Newsgroup: it.discussioni.auto
Titolo: Re: Ricarica auto elettriche, l’aumento della potenza del contatore diventa gratis

 ricaricare l’auto elettrica degli utenti, senza alcun costo aggiuntivo.
 
Tutto fico ma senza soldi come fanno a migliorare la rete?
 
 
-- 
Alex
(JDM, 135, 50)
"Vags are for fags." 
 

 Tutto fico ma senza soldi come fanno a migliorare la rete?
 
Con tutti i soldi pubblici spesi in opere faraoniche giu' verso la
meta' bassa dello stivale, non pensa sia ora di restituire qualche
centesimo di euro nella parte alta, per potenziare l'infrastruttura ?


In ogni caso, leggendo la disposizione di ARERA, si legge
che non serve la benche' minima spesa, sfruttando
semplicemente le capacita' gia' esistenti dei misuratori
elettronici (Telegestori):
 
"la possibilità di rendere disponibile il servizio di
  disponibilità aggiuntiva di potenza in fascia notturna/festiva
  senza applicare costi ulteriori discende dall’assunzione che,
  concentrando i nuovi prelievi per ricarica di veicoli elettrici
  nelle ore notturne e festive, non si induca un aumento dei picchi
  massimi di prelievo nella rete di distribuzione né, dunque, vi sia
  necessità di investimenti ulteriori per il potenziamento di tale rete;"
 
Ripeto: non vi e' necessita' di potenziamento della rete.
 
La si usa di notte o nei festivi, quando la rete opera
a carico ridotto.

 provvedimento.
 
Proviamo a capire la tecnologia utilizzata. Come ormai dovreste
sapere, il limitatore di potenza dei "Telegestori" (o "Openmeter",
per chi e' gia' aggiornato alla versione 2.0) e' regolato nominalmente
ad un 10% in piu' della potenza contrattuale. Quindi con un 3 kW,
il limitatore e' regolato per reagire se si superano i 3,3 kW.
MA, per venire incontro a chi aveva in passato la fortuna di
limitatori elettromeccanici regolati a "manica larga", e' stata
aggiunta una opzione, valida per 90 minuti continui e questo per
2 volte nelle 24 ore (quindi per un totale di 3 ore), per cui
il limitatore vi perdona per un maggiore prelievo fino al +40%
della potenza contrattuale (cioe' 3 kW + 40% = 4,2 kW).
 
Quindi noi conosciamo gia' questo "meccanismo" di due potenze
prelevabili in tempi diversi (4,2 kW per 90 minuti, in due cicli,
e 3,3 kW per tutto il resto delle 24 ore).
 
Quello che fa l'opzione e' fornire una ulteriore taratura di
potenza, questa volta "a fascisa oraria prefissata" (la F3)
e non su "richiesta" (come avviene con l'esubero del 40%).
 
La F3 e' confermata dalle 23:00 alle 07:00 di ogni feriale,
sabato incluso, e tutta la domenica e i festivi.
 
Requisiti:
 
* una utenza domestica oppure per pompa di calore o per
   la ricarica di auto elettriche se separata dalla domestica
* avere un contratto tra 2 kW e 4,5 kW (potenza contrattuale)
   quindi rientra la massa che ha ancora i 3 kW contrattuali
* avere un misuratore elettronico telegestito
* avere collegato un sistema di ricarica per veicoli elettrici
   capace di "parlare" con il misuratore elettronico
* firmino un consenso ad ispezione a sorpresa nelle loro
   abitazioni per verificare l'uso del sistema di ricarica
 
Azioni da fare:
 
* presentare richiesta al GSE (dal 3-5-2021 al 30-4-2023)
* accludere atto di notorieta' che attesti i requisiti
   di cui sopra, allegando i documenti del caso
 
Requisiti minimi del "ricaricatore" (azioni che sa fare):
 
* misurare e registrare la potenza attiva di ricarica e
   trasmettere questi dati ad un soggetto esterno,
   designato dal cliente
* ricevere i comandi di tale soggetto, come:
   - riduzione della potenza massima di ricarica
   - incremento o ripristino della potenza massima di ricarica
 
Conseguenza se venite accettati:
 
Il vostro distributore impostera' il limitatore di potenza
durante la fascia F3 (dalle ore 23:00 di sabato alle ore
7:00 di lunedi e poi ogni notte tra le ore 23:00 e le ore
7:00 di ogni giorono feriale e tutte le ore dei giorni festivi
infrasettimanali) come se aveste una potenza contrattuale
di 5,5 kW che corrisponde ad una potenza disponibile di 6,05 kW
(5,5 + 10%). Il tutto restando ferme tariffa e fiscalita'.
Ovvero, mi pare di intendere che le agevolazioni della
accisa elettrica per la prima casa, ovvero la residenza,
per chi non supera i 3 kW, vengono salvaguardate (sono circa
una quarantina di euro all'anno, nel caso migliore). A dire
la verita', e' un vantaggio "teorico", perche' se usate
la ricarica dell'auto elettrica e' probabile che superiate
i 3'600 kW·h annui, ovvero il consumo per cui l'agevolazione
dell'accisa e' totalmente persa in ogni caso.
 
Mi pare di capire che il "soggetto esterno" da voi scelto e
che controlla il vostro ricaricatore, abbia il compito di
interagire con Terna, in modo da ridurre o staccare il
ricaricatore qualora ci sia una emergenza in rete, ad
esempio, una centrale vada in blocco. In questo modo questo
nuovo servizio funge anche da "potenza interrompibile",
la tecnica usata oggi dalla rete per stabilizzarla, in
mancanza di adeguata capacita' di riserva (a causa del vizio
di importare sempre piu' elettricita' dall'estero).
 
Vi risparmio tutta la parte tecnica, che interessa il tecnico
che assevera l'impianto e l'elettricista che vi da' la
Dichiarazione di Conformita' delle modifiche fate, come
l'aggiunta di un magnetotermico apposito che alimenta
direttamente il caricatore. Se il salvavita-magnetotermico
principale e' da 25A potrebbe anche restare, considerando
che 6050/230 = 26,3 A, potrebbe "restare su" in forza
della tolleranza costruttiva (+5%), ma se avesse il vizio
di scattare, dovreste metterci un 32A. Ovviamente se al
posto del 25A ci mettete un 32A, dovrete cambiare i cavi
a monte, minimo un 6 mm2 se volete ridurre le perdite
ohmiche, visto che userete il cavo per tutta la notte a
piena potenza contrattuale. Se siete lontani (piani "alti",
oltre dai dieci metri in poi, da valutare anche un 10 mm2
oppure una coppia di 4 mm2 (cioe 2+2 cavi) se volete
risparmiare un po' di rame ... perche' le perdite di carico
le pagate voi. Usare due cavi da 4 mm2 puo' essere piu'
facile se ci sono curve da affrontare, che con un 10 mm2
possono diventare un problema. Infatti, due cavi da 10 mm2
affiancati occupano "piu' larghezza" (> 11 mm) di 4 cavi da
4 mm2 che si dispongano in fascio (>9 mm). Ovviamente mi
riferisco alle conduttore in tubo corrugato "tondo".
Nelle canaline la questione "larghezza" non si pone.
 
C/post it.discussioni.energia (toglietelo nella replica)

 Tutto fico ma senza soldi come fanno a migliorare la rete?
 
In Italia esiste un solo modo, tasse!

 Tutto fico ma senza soldi come fanno a migliorare la rete? 
 
in cortile ho 1 (uno) palo di cemento dal 1967. ci arrivava il copperweld della linea e di lì parte il precordato che entra in casa. la linea è stata interrata ma il palo è rimasto per non distruggere troppa roba, tanto non mi è di fastidio.
la parte terminale del palo (circa 70 cm) ha i ferri esposti, se tira vento il precordato oscilla e la fa muovere.
gente dell'enel è venuta 3 (tre) volte a vedere in 10 anni, ogni volta detto che andava cambiato alla svelta, 2-3H di lavoro. anche, tagliata la parte danneggiata e fatto partire il precordato più in basso.
è ancora lì. quando sento che migliorano la rete mi viene da ridere ...

 è ancora lì. quando sento che migliorano la rete mi viene da ridere ...
 
Ecco pensa aumento senza soldi....le risate...
