Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: [semi OT] messa a terra dei ferri di armatura

Ricordo di aver letto, anni fà su un testo di chimica, che un tempo era
pratica comune collegare all'impianto di terra i ferri di armatura degli
edifici.
Secondo il testo ciò poteva provocare la +o- rapida corrosione del ferro in
oggetto compromettendo seriamente la resistenza meccanica della struttura.
Ora non ricordo se su questo testo era scritto che è stata emanata una
apposita norma che vieta, salvo forse alcune applicazioni, di collegare
all'impianto di terra i ferri di armatura, ma ricordo che considerava tale
pratica "criminale".
Mi rivolgo al NG, non per lanciare un thread con infinite discussioni, ma
per sapere da persone esperte, quali quelle che freqentano questo NG,
effettivamente qual'è lo stato dell'arte sulla questione, considerando che
ho notato che il collegamento all'impianto di terra dei ferri di armatura è
ancora pratica comune.
Secondo il mio parere, dal punto di vista elettrico non dovrebbero essere
collegati all'impianto a terra, in quanto non dovrebbero essere né una massa
né una massa estranea... forse il loro collegamento all'impianto di terra
potrebbe essere giustificato da una necessità di equipotenzialità in caso di
presenza di LPS (parafulmine).
Se è a vostra conoscenza, esiste qualche norma che aiuta a discriminare tra
il collegare a terra o il non collegare a terra, a  seconda dei casi, i
ferri di armatura.
Ammetto la mia ignoranza, chiedo lumi e ringrazio anticipatamente.
beginner

 ha

massa né una massa estranea...
i ferri del c.a. vengono collegati non come masse o masse estranee, ma come
dispersori di fatto: in tal modo si ottiene un ottimo impianto di terra in
maniera economica: non sono necessari ulteriori picchetti, scavi etc...
NB, ripeto: non sono un 'esperto' ... usare con cautela!   :-)
(cmq diverse indicazioni si possono trovare su TNE)

ottengono impianti di terra efficienti e a costo zero. Lo spauracchio della
inoltre, se non sbaglio, collegando i ferri di fondazione o comunque della
struttura, equipotenzialmente si evita di dover collegare poi
equipotenzialmente tutti gli infissi metallici (ovviamente dove questo
sarebbe richiesto)
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 NB, ripeto: non sono un 'esperto' ... usare con cautela!   :-)
 Concordo con te su quanto detto.


 oggetto compromettendo seriamente la resistenza meccanica della
struttura...
Mi viene un dubbio e porrei qualche domanda.
Vi è mai capitato di effettuare verifiche su impianti di terra non tanto
giovani, diciamo con piu di 10 anni di onorato servizio nella dispersione di
correnti a terra? Penso proprio di sì.
Vi è mai capitato di trovare, al posto dei dispersori, l'ossido del metallo
di cui erano costituiti? Pongo questa domanda, in quanto in letteratura
tecnica, anche se di rado, si fa riferimento a casi di impianti di terra
misteriosamente scomparsi, lasciando come unica traccia appunto l'ossido.
La situazione diventerebbe più seria se i ferri di armatura fossero
collegati all'impianto di terra, in questo caso con o senza corrende di
dispersione (alternata o continua) si verrebbe a creare una "bella" cella
elettrolitica aventi come elettrodi il ferro di armatura (o di fondazione,
perdonatemi se in elettrotecnica sono un beginner, figuriamoci in ambito
edile) e il metallo dei dispersori intenzionali di terra, per esempio corda
di rame, ed avente come elettrolita il terreno. In questa situazione il rame
resterebbe praticamente intatto, mentre il ferro si ossiderebbe, in quanto
dal punto vista elettrochimico è un metallo meno "nobile" rispetto al rame.
In una cella galvanica aventi come elettrodi due metalli diversi, in
prossimità del metallo più nobile si ha la reazone di riduzione, in
prossimità del metallo meno nobile si ha la reazione di ossidazione. Questa
+o- la teoria!
La vostra pratica non penso che contraddica la teoria, ma non mi
sorprenderei se mi diceste il contrario, in quanto il processo di
ossidazione poterbbe anche essere molto lento, quindi potrebbero non bastare
alcuni anni ad ossidare completamente un impianto di terra o eventualmete i
ferri di armatura ad esso collegati, ma occorrerebbero, decenni se non
secoli.
Ringrazio chiunque vorrà rispondere a questo messaggio dando testimonianza
delle proprie esperienze riguardanti le situazioni da me presentate, e
chiedo scusa se ho insistito sull'argomento, ma per confrontarmi su tale
questione, rivolgermi a questo ng mi sembrava la scelta più sensata per
avere riscontri pratici.
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti.
beginner