Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Sezione minima conduttore

Scusate, una domanda forse banale (non per me)...
qual'è la sezione minima che posso utilizzare in un impianto elettrico
(indipendentemente dalle caratteristiche dell'impianto e della protezione a
monte)?
Solitamente non si scende mai sotto l'1,5 mmq, ma quale Norma lo prescrive?
E se realizzo semplicemente un cavo di collegamento ad esempio per un
monitor di PC, posso utilizzare cavi di sezione 1 mmq, come spesso fanno i
costruttori di tali cavi già cablati?
Grazie a tutti.
Marco.

 monte)?
E' questo il punto, non puoi "indipendentemente".
Il cavo dell'impianto deve essere protetto dalla protezione a monte per cui
la sezione minima dipende dall'interruttore che protegge quella linea
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:2s097qF...@uni-berlin.de...


Hai ragione, la domanda era tale che presupponeva l'esistenza di un
interruttore e un carico con assorbimento relativamente basso (monitor PC).
Volevo solo puntualizzare che quel "indipendentemente" non va bene.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:2s1ndgF...@uni-berlin.de...

Innanzitutto grazie.
Ho trovato cmq la risposta nella CEI 64-8 :-) Parte 5 capitolo 52 (524.1)
che indica appunto che la sezione di fase per condutture fisse deve essere
minimo 1,5 mmq.
Mi rimane il dubbio per la realizzazione di un cavo di alimentazione, come
nell'esempio, di un monitor, con relativi connettori.
Dalla Norma capisco che posso usare come minimo lo 0,75 mmq (condutture
mobili con cavi flessibili), ma come faccio a garantire che lo proteggo?
Mi spiego meglio: se compro un cavo di alimentazione per monitor o PC è
cablato con lo 0,75. Il costruttore lo certifica, mette il marchio CE e
siamo tutti a posto... Ma se devo costruirlo io come faccio?
Ciao e ancora grazie!
Marco.

costruttori di tali cavi già cablati?
il problema è che appunto tu realizzi un IMPIANTO, mentre il costruttore
del monitor (o del solo cavo precablato) realizza un APPARECCHIATURA, le
due cose sono diverse e sono sottoposte a norme diverse
il discorso, trito e ritrito, della sezione minima di 1,5 mmq riguarda la
resistenza meccanica al tiro dei conduttori, non la loro portata
Se tu potessi dimostrare che il circuito che devi realizzare non è di
potenza, ma di segnalazione o comando, potresti scendere sino a 0,5 mmq.
Addirittura se le apparecchiature coinvolte sono elettroniche si può
arrivare fino a 0,1 mmq.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 siamo tutti a posto... Ma se devo costruirlo io come faccio?
Nelle stesse modalità del costruttore, applichi la norma specifica.
-- 
--
Michele Guetta - Perito Industriale

Le norme cei fissano 1,5 mm quadri perchč tale sezione č ritenuta la minima 
a garantire anche una resistenza meccanica sufficiente del cavo in 
riferimento alle operazioni di posa.
Le norme Cei costituiscono un supporto indispensabile alla progettazione ma 
non sono il Vangelo. Se in determinati casi si giudica che un cavo da 1 mm 
quadro sia sufficiente (in funzione della sua porata nominale, della caduta 
di tensione e del coordinamento con le protezioni, leggi iquadroti prestando 
attenzione che per le piccole sezioni č essenziale utilizzare magnetotermici 
limitatori) nessuno ti puņ vietare di installarlo.
Naturalmente occorreranno delle prescrizioni aggiuntive in sede di progetto 
con note che illustrino le modalitą di posa e tutti quei criteri di contorno 
necessari a scongiurare errori di installazione.
            ciao, Gabriele
dott. ing. Gabriele Tacchi
www.ecd.it
www.lpqi.org