Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Verifica semestrale estintori

Cari frequentatori del neswgroup.
Volevo avere il vostro parere sull'idea che vi espongo
Come ben sapere il controllo degli estintori deve essere effettuato
semestralmente
Le norme di riferimento per tale controllo sono la UNI 9994 e la UNI EN3/2.
Andando a leggere tali norme mi sembra di capire che quelli che si chiamano
"controlli" e che vanno effettuati una volta ogni sei mesi possono
tranquillamente essere svolti dall'azienda con personale interno in quanto
non necessitano di particolari attrezzature e l'addestramento aggiuntivo da
impartire agli operatori č veramente minimo in tutte quelle aziende
classificate a rischio medio
Quindi si potrebbero modificare i contratti di manutenzione in modo tale da
delegare all'esterno solo le "revisioni" ed i "collaudi" la cui
frequenza č ogni 3 anni ed ogni 5 anni rispettivamente per gli estintori a
polvere e a CO2.
Un bel risparmio per le aziende con una trentina di estintori e piů e tali
da dover comunque formare del personale interno sulle problematiche di
prevenzione incendi.
Mi farebbe piacere avere vostre considerazioni in merito
saluti
Francesco Gorini
--
Distinti Saluti
Francesco Gorini

 non necessitano di particolari attrezzature e l'addestramento aggiuntivo
da
bisogna però verificare la norma di legge cosa dice.....

 Un bel risparmio per le aziende con una trentina di estintori e più e tali


 prevenzione incendi.
Se guardiamo le spese vive forse si, ma se facciamo una vera e propria
analisi dei costi ho qualche dubbio (il personale interno ha un costo, il
tempo impiegato anche, il corso di addestramento pure, ecc.)
Cordialmente Saluto.
Raffaele


E' una strada già seguita da alcune aziende, l'interpretazione è corretta,
anche in considerazione che il personale delle ditte che normalmente
effettua le verifiche non è in possesso di nessun titolo o abilitazione
particolare.

 tempo impiegato anche, il corso di addestramento pure, ecc.)
Personalmente facciamo pagare all'incirca 150.000 lire x 30 estintori, tutto
compreso (anche uscite, fatturazione, minuterie, compilazione del registro
antincendio e dettagliata relazione della situazione).
Addestrare e >> tenere aggiornata << una squadra interna è certamente più
costoso, anche perché è difficile avere notizie delle ultime leggi e
normative o anche solo dei nuovi prodotti se non si è addetti ai lavori
Inoltre bisogna ricardare che sicuramente devono far fare esternamente
revisione e collaudi e in caso di malfunzionamenti sarebbe un eterno
"palleggio" di responsabilità.
---
Emanuele Morè
Crotti Antincendio S.r.l.
www.crottiant.com





Gentili frequentatori del neswgroup, se è confermato quello 
che leggo dalle risposte, stamani abbiamo risparmiato un bel po' di milioni che 
sono quelli che spendiamo tutti i semestri per le revisioni. Queste revisioni, 
io l'ho sempre pensato, sono una vera presa in giro: un incaricato della ditta 
manutentrice passa ogni sei mesi, dà una spolveratina agli estintori, li 
scuote e mette un cartellino (totale 2 minuti a pezzo..). Mai viste nè 
pese elettroniche nè manometri, solo uno che passa rapido e tenta poi di 
rifilarti un po' di cartelli e un po' di materiale antinfortunistico 
vario..  Per il cartellino, come ci si potrebbe regolare?

    Cordiali saluti a tutti. 
Daniele



Gentili frequentatori del neswgroup, se è confermato quello che leggo dalle
risposte, stamani abbiamo risparmiato un bel po' >di milioni che sono quelli
che spendiamo tutti i semestri per le revisioni. Queste revisioni, io l'ho
sempre pensato, sono una >vera presa in giro: un incaricato della ditta
manutentrice passa ogni sei mesi, dà una spolveratina agli estintori, li
scuote e >mette un cartellino (totale 2 minuti a pezzo..). Mai viste nè pese
elettroniche nè manometri, solo uno che passa rapido e tenta >Cordiali
saluti a tutti. Daniele
Ciao Andrea, stai attento perchè sei stato veramente preso in giro e ti
spiego perchè.
Il DPR 547/55 art.34 fa riferimento ad una verifica o controllo almeno
semestrale degli estintori allo scopo di essere mantenuti in effcicienza.
DM 10/3/98 Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza dì dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore.
DM 10/3/98 ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
6.1 - GENERALITA'
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in
efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite
esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale
normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni.
- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza
almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti.
- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di
consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore
espressamente previste.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere
eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o
che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o
conveniente la riparazione.
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
E datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la
manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato.
La norma UNI 9994, che è il riferiemento di buona tecnica da applicare come
previsto dall'art.4 del DM 10/3/98, prevede in sintesi un intervento di
manutenzione programmata che può essere così strutturato:
SORVEGLIANZA/CONTROLLO (punto 5.1./5.2.)
I controlli periodici (2 nel periodo), consistono essenzialmente nell'
effettuare i seguenti controlli e interventi:
- l'estintore sia presente, immediatamente utilizzabile, non sia  stato
manomesso, sia segnalato e i contrassegni distintivi siano  esposti a vista
ben leggibili;
- l'indicatore di pressione, se presente, indichi il valore di pressione
compreso nel campo verde;
- l'estintore non presenti anomalie quali ugelli  ostruiti,  perdite,
tracce  di corrosione,  sconnessioni, incrinature dell'involucro e/o dei
tubi flessibili; sia esente da danni agli organi  di  trasporto (se
carrellato  abbia ruote perfettamente funzionanti);
- lo stato della carica estinguente non presenti anomalie (estintori a
polvere)e sia verificato  la regolarità del peso (estintori a CO2);
- venga compilato il  cartellino  con  trascritto  il  numero di matricola,
i  dati identificatori del  manutentore, massa lorda dell'estintore, carica
effettiva, tipo di operazione effettuata, data dell'intervento e firma o
punzone del manutentore;
REVISIONE (punto 5.3.)
- Revisione con sostituzione carica estinguente, dei  Vostri  estintori
(questa operazione deve essere effettuata almeno ogni 3 anni per gli
estintori a Polvere e ogni 5 anni per gli estintori a CO2), che il Ns.
personale ritirerà e provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:
- depressurizzazione, svuotamento e pulizia interna dell'apparecchio;
- verifica dello stato delle lamiere e delle saldature con la sostituzione
degli involucri che presentino inizi di corrosione;
- smontaggio dell'otturatore della valvola; controllo della funzionalità e
leggibilità degli indicatori di pressione ;
- smontaggio e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e
dell'agente estinguente, del tubo pescante, dei tubi flessibili, dei
raccordi, degli ugelli etc.;
- controllo dell'assale e delle ruote (quando presenti) e ripristino delle
protezioni superficiali;
- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le
sovrappressioni;
- ricarica dell'agente estinguente (l'agente estinguente impiegato sarà
contabilizzato a parte e deve far conservare all'estintore  la  conformità
al prototipo omologato ed essere  garantito);
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza, compilazione del
cartellino, riconsegna e montaggio nella posizione originaria;
- Compilazione del cartellino con trascritto il numero di matricola, i dati
identificatori del manutentore, massa lorda dell'estintore, carica
effettiva, tipo di operazione effettuata, data dell'intervento e firma o
punzone del manutentore;
COLLAUDO (punto 5.4)
- Questa operazione, che deve essere effettuata ogni 6 anni per gli
estintori a Polvere/Schiuma e ogni 5 anni per gli estintori a CO2,
rappresenta una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del
serbatoio della bombola dell'estintore.
- Intervento di collaudo che prevede le seguenti operazioni:
- ritiro e trasporto presso la propria stazione degli estintori da
collaudare;
- depressurizzazione, svuotamento e pulizia interna dell'apparecchio;
- smontaggio della valvola e collegamento alla apparecchiatura di prova;
- effettuazione della prova idraulica della durata di 1 min alla pressione
di 3,5 MPa (est. Polvere);
- effettuazione della prova idraulica della durata di 1 min alla  pressione
indicata dal costruttore con la presenza del tecnico ISPESL (est. CO2);
- verifica, al termine della prova, dello stato del recipiente con
particolare attenzione nel riscontrare  eventuali perdite, trasudazioni,
deformazioni o dilatazioni;
- asciugatura interna del recipiente;
- ricarica dell'agente estinguente;
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza, compilazione del
cartellino, riconsegna e montaggio nella posizione originaria;
- compilazione del cartellino mediante la trascrizione della data di
collaudo e la pressione di prova, in maniera indelebile (est. a Polvere);
- compilazione del certificato ISPESL relativo al recipiente in pressione
(est. a CO2).
Quindi il consiglio che ti posso dare è quello di avvalerti di una ditta più
seria che abbia i requisiti tecnico-professionali per l'espletamento del
servizio che intendi appaltare.
Leggendo i precedenti messaggi, devi appaltare le revisioni e i collaudi
mentre la sorveglianza e controllo puoi farli con personale interno
addestrato anche se io personalmente te lo sconsiglio.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente saluto.
Raffaele

In linea di principio penso che una cosa del genere possa essere attuata,
non credo ci sia un elenco pubblico delle persona abilitate alla
manutenzione e che non sia necessaria una patente particolare; siamo in
italia, le leggi sono incomplete come al solito, per cui puoi farlo
autonomamente,
....... ma considerando il costo esiguo che ti possono chiedere per 30
estintori, sarà intorno a 5-10.000 £/cad, penso che il tuo responsabile
della sicurazza sarebbe più tranquillo (sempre per le leggi italiane fatte
con il culo, con le quali ti possono contestare tutto e niente) se, a
seguito di un incendio potesse presentare alle autorità compenti o
all'assicurazione, un pezzettino di carta timbrato da una società
specializzata.