Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: A proposi to di consumi sulle hqi

Non mi ricordo dove l'ho letto ma avevo letto,appunto,che le hqi,e qualsiasi
altro faretto alogeno o simile,consuma meno se è collegato "in fase" cioè
collegare la fase sul morsetto della fase e il neutro sul neutro nel
faretto.
Mi spiego,quando si collegano le luci,ad esempio si attacca una spina alla
presa,nessuno,credo,si preoccupa di sapere come sono i collegamenti,io l'ho
fatto,cioè se la fase e il neutro sono al posto giusto,tanto funzionano
uguale,che dire boh val la pena di provare!!
Ciao.

 non fa pagare l'energia collegata alla potenza reattiva.
Non vorrei dire una pistolata, ma nei gruppi di accensione delle lampade a
alogenuri metallici, il condensatore di rifasamento è di serie.
Per lo meno, nei miei fari Disano c'era già.
Per cui, potrebbe essere un falso problema.
A meno che non si stia parlando di gruppi interamente costruiti in FaiDaTe
assoluto.
:-))))))
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.it
Personal Home Page: 
http://digilander.iol.it/WalterP/hp/
FAQ di it.hobby.acquari: 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
HP di NG it.hobby.acquari: 
http://iha2000.tripod.com
_______________________________________________________________
L'unica maniera di scoprire i limiti del possibile è di
oltrepassarli e finire nell'impossibile.
_______________________________________________________________

 alogenuri metallici, il condensatore di rifasamento è di serie.
Infatti, mi ero dimenticato di dire che molti gruppi per lampade HQI vengono
venduti gia' rifasati. Pero' non sono sicuro che sia cosi' per tutti.
Sicuramente il rifasamento non e' la regola (ma l'eccezione nel caso dei
gruppi utilizzati in acquariofilia) per la maggior parte dei gruppi di
accensione tradizionali per lampade fluorescenti, mentre normalmente i
gruppi di accensione elettronica per lampade fluorescenti sono gia'
rifasati.
Ciao,
Giovanni

 uguale,che dire boh val la pena di provare!!
Su questo non so che dirti, ma non credo che influenzi molto il consumo.
Ciao,
Giovanni

 rifasati.
Nelle (care) plafoniere Giesemann 400, il "gruppo di accensione" contiene al
suo interno solo la bobina, ma nessun condensatore di rifasamento.
Contemporaneamente noto che ogni lampadina, sul datasheet del produttore,
riporta una capacità consigliata per il condensatore di rifasamento, ad
esempio le Osram HQI/T 400W dovrebbero essere dotate di condensatore da 50
uF, le Radium blue da 40 uF, ecc.
La domanda è: che beneficio avrei a mettere il condensatore? Soprattutto, la
resa luminosa rimarrebbe uguale?
un saluto,
Alessandro
________________________________________________________________
Alessandro Rovero (arovero at tin dot it)
GAEM Gruppo Acquariofilo Milanese (
www.gaem.it
)
personal web page: 
http://space.tin.it/scienza/alrovero
it.hobby.acquari newsgroup:
FAQs     : 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
web page : 
http://iha2000.tripod.com
________________________________________________________________

 Soprattutto, la  resa luminosa rimarrebbe uguale?
Si. Non c'è relazione tra sfasamento e resa luminosa. Lo sfasamento è
dovuto alle caratteristiche del carico (se reattivo, capacitivo o
induttivo).
Ciao,
Andrea Guerra
_________________________________________________________________
Socio del Club Ittiologico Romano: 
http://web.tiscalinet.it/CIR
Le domande più frequenti (e le risposte!!) del NG:
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
_________________________________________________________________


Ti confermo quanto ti ha gia' risposto Andrea Guerra, aggiungendo solamente
che l'unico vantaggio potrebbe essere di ridurre un poco le perdite per
effetto joule, in quanto la corrente collegata alla potenza reattiva viaggia
ugualmente nel conduttore anche se effettivamente e' collegata ad una
potenza che non viene di fatto utilizzata. Per un'utenza cosi' ridotta
comunque l'entita' di queste perdite dovrebbe essere molto limitata e non
credo che valga la pena procedere quindi ad un rifasamento.
Ciao,
Giovanni