Newsgroup: it.discussioni.auto
Titolo: Massima potenza contrattualizzabile in monofase


 
Ecco un esempio dalla guida rapida:
 
"Per esempio, per un contratto da 15 kW è possibile prelevare
  senza limiti di tempo fino a 16,5 kW. Inoltre, se si superano
  i 16,5 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a
  20,9 kW per almeno tre ore.
  Se si preleva una potenza superiore ai 20,9 kW il dispositivo
  per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta
  entro due minuti."
 
E poi c'e' una domanda con risposta:
 
"È scattato il dispositivo per il controllo della fornitura di
  energia elettrica del contatore elettronico. Perché?"
 
Tre sono le ipotesi probabili:
... (omissis) ...
 
  C) sta prelevando su una singola fase l’intero valore
     della potenza contrattuale (15 kW)
 
Si badi bene: non c'e' scritto "sta prelevando piu' di 5 kW
piu' il 40% di tolleranza, cioe' 7 kW. Quindi appare evidente
che il contatore non e' fiscale sul bilanciamento, ma pone
un limite solo quando su una fase c'e' tutta la potenza
contrattuale (che nel caso di un 10 kW e' appunto 10 kW).
 
Pare pero' che ci sia un limite "duro" di 10 kW per ogni
fase (ovviamente nel caso massimo di un contratto da 30 kW)
dovuto ai componenti del open meter, che non sono in grado
di sopportare correnti maggiori di quelle corrispondenti ai
10 kW assorbiti a 230 volt. Ma questo limite riguarda solo
i contratti sopra i 10 kW e peralto non appare menzionato
nel manuale (che pone invece solo un valore massimo di 15 kW
nel caso di un contratto da 15 kW).
 
In ogni caso, se ci sono dubbi, scrivete al vostro distributore,
(se diverso da ENEL) e' obbligato a rispondere a questo tipo di
domande.




 efficienza per l'utilizzatore
 
Questo è interessante. Sui 7 kw però ne vale così tanto la pena chiedere 
il trifase?
 

ma se installo un fotovoltaico da 10 o 20kwp posso continuare volendo ad utilizzare il mio contatore da 3 o 6kw? e farmi mettere un contatore monofase da 10 o 20kw monofase solo per l'aenergia prodotta dal fotovoltaico?

 ma se installo un fotovoltaico da 10 o 20kwp posso continuare volendo ad utilizzare il mio contatore da 3 o 6kw? e farmi mettere un contatore monofase da 10 o 20kw monofase solo per l'aenergia prodotta dal fotovoltaico?
 
No, sopra i 6kW non puoi fare impianti monofase


 
Ove c'e' una domanda con risposta:
 
"È scattato il dispositivo per il controllo della fornitura di
  energia elettrica del contatore elettronico. Perché?"
 
Tre sono le ipotesi probabili:
... (omissis) ...
 
C) sta prelevando su una singola fase l’intero valore
     della potenza contrattuale (15 kW)
 
Si badi bene: non c'e' scritto "sta prelevando piu' di 5 kW
piu' il 40% di tolleranza, cioe' 7 kW. Quindi appare evidente
che il contatore non e' fiscale sul bilanciamento, ma pone
un limite solo quando su una fase c'e' tutta la potenza
contrattuale (che nel caso di un 10 kW e' appunto 10 kW).
 
Quindi, cosa importa se il distributore mi mette un
contatore trifase ? Prendero' un wallbox trifase (che a
parita' di erogazione e' un 10% piu' efficiente ... e
visto gli elevati consumi della ricarica di una auto
elettrica, quel 10% e' tutto grasso che cola) e tutto
il resto dell'impianto di casa da 3 kW lo attacco ad
una fase, senza modifiche. Quale e' il problema ?
 
Con il trifase ci guadagno, e non devo rifare la
centralina di casa.