Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Periodicità verifiche

C'è chi mi sa indicare quali possono essere le possibile verifiche
relative alla sicurezza elettrica di un impianto e per la tutela del
lavoratore, nonchè la relativa periodicità con la quale devono essere
eseguite?
Io ho trovato le seguenti....sapreste verificare se sono corrette ed
eventualmente se possono essere integrate?
- Impianto di Terra (Verifica resistenza di terra, continuità PE,
eventuali misure tensioni contatto e passo)
Norma CEI 11/1  ogni 3 anni impianti utilizzatori
                ogni 5 anni cabine elettriche e officine elettriche
D.P.R. n.462 del 22/10/01  ogni 5 anni, ad esclusione dei cantieri,
locali ad uso medico e luoghi MA.R.C.I. in cui è prevista periodicità di
2 anni.
- Sistemi protezione scariche atmosferiche
CEI 81-1 cap. IV   ogni 10 anni
D.P.R. n.462 del 22/10/01  ogni 5 anni, ad esclusione dei cantieri,
locali ad uso medico e luoghi MA.R.C.I. in cui è prevista periodicità di
2 anni.
- Rilevamento inquinamnto acustico
D. L.vo n.277 del 15/08/91 
Art.40 comma 3 "opportuni intervalli di tempo" (2 anni ??)
Art.40 comma 5 "ogni volta vi sia un mutamento nelle lavorazioni che
influisca significativamente sul rumore prodotto".
- Verifica Impianti rilevazione fumo
UNI 9795: minimo 2 volte l'anno con cadenza non inferiore a due anni. 
I Dispositivi di protezione differenziale vanno provati strumentalmente
con quale periodicità? A quale Legge o Norma si fa riferimento?
Idem per i sistemi di sicurezza quali pulsanti di sgancio degli
interruttori generali, ecc.
Ringraziando anticipatamente, saluto tutto il Group.
Massimo R.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Il datore di lavoro deve rispettare l'art. 32 comma d) del D.Lgsl.
626/94 e, per quanto riguarda gli impianti elettrici:
- CEI 64-8 - Appendice E al Cap. 62 (Verifiche periodiche)
- CEI 0-10 - Manutenzione impianti elettrici - Appendice C
- CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici - Cap. 5.3
Per alcuni luoghi particolari ci sono ulteriori indicazioni:
- Ambienti ad uso medico: CEI 64-8 - Sez. 710
- Luoghi di pubblico spettacolo: CEI 64-8 - Sez. 752
- Edifici scolastici: CEI 64-52
- Luoghi pregevoli per valore storico/artistico: CEI 64-15 - Cap. 8.2
- Luoghi con pericolo di esplosione: CEI EN 60079-17
Ci sono poi vari decreti emanati dal Ministero dell'Interno come
"Regole tecniche di prevenzione incendi" per strutture scolastiche,
ospedaliere, turistiche, ecc. nei quali sono ulteriormente richiamati
gli obblighi di manutenzione e controllo periodico di funzionamento
degli impianti, con particolare riferimento ad esempio agli impianti
di illuminazione di sicurezza.
Queste verifiche devono essere effettuate dal datore di lavoro (dal
suo installatore o da un consulente) e rientrano nella regolare
manutenzione dell'impianto elettrico.
Le verifiche di cui al DPR 462/01 rappresentano lo svolgimento di
un'attivitą di controllo da parte della pubblica autoritą (che si
avvale di organismi privati), e non costituisce certo un'attivitą
manutentiva.
Su questo sito c'é un forum dove si parla di verifiche periodiche:
http://www.euro-s.com
Ciao

"Grazie mille x le preziose informazioni!
