Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Ballast elettronico

Ciao a tutti,
ieri sera sono andato in uno di quei negozioni che vendono un po' di tutto
per l'elettricita` con prezzi quasi da ingrosso e ho chiesto informazioni
su un ballast elettronico, per 2 lampade da 18W mi hanno chiesto sulle 65.000.
Secondo voi e` un prezzo accettabile visto che non l'ho visto da nessun'altra
parte?
Io pensavo di prenderne uno da 3 tubi da 18W nell'eventualita di un upgrade
che quindi costa meno che 1 da 2 tubi e 1 da 1.
Ciao
S
--
Stefano Della Puppa
--------------------------------------------
L'indirizzo corretto di e-mail lo si ottiene
cancellando AntiSpam da quello proposto. 
--------------------------------------------

 che quindi costa meno che 1 da 2 tubi e 1 da 1.
A parte che non so se esista un 3x18, sono quasi certo che, nel caso
esistesse, tu debba mettere 3 lampade collegate, altrimenti non funzia.
Vero?
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.com
Antispam attivato. Sostituire "scordatelo" con "iol"
E-mail: 
walte...@scordatelo.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
FAQ di it.hobby.acquari: 
http://www.freeweb.org/freeweb/ghelli/FAQ.htm
ICQ#: 29698846
Socio GAF, CIR, IGC, GAL :-)
_______________________________________________________________
Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno.
_______________________________________________________________

 A Monza, da Sacchi Elettronica, ...
Potresti chiedere loro quanto costa uno da 4x 18/20 ?? qui a Roma
ti chiedono 85.000 o più (non ricordo esattamente) e ci vogliono Mesi
per averlo.... magari pago io le spese di spedizione, per più di un pezzo..
Io credo che monterò un singolo ballast per 4 tubi, ma l'Unica alternativa,
per accensioni diversificate, è comunque quella di un ballast per  uno/due
tubi e un altro per gli altri... purtroppo aumenta la spesa  :-((
A brevissimo produrrò il primo prototipo della mia plafoniera/coperchio...
progetto e costi e caratteristiche a richiesta...
--
-------------------------MK!------------------------------------
Succes is a narrow bad
climbing road traced by errors,
illuminated by patience.
-------------------------MK!--------(ADA #50177)
Andate a vedere le FAQ all'indirizzo:
http://freeweb.aspide.it/freeweb/ghelli/FAQ.htm
-------------
Iscrivetevi Numerosi al C.I.R. !!!!!!!!
http://web.tiscalinet.it/CIR/index.html
cir....@tiscalinet.it
-------------
Socio C.i.R.; Gaem; Gal.

 Vero?
Il ragazzo che mi ha dato spiegazioni mi ha detto che ci sono ma al momento
li avevano in magazzino, quindi presumo che esistano.
Per il fatto di dover comunque collegare tutti i tubi non ho pensato di 
chiederlo. Comunque quello che mi ha fatto vedere lui ha l'entrata per la 220
da una parte e 2 uscite dall'altra (1 per tubo), e mi ha detto che bisogna
togliere tutto il resto dell'impianto compresi gli starter, rimangono solo i
tubi. Se si potessero collegare solo i tubi necessari si potrebbero anche fare
le accensioni differenziate. Mah Chissa`.


 le accensioni differenziate. Mah Chissa`.
Da quello che ne so io, molti gruppi di accensione elettronica (ma non
tutti) per 2 lampade funzionano anche se ve ne e' collegata una sola,
dunque, ad esempio, nel caso di guasto di una lampada, l'altra continuera'
ad accendersi. Quello che non mi pare possibile (e che mi sembra di avere
capito sia la tua idea) e' mettere un "interruttore" (o qualcosa del genere)
sul collegamento tra il gruppo ed ogni singola lampada in modo da farle
anche accendere e spegnere indipendemente. Questo direi che puoi
scordartelo.
Ciao,
Giovanni

Manco a dirlo che mi serveee...vč?
--
*************************************************
Ciao
Stefano
elp...@tin.it
*************************************************

Michele...perchč non riesco a mandarti piů e-mail....noo, cosě non ti posso
piů rompere il ca@#o con il mio coperchio-cofano che non mi so fare...e il
cui materiale non so dove comprare.....che faccio ti lascio in pace o tento
finchč non ti sommergo di mail???


 Vero?
Vero!
Considerazione: visto il risparmio di energia elettrica e il rendimento
maggiore dei ballast elettronici (20% luce in più, dicono). Oltre ai minori
cambi di tubi fluorescenti vecchi.
Fate un investimento e installate ballast singoli per avere accensioni
graduali.
Inoltre essendo componenbti elettronici si guastano a volte, si rischia di
rimanere al buio completo.
Saluti
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it

 scordartelo.
Mah in realta` non ci stavo pensando per il momento, era Michele che diceva
di dover rinunciare all'acensione differenziata.
Siccome non sono un grande esperto in elettronica ed elettricita` in generale
potrei anche sparare qualche castronata, ma come mai se una lampada si guasta
le altre potrebbero continuare ad andare mentre se gli metto un interruttore 
o un rele` non funziona piu`? In fondo se ci sono 2 o 3 uscite (una per ogni 
lampada) ed io ne interrompo una non dovrebbe cambiare la situazione rispetto
alla lampada guasta no?
Oppure bisogna comunque chiudere il circuito che collega le altre lampade?
In questo caso si potrebbe utilizzare un interruttore o rele` a doppio scambio,
cosi` quando la lampada si spegne la corrente continua comunque il circuito.
Ma forse in questo caso il ballast si troverebbe a funzionare con meno lampade
di quelle per cui e` predisposto. 
Boh, a voi la parola.



Per lo spegnimento potrebbe forse funzionare (ma non lo consiglio
assolutamente), ma non per l'accensione. E' il ballast che quando viene
alimentato fornisce l'intensita' necessaria ad "attivare" l'accensione delle
lampade (che deve in quell'istante essere gia' collegata), ed in genere non
lo fa' "a richiesta" quando una lampada viene collegata. In fase di
accensione la richiesta di intensita' e di tensione da parte di una lampada
a scarica (come le fluorescenti) e' diversa da quella a "regime" una volta
accesa.
Per di piu' le istruzioni a corredo dei gruppi mettono in guardia contro il
collegamento ed anche il distacco di lampade nel periodo in cui il gruppo di
accensione viene alimentato, pena la molto probabile messa fuori uso del
gruppo stesso. Mi e' capitato un paio di volte di collegare per sbaglio una
lampada al gruppo mentre questo era alimentato e per fortuna non e' saltato,
pero' non si e' neppure accesa la lampada. E' comunque una pratica che direi
vada evitata perche' a quel che mi risulta non ci sono gruppi che prevedono
questo modo di operare (anche se non escludo che in fase di progetto del
gruppo lo si potrebbe prevedere, ma al prezzo di quali complicazioni non
saprei) e soprattutto se attuato regolarmente guasterebbe il gruppo in breve
tempo.
Ciao,
Giovanni

Ciao a tutti
quindi, leggendo anche il post precedente, se l'alimentatore e per 3 lampade
ed io ne metto due fisse potrebbe funzionare e se un giorno decidessi di mettere
la terza lo faccio ad impianto spento ed e` tutto ok.
Bisogna comunque verificare se quel potrebbe e` "puo`" o "non puo`".
Ma alla fine, supponendo che sia "non puo`", se io mi comprassi quello a 2 a 
45 o 65 milo, sarebbero spesi bene? Cioe` e` effettivamente utile?
Ciao
s



Occorre vedere come e' stato progettato il gruppo in oggetto. Se e' stato
previsto che possa funzionare per una, due o tre lampade e' OK, altrimenti
no. Non conosco i gruppi della Magnetek. Quello che posso dirti che quelli
che utilizzo io (Tecna system ed Osram Quicktronic) sono gruppi da due
lampade, ma talvolta li ho utilizzati per una sola anche per periodi
piuttosto lunghi senza alcun inconveniente. Ma questo mi pare fosse
specificato anche nelle istruzioni, dunque era stato previsto dal
costruttore. Non credo che sia sempre generalizzabile.
Ciao,
Giovanni