Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Impianto elettrico

Salve , mi stanno facendo l' impianto elettrico in una casa in
campagna . Cerco schemi e ogni informazione su come si fa un impianto
a norma perche' alla fine dei lavori o nel frattempo vorrei
controllare se tutto procede come vuole la legge e le norme cei .
Qualcuno conosce siti o mi puo' indicare libri con immagini . Grazie
in anticipo. m.x.

Giuliano ha scritto:

Non è così facile,
se tu ti sei affidato ad un installatore abilitato, che al termine dei
lavori ti rilascia la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati
direi che sei a posto.
La dichiarazione di conformità deve contenere anche:
- elenco dei materiali utilizzati, marca, modelli e marchiature
- schema unifilare dei quadri elettrici
- schema dell'impianto: dotazioni impiantistiche, ecc.
Se vuoi puoi chiedere all'installatore (pagandolo!) che ti lascia una
piccola planimetria con indicate le posizioni delle apparecchiature e
percorso delle condutture.
Al termine dei lavori l'installatore deve eseguire le verifiche e
rilasciarne il risultato.
Se tu hai tutto questo direi che non devi preoccuparti, non è compito tuo
sapere come deve essere fatto un impianto a norma.
Se invece l'installatore non è abilitato...................auguri!!!
ciao
Giuliano
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

...



Certo io capisco ma il fatto che un' installatore sia abilitato non
vuol dire che non possa essere magari poco onesto . Quello che cerco
sono alcune dritte o suggerimenti per prendere come si suol dire in
castagna il tipo se commette qualcosa di non corretto esempio uso di
materiali di costo inferiore o uso di apparecchiature non idonee
Perche' sul documento che mi da ci puo' scrivere qualsiasi cosa ma
devo poter controllare se e' vero .  Sai anche quelli che hanno fatto
la diga del vajont hanno rilasciato un documento di conformita '. E se
poi domani malgrado il documento di conformita rimango fulminato
perche' le protezioni non funzionano chi ringrazio ? Insomma desidero
capire il grado di onesta dell' installatore partendo dal presupposto
che non ho conoscenti che me ne possono suggerire uno . Ci sara' un
libro con descritto come si fa un buon impianto , con le norme e cose
di questo tipo. Insomma il classico libro per tutti da 39.900 che ti
da qualche illuminazione .  Anche l' altra risposta di Luciano e'
buona ma la escludo in quanto un professionista mi viene a controllare
l' impianto e lo stesso mi chiedera' cifre che vanno al di la' di un
libro e poi mica posso farlo assistere ai lavori . Il professionista
potra' vedere i lavori finiti e se la magagna e' all' interno del muro
perche' magari i furbi per esempio mi fanno passare i cavi elettrici
vicino al tubo dei termosifoni come fa il professionista a vederlo .
Positivo invece il discorso che a pagamento posso ottenere un piano di
cablaggio . Comunque appunto se qualcuno ha suggerimenti per potermi
mettere in guardia . Suggerimenti del tipo " mentre fanno i lavori
controlla con il calibro la sezione dei cavi e se non e' di x
millimetri mandali a quel paese " . Forse saro pignolo ma ho appena
saputo di aver pagato 1.200.000 di riparazione impianto condizionatore
per disonesta . Il nuovo tecnico venuto per controllare dopo un' anno
dall' altro mi ha detto che il compressore che mi era stato sostituito
in verita era ancora quello vecchio e che il problema era un' altro .
Se avessi avuto una infarinatura avrei potuto inchiodare il disonesto
al tempo e ora e' troppo tardi . Mi scusa per la lungaggine e
ringrazio in in anticipo . ciao m.x.

 da qualche illuminazione .
Ti posso suggerire ti visitare i vari si ti di Bticino, Gewiss, Vimar, ecc.
mi pare che mettano in linea anche i loro manualetti.
Oppure li puoi richiedere e di solito sono gratisi.
un buon libro è il libro blu di TuttoNormel: Edifici Civile.
Costo intorno alle 45.000, lo puoi richiedere a TuttoNormel : WWW..
tne.it
Oppure vai in una buona libreria o dove vendono materiali da ufficio, tipo
Buffetti, e trovi alcuni libri e manuali tecnici, di vari editori. Sempre
spendendo intorno alle lire 50.000.
Scegli quelli con tanti disegnini e tabelle esplicative.
Controlla:
Sezione minima dei conduttori: 1,5 mmq per le linee luce, 2,5 mmq per le
linee forza
4 o 6 mmq per le dorsali o colonne montanti.
Osserva, se possibile, marca e modelli delle apparecchiature, devono avere
il marchio IMQ e CE.
Tubi flessibili di tipo pesante corrugato, posati sempre orizzontalmente o
verticalmente, solo in casi di necessità vanno posati in diagonale
Quadro di appartamente: almeno un differenziale
(salvavita), un magnetotermico luce, e un magnetotermico forza.
Meglio se vi sono altri magnetotermici per altre utenze (luci esterne,
cancello, antifurto, prese forno, presa lavatrice, presa lavastoviglie)
Le prese forza di solito sono del tipo bivalente 10/16 A. con sezione dei
fili 2,5 mmq
E' buona cosa installare prese tipo UNEL per lavatrice o lavastoviglie.
E' buona cosa avere un buon numero di cassette di derivazione, suggerisco 1
ogni 50 mq di abitazione. Le cassette non devono straripare, almeno il 30%
di spazio libero.
Le tubazioni devono permettere lo sfilaggio dei conduttori ed eventuali
aggiunte.
Diametro minimo dei tubi flessibili:
16 mm per i centri volta
20 mm per le scatolette portafrutto
25 mm dove vi sono tanti fili
Attenzione allo spazio sotto pavimento, devono starci tutte le tubazioni
senza essere schiacciate o rotte.
Cassette separate per rete, per la televisione, per il telefono, per
l'antifurto.
Tubazioni antifurto separate (se non ci hai ancora pensato fai la
predisposizione)
Predisposizione per videocitofono.
Verifica l'esecuzione dell'impianto di terra e annotati la posizione dei
dispersori ecc.
Se ti servono altri suggrimenti...................
ciao


4 o 6 mmq per le dorsali o colonne montanti.
<<< CUT >>>
Ti ringrazio sei stato molto preciso , adesso almeno ( sono sicuro che
non avverra' ) se  incontrero' un' installatore poco corretto saro'
preparato con quella infarinatura necessaria per non far capire di
essere un totale sprovveduto e quindi indurre l' installatore a
comportarsi bene . Un saluto m.x.

...


comportarsi bene . Un saluto m.x.
Aggiungo solo: in cucina č meglio che le prese degli elettrodomestici
tipo lavastoviglie, forno, frigorifero e simili, siano sezionabili,
ovvero fatti mettere almeno degli interruttori bipolari con cui puoi
interrompere la corrente a questi apparecchi la cui presa rimane di
solito DIETRO e non č facilmente accessibile, specie con quelli ad
incasso.
In questo modo quando la moglie li lava puň staccare la corrente ed
operare in (migliore) sicurezza, oppure li puoi staccare quando vai in
ferie senza spegnere il generale e magari lasciare il frigo e l'impianto
antifurto accesi.
Un altro libretto tuttofare č il manuale degli impianti elettrici edito
dalla Delfino - 25-28 mila.
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

 in anticipo. m.x.
devo aggiungere che anche se trovi l'elettrico "super" l'errore può
avvenire per colpa del committente che si inventa cose strane quando
l'impianto è quasi terminato,
tipo...io e mia moglie abbiamo deciso di farle installare l'allarme,
oppure.. non si potrebbe
mettere una presa TV in camera dove c'è quella presa di corrente?.....
non preoccuparti compro la lavatrice di dimensioni ridotte quindi siamo a
norma......ma sarà vero?
(tubazioni, scatole di derivazione separate tra i vari servizi)
(bordo vasca/doccia a lavatrice min. 60 cm)
visto il tuo interessamento sono sicuro che non sei tra questi
committenti
progetta bene l'impianto e fai eventualmente predisporre tubazioni e
scatolette separate vuote in vari punti che ora non ti servono ma un
domani possono esserti utili es. prese 220, TV, allarme antintrusione,
tel (modem), idromassaggio, ecc.
 spero di esserti stato d'aiuto
ciao silvio