Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: porte scorrevoli con meccanismo supplementare a spinta ?

Salve, vorrei postare un quesito che mi sembra non sia stato trattato
(almeno con una ricerca da Google).
L'argomento è appunto l'utilizzo di porte scorrevoli in locali quali
supermercati, centri commerciali e simili.
Sebbene l'uso di tali porte risulti espressamente vietato nella
normativa di vecchio impianto non ancora abrogata (correggetemi se
sbaglio), di fatto ne viene fatto largo uso, con adozione di appositi
accorgimenti.
Quasi tutte le porte scorrevoli infatti sono ormai dotate del meccanismo
di apertura automatica in caso di interruzione della corrente elettrica.
Al fine di individuare una porta di tale tipo come via d'uscita, mi è
stato richiesto dai VV.FF. che  tali porte siano dotate non solo di
questa banale "sicurezza", ma anche di un meccanismo di apertura a
spinta che ne consente l'apertura "tradizionale" ad anta verso
l'esterno, in caso di mancata apertura.
Premetto che sono d'accordo sull'aumentare i margini di sicurezza delle
strutture, specie quando si parla di esodo, e che le motivazioni addotte
(per es. che una situazione di panico o di pericolo da incendio non
necessariamente comporti immediatamente una interruzione della corrente
elettrica).
Da parte mia però, come tecnico, ho interesse a determinare con
precisione il fondamento di alcune prescrizioni, specie quando queste
risultano applicate con criteri differenziati all'interno dello stesso
territorio di competenza (lo, è storia vecchia, però ...)
Se poi aggiungete il fatto che questi meccanismi costano quanto i
portoni, capite quanto nei confronti del Committente sia doveroso
quantomeno fornire una spiegazione accettabile ....
Se qualcuno ha qualche estremo preciso o delle esperienze in merito e
volesse condividerle ...
saluti
Af
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Appunto, il DM10-3-1998 dovrebbe essere sufficiente

 > quantomeno fornire una spiegazione accettabile ....
Essendo porte che stanno sul percorso d'esodo devono essere conformi a
quanto previsto dalle relative normative.
Quindi art. 13 e 14 del DPR 547/55 (modificato dal D. Lgs 626/94) e DM
10/3/98.
Le porte scorrevoli non sono considerate valide come uscite di emergenza. In
caso di emergenza ci deve essere l'assoluta certezza che si comportino come
porte di emergenza. Questa certezza ce la possono dare solo qauesti
meccanismi aggiuntivi

Ho avuto lo stesso problema.
Oltre ad aprirsi in caso di mancanza di corrente elettrica (ultimo movimento
sempre di apertura), le porte sono collegate al sistema di allarme, pertanto
in caso di attivazione dell'allarme (sia manuale o automatico) le porte si
aprono. Cosě ci sono state accettate dal locale C.P.VV.F.. Altro motivo
importante per cui ci sono state accettate č che non sono le uniche vie di
fuga. Infatti il centro commerciale dispone di ulteriori uscite
sovradimensionate rispetto al possibile deflusso.
Bye
Norberto


In una casa di riposo invece le porte a scorrimento poste sulle uscite di
emergenza sono normalmente chiuse a chiave per questioni di sicurezza
(problemi di Alzhaimer), ma č presente una procedura per l'apertura manuale
(oltre che dei sistemi sopra citati, per cui le porte in caso di allarme si
aprono sempre) e tutto il personale č formato ad eseguirla, anche in questo
caso tali porte sono state accettate dal locale C.P.VV.F.
Bye
Norberto