Newsgroup: it.discussioni.auto
Titolo: [ OT ] C'è un elettricista??

Cia a tutti
 
Scusate per l'OT. Avrei bisogno di una consulenza da parte di chi ne 
capisce di tubi a LED. Avrei bisogno di montare in un acquario dei tubi 
a LED in sostituzione dei tubi al neon T8. Vorrei collegati direttamente 
senza starter e reattore. Ho visto che però in base al tubo LEd c'è il 
suo collegamento da fare. Ossia neutro  e fase entrambi da un solo lato, 
oppure fase da un lato e neutroo dalla parte opposta.
C'è un modo di capire dalla dicitura che c'è sulla lampada LED il tipo 
di collegamento da fare?
 
Grazie a chi mi aiuterà.


Attenzione a modificare i cablaggi, questa dei tubi a LED
e' una mina vagante. Infatti, un lato dei tubi a LED e'
in corto-circuito (serve a chiudere il circuito se si installa
con un collegamento tradizionale). Ora, se l'idea e' di
mettere fase e neutro su un solo lato, qualora si sbaglia
ad inserire il tubo si fa una mini esplosione se il
magnetotermico non scatta in tempo.
 
Sui tubi LED non c'e' una regola comune per le diciture.
Alcune volte sul lato "morto" c'e' scritto "short-circuit"
ovvero "lato in corto", mentre sul lato della alimentazione
trovera' "L" e "N" (live e neutral) per indicare dove deve
entrare l'alimentazione.
 
La fregatura sta nel fatto che ci sono i tubi con un lato
in corto circuito e quindi potete immaginare che se volete
alimentare solo da un lato, se poi chi arriva dopo sbaglia
l'installazione, ecco il "botto".
 
Di conseguenza, SE PROPRIO SI VUOLE ESCLUDERE IN FUTURO
L'USO DI TUBI AL NEON, occorre mantenere la cablatura
originale e limitarsi a semplicemente mettere in corto
il zoccolo riservato allo starter (che e' poi quello
che viene fornito "finto" insieme al tubo LED).
Si puo' togliere anche il reattore, cosi' che alla fine
il cablaggio sia il seguente:
 
N -------------------------------------------------------+
L ---------+                                             |
           |                                             |
           |                                             |
           +-->                                       <--+
               [            tubo LED                 ]
           +-->                                       <--+
           |                                             |
           |                                             |
           +---------------------------------------------+
                               ^
                               |
                    (qui una volta c'era lo starter)
 
In questo modo, qualsiasi sia il verso in cui si installa
il tubo LED, non si rischia il corto-circuito.
 
Ma attenzione: se per sbaglio mettete un tubo fluorescente
lo fatte fuori con "puf" (il filamento interno si volatilizza).
 


Dunque se ho ben capito, ogni tubo a LED ha un lato in corto? Questo 
vale per tutti i tubi a LED? Io vorrei installare dei PHILIPS MAS LED 
TUBE 1200MM HO 12.5W  865 T8.
 
Ho capito che volendo installarlo con alimentazione da un lato 
solamente, c'è il rischio di andare ad alimentare il tubo dal lato 
sbagliato. Però mettendoci mano solamente io non lo ritengo un problema. 
Sempre che sulla lampada sia indicato il lato in corto.
Lo schema che mi hai suggerito va benissimo. Volevo solamente evitare il 
più possibile fili volanti in vasca. Alimentando da una sola parte avrei 
diminuito moltissimo questo.
Grazie mille per l'ottima spiegazione.
 

 wrote:

La questione e' questa: un tubo LED che non avesse un lato
in corto non funzionerebbe semplicemente installando il
"finto starter" ma richiederebbo obbligatoriamente la
necessita' di una ricablaggio della plafoniera.
Secondo lei, che successo commerciale avrebbe ?
 
8>< ----

 8>< ----
 
Come avrà ben capito, ci capisco poco di elettricità. Purtroppo!!!
 
Grazie mille per tutte le preziose informazioni :-)
 


Servirebbe un occhio esperto per questo lavoro, perché il cablaggio è 
vicino all'acqua e vanno garantite le condizioni dell'isolamento di 
tutta la faccenda, in particolar modo le cuffiette in gomma sui tubi.
 
Nel frattempo, in caso nell'acquario ci sia anche vegetazione, bisogna 
anche capire se lo spettro emesso dai tubi a LED sarà compatibile con la 
loro sopravvivenza.
 
 
 
sandro

 sandro
 
In effetti ho qualche difficoltà a trovare le cuffie stagne per fare 
impianto totalmente nuovo. Altrimenti dovrò usare quelle che sto usando 
per i neon T8 lasciando reattore e starter.
 
L'acquario ha vegetazione. Le LEd 865 vanno benissimo visto che 
andrebbero a sostituire sempre delle 865 al neon.
 


E' un bel pò che ho perso la passione, e mi fa piacere sapere che c'è 
stata una evoluzione anche in questo campo.
I LED porteranno indubbiamente dei vantaggi in termini di consumi, 
calore generato e sicurezza, fermo restando valide tutte le attenzioni 
del caso come con la vecchia tecnologia.
 
Dovendo rifarlo, approfitterei per passare ad un impianto luce a bassa 
tensione, se la componentistica lo consente, ad esempio mettendo 
l'alimentatore nel mobile e far salire i cablaggi a 12/24V, sempreché 
esistano lampade che lavorano già con questi parametri, liberandosi di 
tutte le preoccupazioni.
 
 
 
sandro

 sandro
 
Ideale sarebbe un impianto a strisce LED bassa tensione. Purtroppo mi 
manca la competenza per la realizzazione. Avendo un acquario con 
coperchio, è più complicato. C'è molta condensa e bisogna riuscire ad 
isolare molto bene la parte led e gli ingressi dell'alimentazione.

 coperchio, è più complicato. C'è molta condensa
 
Ricordo bene i guai dovuti all'evaporazione dell'acqua che comporta 
l'accumulo di condensa nel controcoperchio (soprattutto d'estate, o con 
gli acquari tropicali), ed è per questo che suggerivo di fare un pò 
d'attenzione nel rifare l'illuminazione.
 
Comunque, sono bastati un paio di minuti per trovare le soluzioni di oggi:
https://hydor.com/it/collections/aquarium-and-fish-tank-lighting
 
 
Esistono barre LED a bassa tensione 12V, e quindi tutto è diventato 
molto più sicuro oltre che semplice.
 
 
 
sandro