Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Scatto interruttori

Centro di calcolo, da monte a valle abbiamo due alimentazioni separate, 
ciascuna composta cosě: ups, quadro elettrico generale, interruttore 
generale di fila, una fila di N interruttori magnetotermici differenziali 2P 
da 16A - 30mA, N cavi elettrici terminanti con presa CEI 16A 2P+T, N PDU (o 
ciabatte o multiprese, come volete chiamarle) ciascuna con propria 
protezione da fulmini e sovratensioni, e in fondo a tutto i server..
Di tanto in tanto, spesso in concomitanza con mancanze tensione di rete o 
prove dei gruppi elettrogeni, alcuni degli interruttori magnetotermici 
differenziali aprono intempestivamente.
Considerando che ciň avviene solo su una fila del quadro (sia linea 1 che 
linea 2), e che l'unica differenza con le linee che non scattano mai č la 
presenza di queste pdu antifulmine, mi vien da pensare che il problema 
risieda qui.
Solo che... non mi spiego la cosa dal punto di vista elettrico: *perché* gli 
interruttori aprono? Mi vien da pensare a una sovratensione che chiami in 
causa lo Zener sulla ciabatta, facendo entrare in funzione il differenziale. 
Ma l'alimentazione č da ups, quindi stabilizzata, per cui non dovrebbero 
esserci spike di tensione.
Avete qualche idea? Grazie.
Dimenticavo: non c'č un motivo specifico per cui le ciabatte hanno la 
protezione da sovratensioni: semplicemente... sono arrivate cosě dal 
fornitore. Infatti intendo effettuare prove con ciabatte normali, perň mi 
aiuterebbe comunque capire cosa c'č dietro.
-- 
Cinghiale 


Mi viene in mente un problema che trovavo spesso in casi simili: i 
filtri di ingresso degli alimentatori switching delle apparecchiature 
(PC o server, stampanti ecc).
Normalmente sono presenti dei condensatori tra i poli (fase e neutro, 
perdonate l'inesattezza) e terra, che drenano alcuni mA pur stando entro 
le relative norma di prodotto (mi pare max 3 mA).
Sommando le dispersioni di 5 apparecchi si arriva anche a 15 mA che 
possono essere sufficienti per un differenziale particolarmente 
"sensibile", ma anche lui entro la relativa norma di prodotto.
Nel tuo caso potrebbero entrarci eventuali condensatori di filtro nelle 
ciabatte che vanno a sommarsi a quelli delle apparecchiature.
Il tutto "a regime", ma nei transitori la cosa dovrebbe essere di 
maggiore entità data la natura capacitiva dei filtri, per cui sarebbe 
spiegato il momento delle aperture intempestive.
Saluti
-- 
________________________________
compattate l'email per scrivermi
____
MazE

 -- 
Quoto in pieno.
Questo č anche il problema che si presenta saltuariamente che in una data 
ora scatta il differenziale.
Sono appunto i filtri RF di lavatrici, lavastoviglie, ecc, che hanno appunto 
i condensatori verso terra, come dicevi per gli alimentatori PC, e che in 
caso di disturbi esterni, sbilanciano il toroide del differenziale. E' il 
caso di quando il distributore, varia le celle di rifasamento (solitamente 
al mattino, avviene la commutazione piů consistente).
Ma non č chiaro se scatta il differenziale o il magnetotermico.
Perchč, se avviene una breve mancanza di rete, il ritorno si trova a 
caricare varie migliaia di microfarad costituiti dal parallelo di tutti gli 
alimentatori. Infatti, la rete si presenta ad un ponte raddrizzatore che 
subito deve caricare qualche migliaio di microfarad. Se č uno solo, la 
magnetica non se ne accorge, ma se sono tanti, all'istante Tzero č un corto 
c.
E' ciň che sta avanzando con le lampade compatte a basso consumo, che anche 
loro all'interno hanno ponte e condensatore. In un bel negozione ben 
illuminato centinaia di lampade, beh, l'accensione contemporanea potrebbe 
essere un problema per la protezione magnetica.
Lor.

 gli alimentatori.
Grazie ad entrambi.
Cambio le ciabatte e investigherň sullo stato degli ups.
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)