Newsgroup: it.tlc.telefonia
Titolo: Problema con una presa

Allora: ho 3 prese del telefono a casa. Una non l'ho mai usata, infatti non
ha nemmeno la presa montata. Le altre due ne ho una al piano terra, una al
primo piano. La presa principale è quella che ho al piano terra. Se collego
alla presa del piano terra un telefono di quelli vecchi (modello sip tipo
quelli bianchi o bordò) la presa del primo piano funziona. Se invece
collego alla presa del piano terra un apparecchio preso da poco (ma niente
di particolare) o un cordless per esempio, alla presa la primo piano non
funziona niente, qualsiasi telefono attacco non va, funziona solo l'adsl (a
proposito: su entrambe le prese ho messo i filtri). Ho provato varie
combinazioni, vari cavi e prese, ho provato anche senza filtri adsl e senza
collegare il cavo che va al modem...ma nulla, la presa al primo piano
sembra morta se collego alla presa centrale dei telefoni diversi da quello
SIP vecchio. Secondo voi cosa può essere? Martedì cmq dovrebbe contattarmi
il tecnico telecom...speriamo!
Xpost: news:it.tlc.gestori.telecom,
       news:it.tlc.telefonia
F/up2: news:it.tlc.telefonia
-- 
Mi volete far venire il complesso di adipo.

 una coppia di fili invertiti oppure una connessione in serie.
E la cosa sarebbe grave o facile da sistemare? Sarebbe un problema della
telecom o di chi mi ha fatto l'impianto? Perchè purtroppo non ricordo se ha
sempre dato questo problema o se è da poco...boh
-- 
NTSC: Never Twice same colors.


Nelle 2 prese, se le smonti hai solo i 2 fili bianco e rosso oppure hai un 
terzo filo centrale?
Se hai il centrale, levalo e vedrai che le 2 prese funzionano senza altri 
problemi. 

 problemi.
Nella presa qui al primo piano ho 1 cavetto rosso, 1 bianco e uno
azzurrino, collegato a parte. Nella presa al piano terra ho 2 cavetti
bianchi e 2 rossi. Inoltre dalla presa al piano terra parte una prolunga
che "porta" un'altra presa su un altro lato della stanza (e in tale presa
ho 1 cavo bianco, 1 rosso e 1 azzurrino). Inutile dire che ho provato i
vari collegamenti sia dalla presa principale che dalla presa secondaria.
Niente da fare, la presa al primo piano viene come "esclusa". Boh.
-- 
Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni

Penso tu abbia l'impianto in serie.
In questo caso l'apparecchio se non ha 4 fili, come magari quello vecchio
che dici ha,può non far funzionare il resto dell'impianto a valle...
ti conviene chiamare un elettricista e farti mettere l'impianto in
parallelo,farti togliere eventuali condensatori dentro le prese e non se ne
parla più!ah,mi raccomando : METTI I FILTRI!

collega tutte le prese in parallelo tra di loro, ed hai risolto tutti i
prob. poi le puoi usare anche contemporaneamente :-9

 prob. poi le puoi usare anche contemporaneamente :-9
Eh ma io che sono un ignorante perito meccanico non saprei proprio come
fare. Ho capito teoricamente il problema...ma non so dove mettere le mani.
Attendo il tecnico telecom al massimo chiamo un elettricista. Grazie a
tutti comunque ^_^
-- 
Al Gore is proof that Tennessee has a sense of humor.

Il 13/08/05 (15.40) nel messaggio <news:17oqybew...@Pollocedrone.it>,
*Pollocedrone* ha scritto:
[cut]
Ok, penso di aver risolto da solo: ho aperto sia la presa generale che
quella secondaria e in entrambe ho messo i fili rossi su AE e quelli
bianchi su BE. In precedenza erano: nella principale 1 rosso su BF e uno su
BU, 1 bianco su AF e uno su AU. Nella secondaria il rosso su BF e il bianco
su AF. 
Ora con il nuovo collegamento tutto funziona bene! Una cosa: i filtri adsl
vanno messi all'inizio di tutto, cioč si di loro poi si inseriscono le
altre prese...giusto?
Ultimissima cosa: dalla presa principale parte una spece di prolunga. Nel
punto di arrivo c'č un'altra scatolina e se la apro vedo che il filo bianco
č su AU e il rosso su BU. Siccome funziona tutto bene non ho modificato
nulla...ho fatto bene? 
Grazie a tutti
-- 
Chi pomicia in pubblico arrapa anche te. Digli di smettere