 40/50 cm d'acqua
con una potenza di 300W l'uno (num 4)
grazie a chiunque risponda
******************************
Giuseppe Zef(firino)
e-mail: 
zefb...@tin.it


Per alcune regioni esiste una legge regionale relativa
all'inquinamento luminoso che vincola di molto
l'installazione di fari all'aperto, di che regione sei???
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni

Per il veneto vale la legge regionale n°22 per la prevenzione
dall'inquinamento luminoso.
Ma se l'impianto è ad uso temporaneo (ovvero funziona solo in
determinate occasione e non supera
un certo n° di lumen dispersi ) può, e sottolineo può, essere accettato.
L'associazione astrofili di
Vicenza per esempio nel contesto di un impianto d'illuminazione pubblica
per un'area verde con
parcheggio ha accettato la soluzione considerando che comunque tutto il
resto dell'illuminazione
pedonale e stradale rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso. Le
fontane sono state considerate
impianti ad uso limitato e temporaneo, ovvero, visto che funzionano in
determinati periodi dell'anno (in inverno non funzionano
ed in estate l'illuminazione è presente nelle ore serali per un
determinato numero di ore) possono essere accettate.
Saluti
per. ind. Scattolin

 ha scritto nel messaggio
news:S2Jea.96236$pG1.2...@news1.tin.it...



grazie a tutti per le risposte,
sono della Lombardia (Milano-Varese)
il problema non è l'inquinamento luminoso,
peraltro MOLTO inferiore a quello pubblico,
ma il fatto che i fari non possono "puntare" in alto,
considerando che i fari sono sott'acqua e max 300W ....
direi che dall'alto la cosa è veramente minima!!
francamente mi sembra la cosa esagerata!
posto la cortese risposta privata di charli foxtor...
"in merito al tuo problema c'e' una normativa regionale
(io abito in lombardia pero' so che c'e' anche in altre regioni) che ' la LR
17/00
per l'inquinamento luminoso.
Questa normativa si applica per tutti gli impianti di illuminazione pubblica
o privata esterna.
Ogni impianto deve soddisfare alcuni requisiti tipo:
l'impianto ha l'obbligo del progetto, anche un impianto di una casa con 2
paletti luminosi esterni ha l'obbligo del progetto.
i proiettori o faretti che siano devono essere conformi e marchiati alla LR
17/00, quindi se i tuoi fareti guardano in alto quasi sicuramente non sono
conformi"

per chi fosse interessato:
http://www.vialattea.net/cielobuio/leggi/legge17.htm
sul sito cieloblu c'è tutto e di più,
per il momento è una legge della regione Lombardia,
ma penso che non manchi molto a diventare nazionale,
prevenire e meglio che curare .....
ri-grazie a tutti
Zef

 ha scritto nel messaggio
news:V_kfa.145535$zo2.3...@news2.tin.it...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: dubbio su contattore

perché un contattore che funziona in alternata mantiene sempre chiuso
il contatto, anche se la corrente continua ad invertirsi?

 il contatto, anche se la corrente continua ad invertirsi?
Perchè cambia sia la polarità dell'elettromagnete e sia quella dell'ancora
ferromagnetica che si magnetizza momentaneamente per induzione.

 ha scritto nel messaggio
news:9aaee2b4.03092...@posting.google.com...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: che tariffa

che tariffa conviene attivare?
nella casa in cui abito ci sono 2 appartamenti. Al piano di sotto 
usufruiscono della tariffa residenziale 3kw. Di sopra dove abito io 
momentaneamente siamo allacciati ad un contatore 380 ad uso privato (di cui 
paghiamo canone e tutto). Visto e considerato che 3 kw non sarebbero 
sufficienti ad alimentare tutti e due gli appartamenti cosa mi consigliate 
di fare? Togliere il contatore 380 e fare un contratto di 6 kw non 
residenziale. Oppure è possibile aumentare i kw di quello residenziale? In 
poche parole quale sarebbe la soluzione più economica per avere almeno 6 kw? 
Conviene togliere il 380?
Grazie a chi mi darà dei lumi. 

 ha scritto:

 io ti consiglio di cessare la fornitura trifase 380 ed chiedere un
aumento di potenza al contatore esistente, ti consiglio inoltre di
valutare l'offerta di Edison Energia che tratta la materia prima al prezzo
 di 9 euro-cent bloccato per tre anni

 ha scritto nel messaggio 
news:200806182...@mynewsgate.net...

Condivido in pieno ed aggiungo che per le forniture destinate ad abitazioni 
si può accedere alla tariffa agevolata, diversamente no...

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: PROGRAMMA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

Buonasera a tutti, sono un installatore di VR. Vorrei sapere se qualcuno 
utilizza un programma specifico per le Dichiarazioni di Conformit� m(che non 
sia quello di Tuttonormel), e come si trova. Ho visto il Praticus-37/08 di 
ACCA, e mi sembra valido. Qualcuno lo sta usando?
In attesa di Vostre risposte saluti a tutti
Castagna Fabio 

 ACCA, e mi sembra valido. 
Io uso un normalissimo programma di scrittura (Word, Writer), ho perso 
una mezza giornata a prepararmi un modulo, e poi ï¿œ fatta.
Posso personalizzarmi i fogli e gli allegati obbligatori e facoltativi.
PEr gli schemi unifilari..... uso il software di TNE!!!
Giuliano

Grazie Giuliano per la risposta.
Anche io attualmente uso Open Office per la stesura delle Dichiarazioni di 
Conformit�, ma mi piacerebbe "automatizzare" un p� di cose sulla 
compilazione dei campi, anche perch� fare una Dich. cos� come la faccio ora 
mi fa perdere un p� di tempo, che magari occuperei in altro modo.:-)
Ciao e grazie ancora
Fabio castagna 

 mi fa perdere un pï¿œ di tempo, che magari occuperei in altro modo.:-)
Bï¿œ, io proprio con OpenOffice ho preparato un documento abbastanza 
automatizzato, con elenchi di voci da crociare, elenchi a discesa, 
segnalibri, ecc.
Ho inserito tutti gli allegati necessari ( schema quadri, elenco 
verifiche, dotazioni impiantistiche, istruzioni per la manutenzione, 
elenco verifiche periodiche, ecc.) che poi inserisco o elimino a seconda 
dei casi.
buon lavoro
Giuliano

Anche tu usi openoffice? E' troppo chiedere di vedere il tuo file 
automatizzato?
ciao 


In precedenza usavo Word, ma non mi piaceva come gestiva i campi modulo. 
Ooo lo preferisco!
Nessun problema a mandarti il file, anche se l'automazione ï¿œ ancora in 
corso!
PEr scrivermi in privato: 
b-giuliano-chiocciola-mclink.it
  togli i 
trattini e metti la chiocciola
Giuliano
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prese.

Buongiorno a tutti.
nell'ambito di un progetto più ampio, sto dimensionando un ufficio che
ha 10 prese da 10 A.
Quindi dovrei prevedere un carico di 100A diminuito del fattore di
contemporaneità e utilizzo dovrebbe dare un carico convenzionale di
0,2 X 100 A e quindi 20 A.
Mi dite se il ragionamento è corretto?
Posso usare questo valore (20A) per il dimensionamento della sezione
del cavo e degli interruttori vari?
Vi faccio la domanda perchè in rete ho trovato una tesi dove a fronte
di circa 10 prese da 10 A il  tesista ha calcolato con il SW BTICINO un
carico di 15A e non riesco a capire da dove viene fuori.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Siete mitici



ha 10 prese da 10 A.
Io farei cosė:
10 prese da 10 A -> 100A x 0,2 (Contemporaneitā) = 20A -> 2 circuiti
protetti da interruttore 2x10A con linee dorsali da 2,5mmq e terminali
da 1,5mmq.
Qapla!

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Continuita' di terra

Saluti a tutti.
Tempo fa, ho assistito un ing. ad una prova di continuita'
dell'impianto di protezione in una fabbrica metalmeccanica (assistito
nel senso che lo aiutavo con i cavi dello strumento); l'ingegnere ha
misurato tutte le masse della fabbrica con un ohmetro (penso). Tutte
le masse e masse estranee sono risultate "in continuita'" (si dice
cosi'?). Ora la domanda: cosa si intende per "continuita'"? Lo chiedo
perche' i valori misurati erano molto diversi fra loro, andavano da
pochi decimi di ohm a qualche centinaio.
Grazie per le risposte
Saluti
Francesco
-- 
Rimuovi i + per rispondermi con e-mail

 pochi decimi di ohm a qualche centinaio.
Lo scopo della prova non è quello di misurare il valore della resistenza ma
solo di accertare che i conduttori di protezione ed equipotenziale non siano
interrotti. Per questo motivo la norma non indica dei valori di riferimento;
si potrebbe parlare di verifica "digitale": o 0 o 1 (non conduce o conduce).
Questo negli ambienti ordinari, negli ambienti medici la cosa è differente.
Stà alla discrezione del verificatore poi, a seguito di un valore troppo
elevato, approffondire la questione.
Cmq, lo strumento deve garantire l'erogazione di una corrente pari a 0,2A
con tensione a vuoto in compresa tra 6 e 24 V.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

si potrebbe parlare di verifica "digitale": o 0 o 1 (non conduce o conduce).
cut
Puntuale, sintetico al punto giusto e preciso come sempre!
Grazie 1k per la risposta!
P.s.
Seguiranno altre domande :-)

Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Cavi per rete PLC

Salve,
devo collegare tra loro, una serie di PLC allen bradley sistema DH+
Ho utilizzato il cavo dedicato prodotto da Belden ......
In alcune tratte, interrate, mi risulta impossibile passare con il nuovo
cavo Belden quindi pensavo di riutilizzare un cavo giā posato (soluzione
poco professionale ma dettata dalle esigenze).
Domanda:
Il cavo belden č schermato twistato del tipo 1x2xAWG20/7
Il cavo esistente č sempre belden schermato twistato del tipo 3x2xAWG28,
quindi di sezione inferiore. Se volessi sfruttare 2 coppie del cavo vecchio
per aumentare la sezione, secondo voi come le dovrei accoppiare per non
creare problemi sulla "twistatura" dei conduttori?
Mi spiego meglio (spero) il filo A del cavo nuovo, č meglio collegarlo alla
coppia verde/b.verde o č pių corretto utilizzare il verde e il blu per il
conduttore A e il b.verde e b.blu per il conduttore B ?
So benissimo che il funzionamento sarā un terno al lotto, ma sono costretto
a provarci ugualmente.
GRAZIE
--
ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ_ļ,ø*°`°*ø,ļ
·.ļ.·īŊ`·.ļ ><((((š> ....... <š))))>< .·īŊ`·.ļ.
                __
Robby T. eMail: 
rt....@tiscalinet.it

 ha scritto nel messaggio
news:9rmk24$83g$4...@pegasus.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: protezione in back-up

Se non ricordo male si ha quando si abbina ad un interruttore con potere
di interruzione inferiore a quello richiesto un fusibile con
caratteristica di intervento adeguata a proteggere l'interruttore stesso
da cortocircuito. E se non sbaglio il fusibile va messo a monte
dell'interruttore, giusto?
E' una soluzione praticata ogni tanto oppure no?
Saluti
Davide
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 E' una soluzione praticata ogni tanto oppure no?
Dipende dalle caratteristiche richieste dall'impianto. Se viene richiesta la
selettività non si può praticare questa soluzione.
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico in officina di riparazione autoveicoli

Salve,
dovrei realizzare un impianto elettrico in un locale adibito ad officina di
riparazione e manutenzione di autoveicoli: a quali norme o leggi devo
attenermi?
Sapreste dirmi anche il valore di illuminamento medio consigliato?
Ringrazio tutti anticipatamente.
T.A.

 Sapreste dirmi anche il valore di illuminamento medio consigliato?
La norma di riferimento per l'illuminazione artificiale di interni è la UNI
10380/A1 del 1994. Il committente ha cmq la facoltà di richiedere il tipo di
illuminazione ed il livello che vuole (indipendentemente dalla norma). In
ogni caso però il D.Lgs 626/94 impone ai progettisti, installatori, ecc. il
rispetto della regolamentazione e legislazione vigente in materia di
sicurezza nell'ambiente di lavoro. Pertanto il datore di lavoro ha tutto
l'interesse a seguire tali norme per garantire i livelli di illuminamento
previsti per l'attività lavorativa.
I livelli di illuminamento sono molteplici in funzione dell'attività svolta,
in ogni caso non è prevista l'attività specifica dell'autofficina ma bisogna
andare per analogie. Inoltre oltre al livello di illuminamento, che è
riferito al piano di lavoro, sono importanti l'uniformità ed il tipo di
luce. A titolo di esempio si può eseguire un impianto con una illuminazione
generale (tutta l'area) di 300 lux, integrando nei piani di lavoro (per
esempio banchi di lavoro, sollevatori) per un totale di 500 lux.
L'uniformità media su tutta l'area minimo 0,5, mentre sul piano di lavoro
almeno 0,8.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:q7gx8.54347$vF6.1...@news2.tin.it...


 Vorrei chiedere dove si possono acquistare le norme uni.
Presso i punti UNI collegati a 
www.unicei.it
.


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Obblighi dirigente scolastico

Salve, potreste dirmi gentilmente quali sono gli obblighi a cui il dirigente
scolastico di un istituto superiore con numero di alunni superiore a 100
deve ottemperare, in campo impiantistico elettrico, oltre al dpr 462?
Vi risulta che ci debba essere un piano delle manutenzioni?
Vi risulta che ci debba essere un verbale delle verifiche interne
conseguenti alle periodicità indicate dalle norme CEI?
Le verifiche interne periodiche degli impianti (non dpr 462) chi le può
eseguire? Basta una dichiarazione del dirigente scolastico che afferma di
farle eseguire nei termini di legge o occorre anche il verbale di verifica
del verificatore?
Infine, nel caso in cui il verificatore dovesse essere necessariamente
esterno, potrebbe essere lo stesso soggetto che esegue le verifiche del dpr
462?
Grazie mille
Carlo

 462?
No, perchè sarebbe attività di consulenza e sarebbero denunciabili.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Nel caso di istituti superiori (pubblici) mi pare spetti alla
provincia provvedere alla manutenzione dell'impianto e quindi anche
alle verifiche periodiche (es. CEI 64-52).
In rete ho trovato questo articolo:
http://www.euro-s.com/scuola/competenze.htm
Ciao

Grazie mille ad entrambi.
Carlo
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Prova

Scusate ha avuto dei problemi con il server è solo una prova

 wrote in message
8da5jm$g86$1...@nslave1.tin.it...


é vero devi dire qualcosa o fare una domanda


Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Dixhiarazione di rispondenza

Devo fare una dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico che ha i 
cavi sotto l'intonaco senza tubi di protezione e senza cavo di terra.
Come posso fare e a quali norme devo fare riferimento?
GRAZIE 

C.A. ha scritto:

Quali tipi di cavo?
Alcuni possono stare sotto intonaco!
Impianto senza terra? Uhmmm.....
Magari era stato adeguato alla 46/90 con il differenziale?
Giuliano


La vedo dura fare una dichirazione di rispondenza in scienza e
coscienza non conoscendo le norme tecniche :-) ...


Bhe... sta chiedendo le norme per studiarle ... ;-)
R.L.Deboni


Occorre sapere in che anno e' stato fatto l'impianto elettrico, per 
potere riferirsi alle norme del tempo.
La dichiarazione che poi fara', dopo avere fatto le opportune verifiche, 
e' che l'impianto elettrico "risponde" (o "non risponde" ...) alle norme 
del tempo.
R.L.Deboni

 del tempo.
Vero, sono però escluse tutte le attività lavorative. Per queste il
datore di lavoro deve fare riferimento sempre alla regolamentazione e
legislazione vigente.

 Bhe... sta chiedendo le norme per studiarle ... ;-)
Allora gli semplifico la vita :-)
Se si tratta di un edificio residenziale solo per uso abitativo è
sufficiente soddisfare i requisiti minimi previsti dal comma 3 art. 6
del DM 37/08.