Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: illuminazione di sicurezza

Quale valore/i minimi adottereste per l'illuminamento di un luogo di lavoro
e relative vie di uscita ?
Da una ricerca che ho fatto, a parte determinati luoghi (locali di pubblico
spettacolo, alberghi, impianti sportivi, ecc.) non credo vi siano valori
specifici.
Approfitto delle conoscenze e le opinioni dei frequentatori del NG.
Grazie e buone feste
Angelo Molinari.

 Approfitto delle conoscenze e le opinioni dei frequentatori del NG.
L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria in tutti gli ambienti di lavoro
in quanto deriva da precise disposizioni legislative, ma la definizione
dello scopo e delle prestazioni è a carico del responsabile alla sicurezza
dell'edificio, il quale a sua volta deve fornire i relativi dati di progetto
al progettista elettrico. Il più delle volte (99%) il progettista elettrico
si assume indebittamente anche la responsabilità della prima parte.
In sintesi il R.S.P.P. deve fornire al progettista elettrico:
- identificare le aree che hanno bisogno di illuminazione di sicurezza
suddividendole per: vie d'esodo; antipanico; attività lavorative pericolose;
- indicare i punti dove deve essere installata la segnaletica di sicurezza;
- il posizionamento dei mezzi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e la
cassetta di pronto soccorso;
- identificare eventuali punti critici del percorso d'esodo e il punto di
raccolta.
Con questi dati il progettista elettrico è in grado di progettare
correttamente l'impianto di illuminazione di sicurezza utilizzando
l'apposita norma UNI EN 1838.
Tutti i dispositivi legislativi che trattano la materia dell'illuminazione
di sicurezza forniscono valori minimi di illuminamento senza però fornire
alcuna modalità per il calcolo e le successive verifiche. In questo la norma
tecnica è invece puntuale ed è utilizzabile in tutti gli ambienti.
La norma UNI EN 1838, determina nelle vie d'esodo di larghezza fino a 2m un
illuminamento minimo sul pavimento, calcolato in assenza di riflessioni, di
1 lx sulla linea mediana della via d'esodo e 0,5 lux in una fascia centrale
della via d'esodo paria metà della sua lunghezza.
Ovviamente dove ho norme che impongono valori più elevati, come nei locali
di pubblico spettacolo dove la norma CEI 64-8 mi richiede dei valori pari a
5 lx sulle scale e sulle porte e 2 lx nelle zone rimanenti, non posso
utilizzare la UNI EN 1838. Però, i valori richiesti dalla 64-8 di 5 e 2 lx
sono calcolati tenendo conto delle riflessioni e pertanto non siamo lontani
dai valori previsti dalla UNI EN 1838.
La norma UNI EN 1838 prevede inoltre l'installazione di un apparecchio di
illuminazione di sicurezza in prossimità delle attrezzature antincendio,
cassetta di pronto soccorso o punti di chiamata. Se questi punti non sono
ubicati nelle vie d'esodo o zone con illuminamento antipanico deve essere
garantito il valore di 5 lx a pavimento.
Importantissima anche le segnalazione di sicurezza che la norma tratta come
parte integrante dell'illuminazione di sicurezza per l'esodo.
Per quanto riguarda l'antipanico, i livelli di illuminamento prescritti sono
di 0,5 lx al suolo sull'intera area, con esclusa una fascia perimetrale di
0,5 m (salvo norme particolari come nei locali di pubblico spettacolo) e
sopratutto deve essere uniforme, il rapporto tra livello di lluminamento
massimo e minimo non deve superare 40.
Per quanto riguarda le attività ad alto rischio, si deve garantire un
livello di lluminamento sul piano di riferimento (piano di lavoro) di almeno
il 10% dell'illuminamento in condizioni ordinarie con un minimo di 15 lx con
uniformità non superiore a 10. Prendendo per esempio un fonderia, la UNI EN
10380 richiede un livello di illuminamento pari a 200 lx nello spazio
colata, bene, per l'illuminazione di sicurezza attività ad alto rischio il
livello di illuminamento minimo previsto sarà di 20 lx.
L'argomento non si esaurisce qui, sono tanti altri aspetti da trattare come:
l'autonomia, i tempi di intervento e ricarica, il tipo di impianto da
realizzare, gli aspetti illuminotecnici, le modalità di installazione, ecc.
Tutti aspetti però delegabili al progettista elettrico.
--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta