Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: scalette

Gentilissimi, mi ritrovo a discutere con i miei colleghi Rls, su una
"scaletta" di ferro, alta circa 4 mt, larga 80 cm, montata su una struttura
che porta dei sacconi che contengono del materiale (pesano parecchi Kg),
struttura non fissa, non fissata a terra sul pavimento, con dei tiranti.
Un operatore è scivolato, il mese scorso e si è fatto male...
Durante la salita o la discesa, i piedi si poggiano su delle staffe, devono
essere fatte di una determinata dimensione? devono essere antiscivolo?
Ci sono dei riferimenti legislativi ben precisi che potrei consultare?
quali?
grazie
taribo

 ha scritto nel messaggio
news:a419qj$hhi$1...@news.panservice.it...


 quali?  grazie   taribo
Oltre all'art. 16 come già suggerito, rammentiamo anche i successivi
art.
del DPR 547/55 e la logica alla quale si riferiscono
Scale FISSE a pioli Art. 17 
 
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della
persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da
questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
 
Scale semplici portatili  Art. 18 
 
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono
avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di: 
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di
trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
 
Art. 19 
 Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
(P.S. scusate se non è una risposta completa ma solo lo spunto per
operare correttamente)    Mak
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Gentilissimi, scusatemi ma in riferimento alle precise notizie che mi ha
riportato su questo nsg, Andrea Gobbi e Mak, che metto alla fine del mio
post;
Devo precisare, che la scala in questione a pioli (antisdrucciolevoli!) è
alta 2,24 mt e larga 46 cm, è provvista di corrimano, che parte alla
seguente altezza 1,40 mt, questa scala poi finisce con una piccola
piattaforma lunga 1,24 mt e larga 44 cm, usata per agganciare sacconi di
materiale.
Scala a pioli, montata su una struttura che porta dei sacconi che contengono
del materiale (pesano parecchi Kg);
Un operatore è scivolato, il mese scorso e si è fatto male...
Questo tipo di scalette sono presenti in più linee produttive, caso strano
una diversa dall'altra!
grazie
taribo
Scale FISSE a pioli Art. 17
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della
persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da
questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
 mi ritrovo a discutere con i miei colleghi Rls, su una


Ciao Taribo.
Le norme relative le scale sono quelle che gia' ti abbiamo citato. L'unica
soluzione in un caso come questo e' la verifica dell'esistenza di norme UNI
specifiche sulla fabbricazione delle scale in questione. Io ho trovato
queste sul sito 
www.uni.com
 :
UNI 10401:1994 - 30/11/1994 - Scale d'appoggio portatili a sfilo ed
innestabili per usi professionali specifici nell'industria. (Codice ICS:
97.145)
UNI 10803:1999 - 31/01/1999 - Scale prefabbricate - Terminologia e
classificazione (Codice ICS: 91.060.30)
UNI 10804:1999 - 31/01/1999 - Scale prefabbricate - Rampe di scale a
giorno - Dimensioni e prestazioni meccaniche (Codice ICS: 91.060.30)
UNI 10810:1999 - 31/01/1999 - Scale prefabbricate - Rampe di scale a
giorno - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici
distribuiti (Codice ICS: 91.060.30)
UNI 10811:1999 - 31/01/1999 - Scale prefabbricate - Rampe di scale a
giorno - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici
(Codice ICS: 91.060.30)
UNI EN 131-1:1994 - 30/04/1994 - Scale. Terminologia, tipi, dimensioni
funzionali. (Codice ICS: 97.145)
UNI EN 131-2:1994 - 30/04/1994 - Scale. Requisiti, prove, marcatura. (Codice
ICS: 97.145)
Per quanto riguarda l'iter per giustificare una richiesta di verifica ed
eventuale adattamento delle scale, risiede innanzitutto nella
identificazione dell'esistenza di un rischio (articolo 4, comma 1, ex
D.Lgs.626/94), per gli utilizzatori di tali scale (e non dovrebbe essere
difficile, in quanto oggettivamente hanno gia' causato infortuni e si
presentano quantomeno disuniformi le une dalle altre). Da qui la necessita'
di miglioramento e possibile eliminazione del rischio (articolo 4, comma 2,
lettera c, ex D.Lgs.626/94), e della necessità di adeguamento alla tecnica
piu' recente (articolo 3, comma 1, lettera b & articolo 4, comma 5, lettera
b, ex D.Lgs.626/94).
Naturalmente queste richieste andranno avanzate dal RLS, come gia' detto
piu' volte in precedenza e relativamente alla tua situazione.
Ciao.
AG