Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Deposito alcool etilico







Devo progettare l’impianto elettrico in laboratorio di liquori al cui 
interno vi è un locale in cui è depositata una quantità di circa 12.000 litri di 
alcool etilico in sei appositi contenitori da 2.000 litri cadauno.


I contenitori sono chiusi sulla parte superiore da un coperchio rimovibile e 
sono collegati tra loro, nella parte bassa da una tabazione in acciaio inox 
flangiata e munita di chiavi a sfera.


Il locale di circa 60 mq ed altezza di 3 m è comunicante con agli altri 
ambienti del laboratorio, ma non ha aperture dirette all’esterno all'aria 
libera.


Non ho esperienze precedenti di impianti in zone pericolose, ma avendo le 
necessarie norme CEI, mi accingo all’arduo compito. 


Essendo l’alcool etilico molto infiammabile ed in quantità notevoli, in 
determinate circostanze diventa esplosivo in relazione al campo di 
esplodibilità.


Il pericolo maggiore è, come noto, la contemporanea presenza di atmosfera 
esplosiva determinata dai vapori dell'alcool (concentrazione dell'aria) e da 
sorgente di innesco. Lo scopo quindi, è far sì che l’impianto elettrico non 
costituisca fonte di innesco.


L’impianto elettrico nel locale sarà ovviamente ridotto al minimo e cioè con 
inecessari corpi illuminanti e n° 3 motori elettrici per il travaso e la 
manipolazione dell’alcool, senza prese a spina.


L’approccio che ho intenzione di seguire è quello di classificare dapprima il 
luogo pericoloso in base alla norma CEI 31-30, secondo un criterio più di 
analisi del rischio che analitico mediante laboriosi calcoli e poi di risalire 
al tipo di impianto elettrico in base all 64-2.


Il cliente mi ha fornito i dati fisico-chimici dell’alcool etilico e del 
processo di lavorazione. Lo stato più pericoloso è allo stato puro, cioè quando 
è depositato nei contenitori, prima di essere miscelato con le altre sostanze. 
Non mi ha saputo dire, invece, se i vapori prodotti dall’alcool si depositano 
nella parte bassa o alta dell’ambiente.




Da una prima analisi, tenendo conto del locale così come è strutturato:




considerando sorgenti di emissione gli sfiati superiori dei contenitori, 
  le flange e le chiavi a sfera;


Grado di emisione continuo;


Ventilazione scarsa;


Perverrei, in base alla tabella B.1 della 31-30 in zona 0. Non solo, ma 
essendo il locale comunicante con i restanti ambienti del laboratorio, 
l’estensione della zona pericolosa interesserebbe tutto il laboratorio. Di 
conseguenza, in base alla 64-2 tutto l’impianto elettrico del laboratorio 
dovrebbe essere AD-PE con costruzioni ex-d.


Il mio obiettivo è quello di far modificare il locale deposito, limitando 
così ad esso la zona pericolosa e quindi l’impianto AD-PE.


Allo scopo vorrei far chiudere, mediante porta REI 120, l’attuale 
comunicazione con gli atri ambienti ed aprire opportune finestre verso 
l’esterno, tali da garantire un adeguata ventilazione naturale o altrimentti 
forzata mediante elettroestrattori.


Chiedo, cortesemente ai colleghi progettisti che già hanno avuto esperienze 
del genere di farmi sapere se tale procedimento è corretto e/o ulteriori 
considerazioni che ho omesso.


Grazie.


Per. Ind. Gabriele Sacristano


e-mail: 
gsa...@tiscalinet.it







 ha scritto nel messaggio
news:000201c05492$a88c4fa0$31be0a3e@pentium166...

- Attenzione per il tipo di impianto non è più in vigore la 64-2 ma devi
applicare la norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33). Non esistono più gli
impianti AD ma solo i modi di protezione, ovvero in uno stesso ambiente
potresti avere modi di protezione diversi.
Il cliente mi ha fornito i dati fisico-chimici dell'alcool etilico e del pro
cesso di lavorazione. Lo stato più pericoloso è allo stato puro, cioè quando
è depositato nei contenitori, prima di essere miscelato con le altre
sostanze. Non mi ha saputo dire, invece, se i vapori prodotti dall'alcool si
depositano nella parte bassa o alta dell'ambiente.
Da una prima analisi, tenendo conto del locale così come è strutturato:
considerando sorgenti di emissione gli sfiati superiori dei contenitori, le
flange e le chiavi a sfera;
Grado di emisione continuo;
Ventilazione scarsa;
- Obbiettivo principale della CEI 31-30 è quello di avere solo SE di tipo 2
(solo in caso di guasto), pertanto se esistono SE di tipo 1 o peggio ancora
di tipo 0 è necessario intervenire prima nel processo, per esempio
convogliando  gli sfiati all'esterno.
Perverrei, in base alla tabella B.1 della 31-30 in zona 0. Non solo, ma
essendo il locale comunicante con i restanti ambienti del laboratorio, l'
estensione della zona pericolosa interesserebbe tutto il laboratorio. Di
conseguenza, in base alla 64-2 tutto l'impianto elettrico del laboratorio
dovrebbe essere AD-PE con costruzioni ex-d.
- Se risulta una zona 1 pui usare costruzioni Ex-d o anche Ex-e.
Il mio obiettivo è quello di far modificare il locale deposito, limitando
così ad esso la zona pericolosa e quindi l'impianto AD-PE.
Allo scopo vorrei far chiudere, mediante porta REI 120, l'attuale
comunicazione con gli atri ambienti ed aprire opportune finestre verso l'
esterno, tali da garantire un adeguata ventilazione naturale o altrimentti
forzata mediante elettroestrattori.
- Lo ritengo un intervento utile e necessario. Valutererei bene l'aspetto
della ventilazione se è in grado di declassare la zona.
Saluti. per. ind. Michele Guetta.