Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [T] [M] - Problema con elettricità

Ciao a tutti,
mi capita spesso che mi scatti il salvavita ma, nonostante
io sia convinto che si tratti di uno dei due acquari marini, non riesco a
determinare quale sia la vera causa.
La cosa sta diventando un vero
problema perchè magari la corrente salta alla mattina e io torno a casa
solo alla sera ...
C'è qualche sistema per scoprire il mistero ?
Grazie e ciao
Roberto
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

 C'è qualche sistema per scoprire il mistero ?
Prova al mattino ad accendere le luci e fai partire il riscaldatore e poi
vedi se scatta.
Non mi viene in mente nient'altro....
--
 Ciao Corrado
*************************************************
Socio GAEM : http:// 
www.Gaem.it
FAQ di it.hobby.acquari. : 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
Per scrivermi in Pvt togli NOSPAM

Mi è successa la stessa cosa qualche tempo fa.
Era la pompa che saltuariamente andava in corto !!!

 Grazie e ciao
Il sistema c'č , se sei sicuro che salta il differenziale , e solo quello ,
devi prima cosa montare provvisoriamente nel quadro di distribuzione
generale un differenziale da 300 mA al posto di quello da 30mA che
sicuramente hai installato ora , a quel punto monti due differenziali da 30
mA per gli acquari (uno per ogni acquario) e vedi se salta uno di questi due
, ovvio che la cosa č tutta provvisoria , non tenerti tutta la casa
alimentata da un 300 mA , in caso di problema serio non ti salverebbe
assolutamente la vita :-(
La cosa migliore sarebbe sempre avere una linea preferenziale per alimentare
gli acquari  e separare le zone di alimentazione con piů differenziali puri
, lasciando a monte di tutto un magnetotermico puro :-)
ciao
Rusty
PS ma qual'č la frequenza con cui ti succede il problema ?? Esistono anche
dei dispositivi per testare l'impianto , basta che contatti un buon
elettricista:-)

Non mi viene in mente
nient'altro....
Mi è successo più di una volta anche di notte, quindi
con luci spente .... non penso sia un problema di sovraccarico.


dei dispositivi per
testare l'impianto , basta che contatti un >buon elettricista:-)
Sarà
meglio !!!


Quello che dici e' illegale.
TUTTO l'appartamento deve essere protetto da un differenziale da 30 mA
La cosa che puo' fare e' mettere un Salvavita ad altissima sensibilita' (10 mA) dedicato
all'acquario.
in questo modo riesce a sezionare l'appartamento.
Nel 90% dei casi a far saltare il Differenziale e' uno sbalzo di corrente (accensione di
qualche pompa o ventilatore) che produce un campo elettromagnetico indotto che provoca
una corrente verso terra .
Potrebbe anche essere una infiltrazione di umidita' in qualche dispositivo isolato male.
------------------------------------------------
http://www.vircilio.it
Acquariofilia Subliminale
---------------------------------------------------

 Potrebbe anche essere una infiltrazione di umidita' in qualche dispositivo
isolato male.
non concordo,
il salvavita (differenziale) interviene esclusivamente per fughe di corrente
verso terra.
ora a me non risulta che la vasca sia messa a terra e neanche che un
qualsivoglia
gingillo che entri in contatto diretto con l'acqua abbia il filo di terra.
quindi il salvavita non scatta fino a quanto uno non tocchi l'acqua nella
vasca con botto
urla ed altro del malcapitato.
altro discorso per le cose che non vengono a contatto diretto con l'acqua,
mi riferisco
all'impianto di illuminazione. reattori e certi portalampade hanno il
collegamento a terra
e la condensa possono creare problemi.
i cortocircuiti e scariche interne della componentistica possono fare
intervenire il salvavita
nella parte elettromagnetica.
normalmente in caso di scatto differenziale, perdite, va giů la leva blu e
nera mentre per corti e scatti va
giů solo la nera.
nel caso in esame scatta anche di notte e senza illuminazione, strano, molto
strano.
provare a verificare i reattori ed eventuali condensatori delle lampade e
timer che abbiano
il collegamento a terra ( terzo filo ). provare a girare la spina della
presa di corrente, una
apparecchiatura alla volta per capire casomai quale sia il colpevole. se
funziona pagare da bere.
ciao

funziona, non riscatta subito.
Quindi non è un guasto "fisso".
Hai la certezza che il guasto sia da imputare agli acquari? Visto che
il diff. è uno solo, potrebbe essere il frigo, o un qualunque
apparecchio che resta alimentato. Io comincerei ad essere certo della
sorgente dei guai. Escludendo la soluzione di sostituire il diff.
principale con uno da 300mA, che non ti salverebbe in caso di guai
seri, potresti collegare tutti i componenti "acquariofili" attraverso
un differenziale molto più sensibile, da 10mA che, fra l'altro, ti
converrebbe anche mantenere sempre data l'umidità in cui operano le
apparecchiature e tu. Se salta solo lui sono gli acquari, se salta
solo l'altro è qualche altro apparecchio.
Ciao, buon lavoro.