Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Quadri da cantiere - ASC

SCAME PARRE SpA
Quadri da cantiere - ASC
Come azienda leader nel settore della quadristica e della componentistica
per gli impianti elettrici nel cantiere ci sentiamo rivolgere spesso questa
domanda: "può l'installatore qualificato realizzare quadri elettrici per
cantiere ?".
Domande di questo genere sono apparse anche sul NG alcune settimane fà e
riteniamo utile per gli operatori del settore dare la nostra versione.
Prima di cercare di dare una risposta a questa domanda dobbiamo innanzitutto
elencare quali sono le norme che regolamentano questo tipo di prodotti :
- CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4)
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 4:
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC).
Che deve essere letta congiuntamente con la:
- CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1)
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo
(ANS).
Le norme stabiliscono che i quadri per cantiere (ASC) devono
obbligatoriamente rientrare nelle "Apparecchiature di serie soggette a prove
di tipo (AS)" e questo significa che gli ASC devono essere sottoposti alla
seguente serie di prove in laboratorio :
1. Limiti di sovratemperatura
2. Tenuta alla tensione applicata
3. Tenuta al cortocircuito
4. Efficienza del circuito di protezione
5. Connessione fra le masse dell'apparecchiatura e il circuito di protezione
6. Tenuta al corto circuito del circuito di protezione
7. Distanze in aria e superficiali
8. Funzionamento meccanico
9. Grado di protezione
10. Resistenza meccanica
11. Resistenza alla corrosione
12. Cablaggio e funzionamento elettrico
13. Isolamento
14. Misure di protezione
Chi ha esperienza di prove di laboratorio si sarà già reso conto dell'
onerosità economica e pratica di alcune di queste prove.
Comunque da un punto di vista normativo un installatore qualificato che
voglia prendersi l'onere di realizzare EX NOVO un ASC è libero di acquistare
dei componenti come ad esempio: prese industriali (IEC309), cavi, accessori,
contenitori, interruttori ed assemblarli per realizzare un nuovo ASC.
Al termine del suo lavoro di assemblaggio dovrà :
- effettuare tutte le prove descritte sopra (sul primo esemplare prodotto,
dopodichè si ricade nel caso seguente) e conservare la documentazione
relativa
- applicare la marcatura CE sul prodotto e conservare, per 10 anni, la
documentazione relativa alla conformità del prodotto rispetto alle richieste
della direttiva Bassa Tensione.
- rilasciare l'opportuna dichiarazione di conformità (da allegare al
prodotto con lo schema elettrico del quadro).
Nel caso in cui l'installatore non voglia realizzare un quadro ASC EX NOVO
ma bensì realizzare da sé un ASC identico ad un quadro già esistente di una
determinata azienda costruttrice, egli dovrà assemblare solo i componenti di
quella determinata marca e farsi carico delle prove di :
1. Cablaggio e funzionamento elettrico
2. Misure di protezione
Dopodichè dovrà sempre :
- conservare la documentazione delle prove effettuate unitamente alla
documentazione che attesti il positivo superamento delle altre prove e che
dovrebbe essere fornita dall'azienda di riferimento costruttrice del
prototipo di ASC.
- applicare la marcatura CE sul prodotto e conservare, per 10 anni, la
documentazione relativa alla conformità del prodotto rispetto alle richieste
della direttiva Bassa Tensione.
- rilasciare l'opportuna dichiarazione di conformità (da allegare al
prodotto con lo schema elettrico del quadro).
Sottolineiamo che in questo caso il costruttore del quadro è l'installatore
che ha assemblato l'ASC, e quindi è costui il responsabile sia della
marcatura CE che del quadro stesso di fronte a eventuali contestazioni da
parte degli organismi di controllo degli impianti elettrici sul cantiere.
La filosofia aziendale della SCAME PARRE SpA che dal 1993 realizza quadri
ASC è sempre stata quella di offrire ASC cablati in fabbrica nel massimo
rispetto delle norme già citate, questo perché in base al nostro sistema
produttivo, che si basa su di una consolidata esperienza ed efficienza,
siamo in grado di offrire un prodotto al mercato con dei prezzi
assolutamente concorrenziali rispetto a dei prodotti assemblati
artigianalmente, ed inoltre con dei tempi di consegna adeguati alle esigenze
del mercato per quanto riguarda le oltre 400 combinazioni di quadri a
catalogo SCAME.
L'installatore che si rivolge all'offerta SCAME ha quindi una vasta scelta
di possibili combinazioni di ASC che gli permettono di risolvere le sue
esigenze in breve tempo ad un prezzo adeguato sollevandolo dalle onerose
responsabilità normative.
SCAME PARRE SpA
Ufficio Marketing
Silvano Lorandi


Be', se da una parte sono lieto dell'attenzione dimostrata
da un costruttore di materiali, e della precisa opinione espressa,
dall'altra sono colpito per la sensazione di *essere spiato* 
mentre scambio opinioni amichevolmente.
Cmq una conferma che i news.group sono guardati con attenzione
dalle aziende e dal loro marketing.
Chi ricorda su 
ingegneria.it
 le dotte dissertazioni di un signore
poi rilevatosi essere (difficile non tracciare un email :-) )
una software house molto nota...
Per l'email trova e rimuovi tutte le "p" dall'indirizzo.


Sono lieto anch'io dell'intervento di scame, e sono daccordo
con str.
Mi piacerebbe però che queste <autorità> (nel senso che
hanno un'esperienza notevole) intevenissero più spesso,
giacchè ci <controllano> sovente!!!!
Darebbero maggiore crediblità (non è il termine adatto, ma
non mi viene altro... ci siamo capiti) ai Ng, e li
renderebbero più utili di quanto non siano già!
Gli indirizzi li prendono per il marketing, potrebbero anche
dare una mano, in fondo è cultura della sicurezza, e in
campo elettrico, come si dice in molti interventi, ce n'è
pochina!
O No??
Saluti e buon lavoro a tutti!
--
Per. Ind. Biagio Marino
http://web.tiscalinet.it/sted_pa
mailto: 
bm....@tiscalinet.it

riteniamo utile per gli operatori del settore dare la nostra versione.

