Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Verifiche iniziali locali medici

Secondo voi i risultati delle verifiche iniziali sono esigibili dal
committente o altri soggetti ?
Se sì in base a cosa ?
Ho dei locali medici di gruppo 1 e 0 che debbo collaudare, sia in modo
funzionale che tecnico-amministrativo.
Ho una ditta installatrice subappaltatore dell'impresa edile.
Il capitolato speciale prevede tra l'altro che "Ai sensi dell'art.19
del DM 145/2000 la stazione appaltante ha facoltà di eseguire, sia in
corso d'opera sia in corso di collaudo, controlli e verifiche. Le
spese ed oneri relativi a tali controlli e verifiche sono a carico
dell'appaltatore".
Come collaudatore potrei richiedere che siano espressamente prodotti i
risultati delle verifiche iniziali ai sensi del dm 37/08 ? 
Potrebbe farlo il committente (ASL) o il direttore dei lavori ?
Ho delle difficoltà ad interpretare in tale senso la CEI 64-8 al punto
710.6

Se sì in base a cosa ?
Aggiungo che ho trovato sempre nel capitolato d'appalto "Al termine
dei lavori (la DL) si farà rilasciare il rapporto di verifica
dell'impianto elettrico, come precisato nella appendice G della guida
CEI 64-50 = UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a
regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa
per la successiva gestione e manutenzione".
Suppongo si faccia riferimento ad una delle precedenti edizioni della
64-50, dato che adesso è l'appendice H a trattare la questione.
Pur trattandosi di una guida e non di una norma, viene esplicitamente
indicata come riferimento in un contratto d'appalto ...
____
MazE
Per scrivermi raddoppiate z e t

Il rilascio delle verifiche non è obbligatorio per legge, pertanto è
facoltà dell'installatore rilasciare il documento. Se invece è
previsto a capitolato, allora è un requisito contrattuale da
rispettare.



Ciao Mike e grazie per il fattivo contributo che come al solito dai.
Spulciando la nuova 64-8 ho trovato solo adesso il punto 61.4 e
relativi sottopunti che mai avevo esaminato finora:
61.4 Rapporto per la verifica iniziale
61.4.1 Al termine della verifica iniziale, deve essere preparato un
rapporto di prova. Tale documento deve indicare l’oggetto della
verifica, insieme con l’esito dell’esame a vista e dei risultati di
prova.
Ogni difetto od omissione rilevato durante la verifica deve essere
eliminato prima della consegna dell’impianto da parte
dell’installatore.
61.4.2 In caso di verifica iniziale o di modifica o di aggiunta a un
impianto esistente, il rapporto può contenere le opportune
raccomandazioni per le riparazioni e i miglioramenti.
61.4.3 La persona (o le persone) responsabile per la sicurezza,
installazione e verifica dell’impianto, deve fornire il rapporto al
committente.
Potrebbe essere determinante ?


 Potrebbe essere determinante ?
Mah! Può essere utile ma resta il fatto che non è un allegato
obbligatorio per il DM 37/08. Per togliere ogni dubbio nei miei
progetti lo scrivo nella relazione tecnica che l'installatore deve
fornire il verbale di verifica e prevedo anche una precisa voce di
capitolato che comprende l'onere, non di fare le prove che è un
obbligo, ma di fornire il verbale.

 obbligo, ma di fornire il verbale.
Dipende se nella dichiarazione di conformità "dichiari" espressamente di applicare le norme CEI 64/8....se la risposta è si, chiaro 
che devi rispettarne i contenuti..... quindi per te diventano vincolanti anch'esse!
se veramente si allegasse la registrazione delle prove strumentali e visive, le dichiarazioni sarebbero reali e non dei semplici 
pezzi di carta....
P.S. quanti sono gli elettricisti che non possiedono uno strumento adeguato ?   Facciamo una statistica?

 adeguato ?   Facciamo una statistica?
Secondo me oltre il 50% degli installatori (ovvero abilitati DM37), 
possiedono la strumentazione.
Molti potrebbero noleggiarla o farsela prestare.
Chi la usa veramente non è più del 5-10%
Giuliano