Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Salvavita 0,03mA e filtri drives

Buona sera!
Ad una linea di prese ho collegato un quadro contenente un drive per motori
brushless alimentato tramite filtro!
Tutta la linea è protetta tramite interruttore differenziale da 0,03mA!
Il differenziale scatta... ho dovuto mettere un differenziale da 0,3A!!
Domanda... ma è normale che io debba innalzare la corrente di intervento per
far funzionare il quadro (a discapito della sicurezza fisica: un
differenziale da 0,3A è quasi letale per una persona!!!).
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo
Roberto

 ha scritto nel messaggio
news:vXiy8.96660$SR5.2...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:vXiy8.96660$SR5.2...@twister1.libero.it...

0,3 A letali per una persona ????????? Ma da quando? Se sei in un sistema TT
e hai una resistenza di terra pari a 50 ohm puoi usare un differenziale
anche da 1 A e risultare coordinato. A maggior ragione in un sistema TN-S.
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale.

Capisco....
Allora sono stato informato male... per fortuna in questo ng ci sono sempre
persone gentili che si preoccupano...
Grazie ancora e...
buona sera.
Roberto


 0,3 A letali per una persona ????????? Ma da quando?
Da quando iniziano a scorrere nel tuo corpo a quando sovviene la morte 
cerebrale passando per tutto quello che succede in mezzzo :)
Dicendo che non lo sono in questo modo rischi di confondere 
ulteriormente le idee... e ti spiego perche'...
E' importante che tu faccia capire la differenza tra contatti diretti e 
contatti indiretti, nel primo caso, un differenziale da 30 o meno mA 
*puo'* salvare la vita anche se non e' tenuto a farlo... e' insomma una 
protezione aggiuntiva della quale, comunque, non faccio a meno 
agevolmente, visto che il contatto diretto, per quanto debba essere 
improbabile, non e' impossibile.
Nel caso di contatti indiretti (ovvero un eventuale chassis che venisse 
in contatto con una parte attiva), allora, dici bene che tutto dipende 
dalla coordinazione tra l'impianto di terra e differenziale che 
addirittura diventa (per certi versi) superfluo...
Ti dico questo perche' e' la reazione di "Ferro" e' stata la stessa che 
ho avuto io quando mi e' stata data la stessa risposta che hai dato tu.
Mi sbaglio ?
Ciao!
-- 
  Daniele Orlandi
  Planet Srl

 ha scritto nel messaggio
news:3CCEE744...@orlandi.com...

Si. La protezione adizionale per i contatti diretti del differenziale da 30
mA č previsto dalla norma come qualcosa in piů ma da non adottare perň come
provvedimento unico o da confidarci troppo. La protezione dai contatti
diretti puň essere attuata esclusivamente con involucri o barriere. Se poi
c'č anche un differenziale da 30 mA ben venga, ma non č detto che aiuti.
--
Saluti
Michele Guetta - perito industriale

 ha scritto nel messaggio
news:sm_y8.74401$vF6.2...@news2.tin.it...


 c'č anche un differenziale da 30 mA ben venga, ma non č detto che aiuti.
Non e' quello che ho detto ?
"*puo'* salvare la vita anche se non e' tenuto a farlo... e' insomma una
protezione aggiuntiva della quale, comunque, non faccio a meno
agevolmente, visto che il contatto diretto, per quanto debba essere
improbabile, non e' impossibile."
Ciao.


 ha scritto nel messaggio
news:aadj0a$dvs$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 Dovresti verificare la corrente di dispersione dell'impianto, che non
necessariamente  indica una situazione di guasto, ma che è legata alle
caratteristiche dei dispositivi elettronici alimentati a valle.