Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Titolo: Vecchio impianto elettrico

Desidererei conoscere quali azioni siano da compiere per mettere 'a norma'
un impianto elettrico per civile abitazione realizzato prima dell'anno 1990
e privo di impianto di messa a terra.
In sostanza: e ancora sufficiente installare un interruttore differenziale
ad alta sensibilità?
Ringrazio chi mi vorrà fornire delucidazioni e gli estremi di  eventuali
norme successive alla L. 46/90 che, come noto, nel caso da me proposto,
impone l'installazione dell'Id entro un termine prorogato fino al 1996.
Saluti, sandro demelas.

 ad alta sensibilità?
La domanda è semplice ma la risposta no in quanto ci sono ancora opinioni
contrastanti. La L. 46/90 ha previsto, quale requisito minimo di sicurezza,
tra gli altri, l'installazione di int. diff. da 30 mA se non c'è l'impianto
di terra. L'impianto di terra però è fondamentale per il coordinamento
dell'interruttore differenziale, mi spiego meglio.
Se ho l'impianto di terra, in caso di un guasto di un isolamento (mettiamo
il classico caso della carcassa della lavatrice che và in tensione) il
differenziale (se installato e mantenuto corretamente) interviene
immediatamente con il presentarsi del guasto, in quanto il guasto si chiude
sull'impianto di terra. Viceversa, il guasto rimane fino a quando la persona
non và a toccare la carcassa e tramite il suo corpo fà intervenire il
differenziale. Credo che sia intuibile la differenza di sicurezza delle due
situazioni.
Con questo non voglio criticare la L. 46/90 o l
apisce  se non ho


Mi scuso per la risposta incompleta per un errore di trasmissione. Rinvio il
post completo.
La domanda è semplice ma la risposta no in quanto ci sono ancora opinioni
contrastanti. La L. 46/90 ha previsto, quale requisito minimo di sicurezza,
tra gli altri, l'installazione di int. diff. da 30 mA se non c'è l'impianto
di terra. L'impianto di terra però è fondamentale per il coordinamento
dell'interruttore differenziale, mi spiego meglio.
Se ho l'impianto di terra, in caso di un guasto di un isolamento (mettiamo
il classico caso della carcassa della lavatrice che và in tensione) il
differenziale (se installato e mantenuto corretamente) interviene
immediatamente con il presentarsi del guasto, in quanto il guasto si chiude
sull'impianto di terra. Viceversa, il guasto rimane fino a quando la persona
non và a toccare la carcassa e tramite il suo corpo fà intervenire il
differenziale. Credo che sia intuibile la differenza di sicurezza delle due
situazioni.
Con questo non voglio criticare la L. 46/90, perchè se si obbligava a
installare l'impianto di terra nessuno avrebbe fatto niente, l'installazione
del differenziale bene o male fornisce una sicurezza in più.
Dal mio punto di vista cmq installerei l'impianto di terra, visto che
l'unica cosa incerta in Italia è la giustizia e quando succede l'infortunio,
anche se hai fatto tutto il possibile verrai sicuramente incolpato lo stesso
di qualcosa. Allora l'importante è di essere a posto almeno con la propria
coscenza nell'aver fatto, in scienza e coscienza, tutto il possibile per
prevenire danni.
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta

 ha scritto nel messaggio
news:95bghj$pa9$1...@pegasus.tiscalinet.it...

DPR 6 dicembre 1991 n. 447
"Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti"
[...]
Art. 5.
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in
vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purchè l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
DPR 18 aprile 1994, n. 392
"Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza."
[...]
Art. 6.
ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO DI NOTORIETA' E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi
al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima,
per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione
degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di
notorieta', sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano
indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione
di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha
valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'art. 9 della
legge.
Ciao E buon lavoro
Fabio

 di qualcosa.
Proprio perche' come affermi, le opinioni sono contrastanti anche tra i
tecnici.
Saluti.
Mauro Bottizzo.