Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: trasformatori d'isolamento

ciao a tutti,
avrei una domandina strana ....
prima dell'arrivo dei differenziali, ma anche tuttora,
per avere una alimentazione ad  "alta sicurezza"
si optava per un circuito a bassissima tensione (PELV-SELV)
oppure la posa di un trasformatore d'isolamento ...
ecco la questione!
se un trafo d'isolamento 230/230 viene posto sulla linea
in che maniera protegge chi accidentalmente viene a contatto?
se sul secondario abbiamo comunque la tensione di rete ...
una bella scossa se la prende lo stesso!!!
oppure ... la tensione si abbassa a valori ridicoli?
in che cosa effetivamente consiste la protezione?
di solito questo sitema viene utilizzato in pompe ad immersione
(piscine, fontane, laghetti ....)
grazie a chiunque risponda
Zef

 in che maniera protegge chi accidentalmente viene a contatto?
--8<--
In poche parole il funzionamento della protezione dai contatti indiretti per
separazione elettrica è basato sul fatto che,
in caso di guasto verso una massa e di contatto con quest'ultima, non è
disponibile un percorso chiuso
che possa essere attraversato da una corrente pericolosa, proprio perchè il
secondario del trafo è isolato rispetto a terra.
Ciao.

secondario del trafo è isolato rispetto a terra.
grazie per la risposta!
scusa se riassumo alla mia maniera ....
in pratica in caso di guasto verso una massa esterna
se IO ... accidentalmente ne entro in contatto ...
non vengo ... fulminato .... esatto?
il trafo è isolato verso terra OK ... ma io no!
se una pompa immersa nell'acqua perde isolamento
ed io entro in contatto con i piedi in ammollo ...che succede?
in quel caso la terra la faccio io ....o no?
grazie per le risposte
Zef

Ciao.
In pratica: ciò che provoca il danno per elettrocuzione è il passaggio di 
corrente nel corpo umano. Se l'anello che la corrente deve percorrere rimane 
aperto in un punto non vi è circolazione di corrente e quindi non vi è 
pericolo.
Il circuito che la corrente di guasto completa in un impianto tradizionale 
(TT o TN) è il seguente:  massa in tensione ( a seguito del guasto) mano (se 
la persona la sta toccando con la mano, se no un'altra parte del corpo), 
piedi (o parte in contatto col terreno, potrebbe essere la schiena), 
terreno, centro stella del trasformatore MT/BT (il neutro dei trasformatori 
nei sistemi TN e TT è collegato a terra in cabina), avvolgimento del 
secondario del trasformatore (il nostro generatore di tensione), conduttore 
di fase che alimenta l'apparecchio guasto, massa. A questo punto l'anello è 
chiuso e ci si trova in pratica l'omino con la mano in contatto alla fase 
che alimenta il guasto e i piedi in contatto con il centro stella del 
trasformatore, in pratica l'omino collegato ad un generatore di tensione con 
in serie alcune resistenze, delle quali le due più elevate sono quella 
offerta dal dispersore di terra della cabina e quella di contatto tra i 
piedi e il terreno. La corrente che circola nel corpo è quindi quella ce si 
trova applicando la legge di Ohm al circuito considerando per l'uomo una 
certa resistenza (in prima approssimazione 1000 Ohm).
Se, come ti ha spiegato il nostro amico, si decide di non mettere a terra 
nessun punto del trasformatore che alimenta il circuito, abbiamo interrotto 
il percorso di cui sopra, in quanto la corrente non riesce a risalire verso 
il trasformatore.
Questi impianti sono detti IT.
Occorre però prestare attensione al fatto che, se l'impianto è molto esteso, 
un punto dell'impianto stesso può trovarsi virtualmente a terra pur non 
essendolo in modo metallico, attraverso le capacità parassite dei cavi. 
Tipico esempio le linee aeree di media tensione (prima della trasformazione 
a neutro compensato). Le linee del 15000 o del 20000 in Italia sono sempre 
state realizzate a neutro isolato (ora non più da circa 8 mesi). Tuttavia 
toccando un conduttore di tali linee si rimaneva lo stesso folgorati a causa 
proprio delle capacità parassite che consentivano la chiusura delle correnti 
di guasto.
Per fartela breve, dopo tutta questa spatafiata:
Il trasformatore di isolamento aiuta a migliorare la sicurezza di un 
impianto solo sotto determinate ipotesi.
Per la tua applicazione, tuttavia, temo dovrai usare un impianto selv, nel 
quale oltre al trasformatore d'isolamento (di sicurezza, non normale) 
occorre usare una tensione di alimentazione inferiore ai 50 V.
Ciao
dott. ing. Gabriele Tacchi
www.ecd.it
www.lpqi.org


........................................
grazie!
gentile ed esaustivo!
avevo capito che il sistema a trafo d'isolamento
non era come dire ... perfetto ...
ora so anche il motivo!
ciao, Zef