Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: posso o non posso

Ciao a tutti,
è ammesso installare il quadro generale di un campo sportivo con annesso
spogliatoi ecc. in un locale nel quale si trova una caldaia a Gas murale (<
30.000 kcal/h) per riscaldamento degli spogliatoi stessi ?
In caso che in uno stesso stabile ci sono due caldaie, separate soltanto da
un muro bisogna fare la somma delle potenzialità termiche delle caldaie?

 wrote in message 8vopco$gsa$1...@nslave3.tin.it...


La classificazione dei luoghi dovrà essere effettuata in conformità alla
norma CEI 31-30 ed alle sue guide di attuazione che lasciano molto spazio
all'ingegno del progettista.
Nel caso in cui i centri di pericolo non siano tali da richiedere alcuna
tipologia di materiali Eex, comunque il locale non potra essere considerato
"normale", ma decisamente MA.R.C.I. "a MAggior Rischio in Caso d'Incendio",
ai sensi della sezione 751 della norma CEI 64-8.
Il locale dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni di prevenzione
incendi (aerazione a filo soffitto e presa d'aria per il gas metano, ovvero,
aerazione a filo soffitto e filo pavimento e filo pavimento per GPL).
Ai fini delle norme di prevenzione incendi (D.M. 12-04-1996), le
potenzialità termiche delle due caldaie murali vanno sommate se i locali di
installazione sono comunicanti direttamente.
E' inutile dire che, se l'impianto, nel suo complesso, dispone di una
potenza elettrica uguale o superiore a 1.5 kW, richiede un regolare progetto
secondo la guida CEI 0-2, firmato da un professionista abilitato in
elettrotecnica ed iscritto nel relativo albo (art. 4, comma 1. c. del DPR
447/91).
Saluti


 447/91).
Perchè se supera 1,5 kW ? Perchè professionista abilitato in elettrotecnica
?
Saluti. Per. ind. Michele Guetta.

 wrote in message
8vqtvl$qmg$1...@nslave3.tin.it...


 Saluti.
La domanda è questa:
Ciao a tutti,
è ammesso installare il quadro generale di un campo sportivo con annesso
spogliatoi ecc. in un locale nel quale si trova una caldaia a Gas murale (<
30.000 kcal/h) per riscaldamento degli spogliatoi stessi ?
La mia risposta è questa:
SI, applicando la norma CEI 64-8 in quanto ambiente ordinario. L'appendice B
della norma CEI 64-2, ancora in vigore fino a quando non uscirà la nuova
versione delle guida CEI 31-35 con i nuovi esempi, si applicherebbe se la
caldaia avesse una potenzialità superiore a 35 kW (art. B.1 CEI 64-2/A).
In caso che in uno stesso stabile ci sono due caldaie, separate soltanto da
un muro bisogna fare la somma delle potenzialità termiche delle caldaie?
No, se i locali sono separati e non comunicanti.

 professionali abilitate in elettrotecnica.
Conosco benissimo la L. 46/90 e il DPR 447/91, la mia era una provocazione
per il fatto che per me non è un ambiente soggetto a normativa specifica e
quindi non era obbligatorio il progetto (almeno per quel motivo), come era
una provocazione il professionista abilitato in elettrotecnica in quanto
sono un perito elettronico e sono abilitato alla progettazione di impianti
elettrici. A tal proposito, se volete ritorniamo a rifare la discussione di
qualche mese fa su chi è abilitato e chi nò.........risparmiatemelo per
favore.


Mi ci vorrà un po per leggere tutte le risposte.....(sono due giorni che non
accendo il PC)
Qmq Vi ringrazio, vedrò di chiarirmi le idee
Ciao

30.000 kcal/h) per riscaldamento degli spogliatoi stessi ?
Riguardo la prima domanda concordo con il per. ind. Michele Guetta
in altre parole:
- SI, applicando la norma CEI 64-8 in quanto ambiente ordinario.
  L'appendice B della norma CEI 64-2/A, ancora in vigore fino a quando
  non uscirà la nuova versione delle guida CEI 31-35 con i nuovi esempi,
 si applicherebbe se la caldaia avesse una potenzialità superiore a 35 kW
 (art. B.1 CEI 64-2/A).
Saluti per. ind. Ezio Compagnoni

 wrote in message
yqvV5.1876$hk4....@news.infostrada.it...

Scusa, ma non ho ben compreso come fai a definire cautelativamente
"ordinario" un ambiente nel quale coesistono: un quadro elettrico generale
di un'attività sportiva e due caldaie dalla potenzialità termica complessiva
molto probabilmente ben superiore a 35 kW (funzionanti a gas e separate solo
da un muro), proprio in forza della stessa norma CEI 64-8 da te citata !
Il punto 751.03.3 (allegato C) non mi sembra così largo di maniche come lo
si vuol far intendere, a meno che non vi siano organi di intercettazione
automatici ed istantanei del gas in caso di fuga ! (e mi pare di aver
compreso che proprio non ve ne siano).
Ma anche se vi fossero tali dispositivi, sfiderei chiunque a valutare come
"ordinario" un ambiente nel quale vengano introdotte per 10 s sostanze
infiammabili (in questo caso gas) provenienti da due tubazioni (una per
ciascuna caldaia) del diametro D e alla pressione di x daPa....
Non credi che, solo per questa ragione, la "classe del compartimento
antincendio" superi abbondantemente 30, trascurando totalmente che
potrebbero esservi ben altri e sconosciuti materiali infiammabili
nell'ambiente (tavoli, sedie, porte, abiti, lo stesso quadro ecc.) ?
Così, l'ambiente sarebbe almeno a Ma.R.C.I. e non certo "ordinario"!
In ogni caso, ogni professionista è padrone della propria dottrina, delle
proprie convinzioni e.... delle proprie responsabilità.
A tutti buon lavoro.
per. ind. Dario Lampa
<<Una certezza fa sicuramente tanti dubbi....
Tanti dubbi fanno probabilmente una certezza...(by nadir66)>>