Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Interruttore blocco porta .... norma?

ciao a tutti,
non so se è un vero problema ma .....
in un quadro elettrico predisposto per ospitare
un trafo di isolamento con secondario a bassissima tensione (12V)
utilizzato per alimentare lampade subacquee (piscina-fontana)
è obbligatorio utilizzare l'interuttore blocco porta?
considerando:
- l'armadio è in metallo IP55 con chiusura a chiave standard
- la tensione al primario arriva solo se attivata dal quadro generale
so che secondo una norma (!?!), basta che il portello
sia apribile tramite utensile ed il blocco porta
non è indispensabile, ..... c'è qualche altra norma?
grazie a chiunque risponda
Zef

 non è indispensabile, ..... c'è qualche altra norma?
La norma è la CEI EN 60204-1 ma riguarda le macchine; per gli impianti vale
più o meno la stessa regola per la protezione dai contatti diretti. E'
sufficiente che l'accesso al quadro in questione sia possibile solo con
chiave o utensile.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale

 chiave o utensile.
... grazie sei molto gentile!
era un piccolo "tormentino"
ciao, Zef

Condivido tutte le risposte del collega Michele e vorrei aggiungere una
cosa:
"Installare un blocco porta o una barriera interna, opportunamente
sistemata, diventa necessario solo nel caso che, all'interno dell'involucro,
oltre la porta chiusa a chiave, hai installato fusibili o apparecchi che
necessitano operazioni di ripristino manuali.
Ezio Compagnoni


... grazie per la risposta,
questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura,
però in questo modo praticamente tutti i quadri
hanno bisogno del blocco porta!
all'interno di un quadro per quanto piccolo
c'è sempre una protezione (fusibile, magnetotermico, ecc.)
altrimenti è solo un involucro (nel mio caso fusibili sul secondario)
è una tua considerazione oppure si riferisce ad una norma?
grazie per la risposta
Zef

 è una tua considerazione oppure si riferisce ad una norma?
Quando ho scritto all'interno intendo tutte le apparecchiature che non è
possibile comandare dal fronte quadro. In altre parole, tutte quelle
apparecchiature che non sono visibili dall'esterno e per raggiungerle
bisogna togliere i pannelli, quelli con le viti (non la porta con il vetro
per intenderci).
Ciao Ezio Compagnoni





la discussione diventa interessante ....
avevo capito benissimo cosa intendevi
ma facciamo un esempio (il mio caso):
trasformatore d'isolamento per illuminazione
inserito in un quadro di metallo con porta cieca, con all'interno:
ovviamente il trafo (230 - 12V) ed  i fusibili sul secondario,
(fissato sulla piastra di fondo e senza controporta)
quindi per accedere ai fusibili devi aprire il portello tramite utensile,
un altro esempio:
e se all'interno c'č un PLC?
se tolgo tensione tramite il blocco porta non posso operare!!
quanto dici si riferisce ad una norma precisa
oppure al buon senso?
ciao e grazie, Zef

 ciao e grazie, Zef
c'e' una prova molto semplice per capire se serve
 il bloccoporta o un congegno che tolga tensione all'apertura del quadro:
premesso che il quadro aperto sotto tensione (dove si devono effettuare
manovre) deve avere un IP minimo di 20,
la prova deve essere effettuata con il "dito elettronico"
non avendo a disposizione tale dito ci si deve ingegnare con quello che
abbiamo.....
cioe il nostro dito, diciamo l'indice.
apriamo il quadro,
diamo tensione,
iniziamo ad inserire il dito tra i collegamenti, fessure, portafusibili
aperti, ecc.
ovviamente dopo aver bypassato il differenziale tolto le scarpe e allagato
il pavimento ;-)
se i capelli non vi si sono "drizzati" non serve il bloccoporta

 la prova deve essere effettuata con il "dito elettronico"
.... questo è interessante ....
quindi, se all'interno mantengo un minimo di IP20
posso escludere il blocco porta .... giusto?
(come escludo la prova che hai detto ...)
il blocco porta è fastidioso nell'utilizzo dei PLC
perché spesso viene utilizzato come interruttore generale,
se ci sono dei timer settimanali .... all'avvio è un disastro!
ciao e grazie, Zef

- la tensione al primario arriva solo se attivata dal quadro generale
Mi aggancio al discorso per prospettare una variante:
Se il quadro è a servizio di una centrale tecnologica e contiene
apparecchiature con grado di protezione inferiore a IP2XX (nel caso
specifico morsettiere, portafusibili ecc) ?
Secondo la CEI 17-13 la chiusura con chiave è una misura di protezione
sufficiente se l'accesso è fatto esclusivamente da parte personale
addestrato (chiave consegnata ad esso), giusto ? (punto 7.4.2.2.3
protezione dai contatti diretti).
Se invece l'accesso è consentito ad altri, vedo che la stessa 17-13 nella
parte 3 richiede (7.4.2.2.3a) di rispettare la condizione "d", ovvero
occorre una ulteriore barriera rimovibile con chiave od attrezzo a
protezione delle parti che necessitano di accesso e manutenzione
occasionale.
Mi chiedevo se il quadro possa essere considerato "a bordo macchina", come
qualcuno fa, ed in tal caso cosa prevedono le norme del CT44.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.rameria.com/pagine/sottoscala.html