Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Punto di origine di un impianto elettrico.

Mi è venuto un dubbio su un argomento che ritengo ovvio.... ma non poi
tanto.
Ho sempre considerato come estremità di un impianto elettrico o confini per
così dire, il punto estremo alimentante l'ulimo utilizzatore (presa, ecc.)
ed il punto d'alimentazione dal contatore o fornitura d'energia
all'impianto.
Il dubbio mi è venuto però su questa affermazione sopra citata, se sia
opinione diffusa o se sia chiaramente espresso da qualche parte o magari
sancito nella normativa tecnica. In pratica la fornitura Enel b.t. (nel caso
in specie) è parte dell'impianto elettrico??

 ha scritto nel messaggio
news:DGA2e.3237$aH3...@news.edisontel.com...

Il quadro misure Enel o Contatore fà parte o no dell'impianto elettrico!!!

Per la Legge 46/90 l'impianto elettrico inizia "dal punto di consegna 
dell'energia"
Quindi ne deduco che è dal contatore in avanti, e non potrebbe essere 
diversamente, visto che non possiamo essere responsabili, nè intervenire 
sue quella parte di impianto e di apparecchiature
saluti
Giuliano

 ha scritto nel messaggio
news:d2qlu8$1uqp$1...@newsreader1.mclink.it...

Grazie, finalmente uno che condivide la mia opinione.

 ha scritto nel messaggio
news:d2qlu8$1uqp$1...@newsreader1.mclink.it...

Sono perfettamente d'accordo anch'io.
Ma forse mi sfugge qualcosa. La 46/90 dice che il differenziale va posto al
punto di consegna di energia elettrica (che per me è subito a valle del
contatore) e non fa alcuna eccezione.
Tuttonormel (anche nel supplemento dedicato ai differenziali), dice che lo
possiamo inserire nell'appartamento e non alla base del montante facendo i
dovuti distinguo, come ad esempio che il quadro non sia metallico, ecc.,
ecc., ecc. Questo avvallato dal fatto che le norme accettano che il
limitatore può fare da protezione al montante. A me va benissimo, anzi. Però
le due cose non vanno d'accordo ameno che il punto di consegna sia inteso
nell'appartamento, cosa che non condivido. saluti Lorenzo

 contatore) e non fa alcuna eccezione.
Scusa, puoi citare anche l'articolo?
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:EfT5e.757338$b5.33...@news3.tin.it...

Hem. Sfuggiva qualcosa.  Più di una cosa! Intanto non è proprio la 46/90, ma
il suo regolamento di attuazione 447.  L'art. 5 tratta l'installazione degli
impianti, ma nall'articolo 8 tratta di quelli già esistenti alla data del
marzo 90. Ed è qui che parla di protezione all'origine dell'impianto (  ma
intesa solo per quelli esistenti, di cui sta trattando).   Parlando dei
differenziali da 30mA lascia  un'interpretazione non ben definita perchè
potrebbe intendersi non necessariamente all'origine dell'impianto, cosa che
viene ben specificata per le protezioni da sovracorrenti.
Quindi hai colpito e affondato il mio precedente dubbio.
Lorenzo

 Quindi hai colpito e affondato il mio precedente dubbio.
Esatto; il sezionamento e la protezione contro le sovraccorrenti sono 
obbligatori all'origine, mentre il differenziale da 30 mA è un opzione, 
non è certo un obbligo.
ambro

 ha scritto nel messaggio
news:NJ46e.1206111$35.44...@news4.tin.it...

Allora l'impianto elettrico ha origine dai morsetti della fornitura Enel
(Contatore) quest'ultimo escluso, inteso che non fà parte dell'impianto
elettrico dello stabile?

 
Non è parte dell'impianto elettrico utilizzatore.
ambro