Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Fulmini secondo CEI 62305: perchè una sola linea in ingresso?

Ciao a tutti!
Avrei una domanda riguardo le CEI 62305: utilizzando i software "Flash" del
CEI e "Zeus" della TNE ho notato che, ad un impianto interno, è possibile
associare soltanto una linea... Questo sinceramente non riesco a
giustificarlo perchè se mi trovo nella situazione di un impianto interno
alimentato da una linea ma che a sua volta ha numerose linee uscenti
dall'area di raccolta, come posso dire che ha soltanto una linea connessa?
In pratica, una linea alimenta un quadro che a sua volta alimenta varie
utenze esterne all'area di raccolta: è una situazione piuttosto frequente!
In particolare, essendo la tensione indotta dal fulmine, per sua nataura, di
modo comune, devo necessariamente considerare la possibilità che il fulmine
possa cadere su una qualsiasi delle linee del quadro (non importa certo il
verso della corrente!). E non posso certo considerare la linea peggiore,
altrimenti diventerebbero uguali, ai fini del rischio, un impianto interno
con la sola alimentazione che viene dall'esterno e un impianto interno con
alimentazione e numerose linne uscenti dalla struttura.
Qualcuno sa darmi una giustificazione convincente a questa mio dubbio?
Spero di essermi spiegato...
Ciao a tutti e grazie! 

 possibile associare soltanto una linea... 
Forse non ho capito la domanda, ma con zeus puoi indicare quante linee vuoi.
ambro


Sinceramente ero convinto che anche Zeus consentisse di associare soltanto 
una linea ad un impianto interno...controllerņ di nuovo!
Ad ogni modo, riformulo la domanda: perché Flash (e di questo sono sicuro!) 
permette di associare soltanto una sola linea ad un impianto interno?
Mi sfugge proprio il motivo: qualcuno sa darmi una risposta?
grazie! 

Approfitto e mi collego al'argomento con una domanda, nel caso di verifica
di un condominio in costruzione, come applicate il programma, nel senso:
- considerate esclusivamente una linea ENEL in ingresso?
- considerete esclusivamente una linea Telecom in ingresso?
- relativamente agli impianti speciali (io abitualmente riferisco la mia
verifica alle sole parti condominiali)?
Grazie molte
"Booster" <n...@il.thanks> ha scritto nel messaggio
news:xGm4i.216$RI3...@nntpserver.swip.net...



Con Zeus puoi definire quante linee vuoi, ma ad un impianto interno ne
puoi associare soltanto una!
Se vai nelle zone -> impianti interni noterai che c'è una tendina che
ti consente di selezionare soltanto una linea!
Anche Flash fa così, ma non capisco perché!
Ripeto, una sovratensione entra nell'impianto sia dalla linea di
alimentazione che dalle linee che l'impianto alimenta: trattasi di
tensioni di modo comune!
Qualcuno sa rispondermi?
Grazie!

 Mi sfugge proprio il motivo: qualcuno sa darmi una risposta?
Flash è un programma assurdo! Ti basta come risposta? ;-)

 verifica alle sole parti condominiali)?
Si considerano le linee in ingresso o in uscita, ai fini del fulmine
poco importa il verso della corrente. Normalmente sono solo le linee
ENEL e linee TELECOM. Da non escludere però linee di alimentazione di
notevole estensione, per esempio illuminazione esterna.

 utenze esterne all'area di raccolta: è una situazione piuttosto frequente!
Queste sono linee esterne, non impianti interni.
ambro


Puoi indicarne quante vuoi, ma ad un impianto interno ne puoi
associare soltanto una! Se vai nella definizione delle zone, poi negli
impianti interni, appare una finestra nella quale c'è scritto:
Descrizione: Impianto interno 1
Connesso alla linea: xxx (e qui puoi indicare soltanto una
linea...perché?!?!?)
Ripeto, una sovratensione entra nell'impianto interno sia dalla linea
di alimentazione, che dalle linee che l'impianto alimenta (se esterne
alla struttura, ovviamente! Sono tensioni di modo comune!).
Qualcuno sa rispondermi? Grazie!

 linea...perché?!?!?)
Come sospettato non avevo capito la domanda, ora mi è chiaro, ma non so
rispondere al tuo quesito. 
Sto analizzando la norma è non riesco a trovare il parametro che
caratterizza l'accoppiata dell'impianto interno con la linea esterna.
Ho visto che negli esempi la norma fa semplicemente il collegamento degli
impianti interni di energia con le linee di energia e gli impianti interni
di telefonici con la linea di telecomunicazione, e non indica nessun
parametro e/o valore. 
Ho fatto alcune prove con zeus e sembra, ma le prove che ho fatto sono
veramente esigue, che se non colleghi gli impianti interni alla linea
esterna è come metterli, inoltre ho provato a collegare l' impianto interno
di energia prima alla linea di energia poi alla linea telefonica ed i
risultati erano identici.
ambro

ambro wrote:
Ho fatto altre prove.
Civile abitazione e valutazione solamente del rischio R1
Le componenti di rischio sono RB, RU, RV, tralasciamo RB
I rischi RU ed RV dipendono, anche, dal tipo di impianto interno, ma se non
sono collegato a nessun impianto interno il rischio è nullo, e mi sembra
giusto, se entro nella zona non possono causare danni.
Ma se abbiamo due linee in ingresso, che si collegano allo stesso quadro,
queste saranno collegate allo stesso impianto interno. Ma come detto
Booster, con zeus (e lui dice anche con flash) posso fare un solo
abbinamento, quindi una linea in ingresso non viene considerata, è come se
non esistesse.
E questo non mi sembra corretto, perchè i rischi delle due linee si devono
sommare, oppure no?
ambro