Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Centrale termica

Per prima cosa un saluto a tutti
Ora veniamo al problema :
Stò fornendo un pò di assistenza ad un amico installatore che si trova ad
eseguire lo spostamento fisico di un azienda da una città ad un'altra.
Ora stanno rimontando la centrale termica (credo che nello specifico si
tratti di produzione di vapore).
premetto che io non ho alcun incarico formale ne di progettazione ne di
direzione lavori ecc.
Il direttore dei lavori facendo riferimento ad un regolamento dei vigili del
fuoco richede all'interno del locale caldaia (che ospita solo la caldaia
alimnetata a metano) l'esecuzione di un impianto AD-PE. La prima che cosa
che abbiamo fatto è stato è stato di spostare all'esterno del locale un
piccolo quadro di distriobuzione che avevamo previsto all'interno, poi
abbiamo spostato le vie cavi all'esterno del locale ed ora viene il bello :
- non è stata eseguita alcuna classificazione delle aree per cui chi mi
garantisce che la distanza alla quale ho spostato i miei impianti è
sufficiente ?
- gli impianti elettrici a bordo della centrale di produzione vapore e della
caldaia non sono AD-PE ma credo siano IP55 alimentati a 220 V, questo
significa che
   dovendo eseguire un impiantoi AD-PE devo sostituire i quadri di bordo
macchina ?
Dato che non conosco i limiti imposti dai VV.F. (in termini di potenza della
caldaia) per la realizzazione dell'impianto AD-PE potete darmi qualche
indicazione in merito .
Grazie per chi vorrà darmi un chiarimento.
Luca M.
P.S.
dato che non sono un esperto im impianti antideflagranti potrei aver
commesso qualche errore di nomenclatura; voglio specificare che gli impianti
richiesti dalla DL sono in esecuzione antideflagrante (Ex-d) per cui con
tubazione Conduit,giunti di bloccaggio, eccetera eccetera .....

tubazione Conduit,giunti di bloccaggio, eccetera eccetera .....
Se il committente paga non c'e' problema.
Comunque il DL dovrebbe dirigere in base a un progetto.
Se non c'e' un progetto credo che abbia delle responsabilita' anche
lui.
Gof
g....@xciaoweb.it
 - leva le x per rispondere

 indicazione in merito .
Ripeto: AI VV.F. NON GLIE NE FREGA ASSOLUTAMENTE NIENTE.
Consiglio spassionato:
Realizza pure quello che ti viene richiesto, purchè ci sia qualcosa di
scritto. Al termine dei lavori quando ti richiederanno la D.C. L. 46/90
richiedi la progettazione esecutiva aggiornata e firmata da un tecnico
abilitato altrimenti non rilasciare niente. Nel contempo per fare le cose
seriamente fatti seguire da un tuo tecnico di fiducia, di modo che quello
che fai sia conforme. Da un certo punto di vista non sarebbe giusto, in
quanto se qualcosa non è conforme, ma ti è stato ordinato di fare così (per
iscritto) hai la possibilità di rivalerti (si rifà e pagano....).
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale

 wrote in message
news:oYX38.238$6e5....@twister2.libero.it...
| Per prima cosa un saluto a tutti
|
| Ora veniamo al problema :
| Stò fornendo un pò di assistenza ad un amico installatore che si trova ad
| eseguire lo spostamento fisico di un azienda da una città ad un'altra.
| Ora stanno rimontando la centrale termica (credo che nello specifico si
| tratti di produzione di vapore).
| premetto che io non ho alcun incarico formale ne di progettazione ne di
| direzione lavori ecc.
| Il direttore dei lavori facendo riferimento ad un regolamento dei vigili
del
| fuoco richede all'interno del locale caldaia (che ospita solo la caldaia
| alimnetata a metano) l'esecuzione di un impianto AD-PE. La prima che cosa
| che abbiamo fatto è stato è stato di spostare all'esterno del locale un
| piccolo quadro di distriobuzione che avevamo previsto all'interno, poi
| abbiamo spostato le vie cavi all'esterno del locale ed ora viene il bello
:
Attualmente è necessario l'impianto Ex solo in zone molto vicine alle
giunture o apparecchiature del gas. Il resto dell'impianto elettrico, non
vicino alle giunzioni del gas può essere fatto tranquillamente in AD-FT,
meglio se IP44, ma non è obbligatorio.
|
| - non è stata eseguita alcuna classificazione delle aree per cui chi mi
| garantisce che la distanza alla quale ho spostato i miei impianti è
| sufficiente ?
Se la caldaia è superiore ai 35 kW, è d'obbligo il progetto e quindi anche
la classificazione del locale . . che va fatta rpima del progetto . . .
|
| - gli impianti elettrici a bordo della centrale di produzione vapore e
della
| caldaia non sono AD-PE ma credo siano IP55 alimentati a 220 V, questo
| significa che
|    dovendo eseguire un impiantoi AD-PE devo sostituire i quadri di bordo
| macchina ?
No. . . la norma sulle rampe gas richiede se non vado errato un IP54
|
| Dato che non conosco i limiti imposti dai VV.F. (in termini di potenza
della
| caldaia) per la realizzazione dell'impianto AD-PE potete darmi qualche
| indicazione in merito .
La caldaia va soggetta VV.F. solo se >116kW.
|
| Grazie per chi vorrà darmi un chiarimento.
|
| Luca M.
|
|
| P.S.
|
| dato che non sono un esperto im impianti antideflagranti potrei aver
| commesso qualche errore di nomenclatura; voglio specificare che gli
impianti
| richiesti dalla DL sono in esecuzione antideflagrante (Ex-d) per cui con
| tubazione Conduit,giunti di bloccaggio, eccetera eccetera .....
|
|
|
|
|
Consiglio finale: sottolineare al D.L. che se non c'è un progetto ed una
classificazione non si può procedere a realizzare le opere, e quindi a fine
lavori non sarà possibile rilasciare la dichiarazione di conformità.
Abitualmente comunque, per locali C.T. a ventilazione media o discreta, la
distanza a rischio, da flange, saracinesche, prese libere etc. del gas
metano varia da 10 a 50cm al massimo . . . quindi in una Centrale termica
non sono molte le zone Ex.
Saluti
Sergio Consolandi
ing.con...@inwind.it