Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: impianto di osmosi, dubbi

Mi stavo interessando ad un impianto di osmosi, visto che l'acqua di Roma ha
un kh di 16!!!! e che ho troppo mal di schiena per comprare i bidoni!!!!
Ne ho visti sulle 350k lire, ma quello che mi spaventa non è il costo, bensì
il fatto che deve essere sempre attivo e che per funzionare disperde nello
scarico moltissima acqua,
ma funzionano tutti allo stesso modo ?
Ciao Alberto

 il fatto che deve essere sempre attivo
E questo chi l'ha detto ? Lo attivi quando ti serve.
Ciao!
-- 
--------
Maurizio Paolini
E-mail: Maurizio...@NcOsSePlAtM.it
antispam attivato - per rispondere, rimuovere le maiuscole dal domain
name 
Firma anche tu la petizione al Parlamento Europeo contro lo spam:
http://www.politik-digital.de/spam/it/

 Ciao!
Me lo ha detto il negoziante


> Mi stavo interessando ad un impianto di osmosi.......
Io ho l'impianto Imperator dalla ditta Hydria con filtro carbone da 9000
litri  invece che 5000 litri e manometro pagato lit. 358.000. :
http://www.t3g.com/hydria/acquari.htm
Se non si utilizza di continuo è sufficiente montarlo capovolto in modo che
sia sempre pieno d'acqua e scartare l'acqua per i primi 10 minuti ogni volta
che si usa in modo da far defluire quella rimasta nell'impianto, ho poi
notato che, quando lo avvio, per qualche minuto (1-2) produce solo acqua di
scarto.
Viene sprecata una quantità di acqua pari al 75% a 4 atmosfere, più si
abbassa la pressione più acqua si perde, potendo avere una pressione più
alta forse lo scarto diminuisce (ho fatto la prova a 4atm).
Vengono forniti i necessari adattatori (uno in plastica con attacco da 3/4
tipo lavatrice ed uno in metallo cromato con passo classico per rubinetto da
cucina) e tubetti sufficienti sia al carico che allo scarico che può anche
essere il lavandino.
Funziona con pressione da 2 a 7 atm., maggiore è la pressione minore è lo
scarto, naturalmente chi possiede ancora i vecchi recipienti a caduta si
dovrà dotare di una potente pompa, con l'acqua diretta come ho io (3,5-4
atm) l'impianto funziona in modo ideale e mi produce 60 litri in 10 ore (la
quantità a me necessaria) con una resa dichiarata dal produttore di 125-175
litri ogni 24 ore.
Io credo che anche per soli 60 litri settimanali (come il mio caso) sia
conveniente l'acquisto.
bye
BozzillaWeb
Corrado Bozzano
http://www.fastlink.to/Bozzilla/
http://members.xoom.it/BOZZILLA/
cb...@libero.it
cb...@neurologia.unige.it
Tel. 0335 370048
Fax 06 233 156 15
--
Posted from 
csnc-alpha.neurologia.unige.it
 [130.251.186.10]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 ma funzionano tutti allo stesso modo ?
Il modo per ridurre drasticamente lo scarto di acqua e/o il tempo necessario
per avere una certa quantita' di acqua e' di operare con sistemi da O.I. che
funzionino con pressioni piu' elevate (30-40 atm) e/o con membrane meno
selettive (con reiezione ad esempio attorno al 85%, valore sufficiente
secondo me ad avere una buona acqua, senza poi tra l'altro dovere
successivamente reintegrare alcuni sali, come invece si rende necessario con
le membrane normalmente utilizzate).
I sistemi un poco piu' sofisticati (direi comunque di classe superiore ai
sistemi domestici) infatti operano in questo campo di pressioni ed hanno la
possibilita' di montare moduli di membrane tra cui anche quelle con
reiezione piu' bassa, che al contempo, a parita' di pressione, forniscono
flussi di permeato anche significativamente superiori. Purtroppo non
conoscendo a fondo il mercato "domestico", non so se esistono sistemi di
questo tipo per l'uso amatoriale, anche se in effetti almeno l'utilizzo di
membrane a reiezione piu' bassa sarebbe una soluzione piuttosto semplice ed
economica e, visto che per l'uso in acquariofilia porterebbe ad alcuni
vantaggi, non vedo perche' le industrie del settore non prevedano di
introdurla (sempre che poi qualcuno non ci abbia gia' pensato ed io non ne
sia a conoscenza).
Ciao,
Giovanni

nello scarico moltissima acqua, ma funzionano tutti allo stesso modo?
Si, ma non è detto che debba essere sempre attivo. Cioè, sarebbe
meglio, ma è evidente che il consumo di acqua sarebbe eccessivo.
Quindi puoi chiudere il rubinetto, basta che la membrana non resti mai
a secco. Io, se non lo uso, ogni tanto (che ne so... un paio di
giorni) apro il rubinetto per un pochino e poi lo richiudo. Fino ad
ora è sempre bastato...
Ciao
Matteo
Socio C.i.r.
Dai un'occhiata (ma se vuoi anche una spigola) alle FAQ!!:
http://www.freeweb.org/freeweb/ghelli/FAQ.htm
Per scrivermi togliere "xx" dall'indirizzo
_______________________________________
Se credi di potercela fare, ce la puoi fare.
Se credi di non potercela fare, hai ragione.
_______________________________________

PULTROPPO LA RISPOSTA E' SI .
QUESTI IMPIANTI NATI PRIMA PER LE ACQUE DA DIALISI E POI USATE ANCHE IN
CAMPO ACQUARIOFILO SONO DEI VERI CONSUMATORI DI ACQUA MA PULTROPPO NON
ESISTE ALTRO  A QUEL LIVELLO.
cOMUNQUE SE VISITI IL SITO 
http://utenti
 .
tripod.it/aquarium
SCOPRIRAIche lo stesso impianto che producw 60 lt al giorno costa assai
mmeno
Ho visitato il sito che dici ma non riesco a trovare l'impianto.
Potresti dirmi come si chiama e sotto cosa lo trovo
Grazie
Fabio
--
Posted from [195.223.86.5]
