Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: autotrasformatore

Supponendo di dover aumentare o abbassare di una decina di volt la tensione 
di rete, se io prendo un trasformatore 230-12vca e lo collego ad 
autotrasformatore faccio un paciugo o può andar bene? Cioè il trasformatore 
è idoneo unicamente ad essere usato per quello che è oppure volendo posso 
usarlo come un autotrasformatore, eventualmente apponendo un'etichetta che 
indichi chiaramente come l'ho usato? (eliminando le indicazioni 0-12v sul 
secondario ed apponendone una che indichi d esempio 0-230-242v...)
Suppongo che non sia normativamente corretto in quanto è stato testato e 
certificato come trasformatore e non posso cambiarne l'utilizzo... o 
sbaglio?
Notte,
Enrico. 

 trasformatore. Buon pomeriggio
Beh si... il carico in A è in funzione di quanta corrente può fornire il 
secondario.. nel caso di un 12V 100VA fanno 8A circa, quindi hai a 
disposizione 240x8=1920VA circa disponibili in uscita... con un trafo da 
100! :-)
Ciao,
Enrico.


Esatto. Questo proprio grazie all secondario di sezione maggiore.
Solitamente l'autotrasformatore generico, non ha questo "allungamento" di
avvolgimento con sezione maggiore, o anche lo fosse, non in questi rapporti.
Ai fini della configurazione, si,   abbiamo un autotrasformatore dove la
presa intermedia è saldata fuori e non all'interno dell'avvolgimento. La
cosa da analizzare sarebbe in caso di controfase per abbassare, cosa
succede, ma direi, sui due piedi, che è la stessa cosa (abbiamo però una
corrente smagnetizzante con fase che potrebbe, anzi  non sarà. di 180°).
Colgo l'occasione per andarmi a ripassare un pò di cose.
Normativa. Eh. Sicuramente la cosa va segnalata che è il minimo che si possa
fare. Poi si può pensare di metterlo in serie al neutro, in modo che tutto
il secondario non assuma il potenziale di fase. Poi come già detto, essendo
un caso abbastanza insolito non so che dicono le norme.
Diamo spazio agli esperti che non mancano in questo NG, ai quali vanno i
miei complimenti. Agos

 
No. I due avvolgimenti risultano in serie e la sezione del primario non 
puň sopportare quella corrente. Anzi, diventando un trasformatore 
elevatore ne passa di piů, rispetto al secondario.
Per quanto riguarda la normativa mi sembra un po' complicata la cosa, ma 
mi azzarderei a dire che usando la macchina in modo difforme da quanto 
dichiarato dal costruttore, tu lo sostituisci e devi ragionare come un 
costruttore, e quindi deve applicare le relative norme di prodotto, che 
non conosco.
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente piů sicuri?
http://www.no1984.org

 
http://www.no1984.org

 Perchč dici questo? Forse non siamo stati chiari. 
Forse non ho capito lo schema di collegamento. Ma nel primo post si 
dice:   >io prendo un trasformatore 230-12vca e lo collego ad 
autotrasformatore...
quindi avendo il primario con due morsetti 0-230 ed il secondario con 
due morsetti 0-12 unisco il morsetto del primario 230 con il morsetto 
del secondario 0 ed attengo tre morsetti 0-230-242, a questo punto 
alimento il trasformatore tra i morsetti 0-230 ed allaccio il carico ai 
morsetti 0-242, questo č un autotrasformatore, o mi sbaglio?
Oppure non č questo il collegamento di cui si discute?
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente piů sicuri?
http://www.no1984.org

Devo andarmi a rivedere com'è collegato un autotrasformatore... forse ho 
generato qualche incomprensione :)
Allora immagina di avere, partendo dal basso, 0-230, e li attacci neutro e 
fase. Dal morsetto 230 fai un cavallotto e vai ad un polo del secondario, 
mettiamo lo 0 (bisogna vedere la fase degli avvolgimenti... ma vasbbeh è un 
esempio) e l'altro polo del 12 va a finire a 242.
Il carico lo prendi tra neutro e 242... puoi prelevare i tuoi 8A con un 
trafo da 100VA, il primario è percorso dalla sua corrente primaria 
nominale..
Se hai fidocad a limite faccio uno schema ;)
Ciao,
Enrico. 

 ambro
 Si, è così, come ti ha già risposto anche Enrico. Alla fine ti sei poi
costruito un autotrasformatore con la certezza di un avvolgimento
innalzatore di cui puoi conoscere sicuramente la corrente fornita (se
dovessi farlo fare, a quel punto ordini un autotrasformatore con tot spire
di una certa sezione ed altre, avvolte nello stesso senso, di tutt'altra
sezione).
Agos

 Se hai fidocad a limite faccio uno schema ;)
Una volta c'era, ora ho cambiato SO, devo vedere se c'č ancora nei PC 
con windows, ma posso sempre installarlo.


 transitare dal primario.
NO. Per il ragionamento sopra.
 Agos

 10V 8A  sul secondario per sommarsi alla rete.
Avete ragione, mi son messo a disegnare gli schemi e le idee si sono 
chiarite.
Chiedo scusa per la confusione che posso aver creato.
ambro
-- 
TC = Trusted Computing = computer sicuri!
Ma sono veramente più sicuri?
http://www.no1984.org