Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Marcatura CE per un quadro elettrico !?!?

Salve a tutti, torno proprio ora da una verifica da parte ISPESL,
nella'impianto di distribuzione carburante di cui ho già postato.
Ebbene, il verificatore ha asserito, che oltre alla dichiarazione di
conformità dell'assemblaggio di un quadro ANS , colui che ha
assemblato il quadro, avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione di
conformità del quadro CE !!!
Ora mi domando io, come può un installatore rilasciare una
dichiarazione di conformità CE di un quadro?
Non basta che tutti i componenti dello stesso, ivi compresi i cavi di
cablaggio siano CE ?
Lui dice che interpretnado un fantomatico libro, si capisce che
nell'assemblaggio del quadro, deve essere fatto tutto secondo dati
progettuali ...e questo è ovvio, ma ciò non rieintra nella
dichiarazione di conformità?
Comunque vuole assolutamente una dichiarazione CE da parte di colui
che ha montato il quadro !
Vi risulta ?
Grazie a tutti
gibs

 che ha montato il quadro !
Prima parli di assemblato, poi di installato, infine di montato. Non è molto 
chiaro cosa ha fatto questo "assemblatore", ma in ogni caso il PRODUTTORE 
del quadro deve rilasciare dichiarazione di conformità CE (direttiva bassa 
tensione)
MM

tensione)
Non sono un elettrico, e non sono esperto di quadri... 
spero di spiegarmi in qualche modo!
L'installatore ha preso degli interruttori ABB (quindi ovviamente CE).
Quindi ha preso il quadro, che immagino sia conforme CE , e lo ha
cablato secondo i dati progettuali di soggetto abilitato (Ing.
iscritto all'ordine) per cui attenendosi a tutto quanto emerso dal
progetto. 
Ora mi domando, il quadro (non se sia ABB, ma credo di si) è
certamente CE, i componenti sono tutti CE ...i cablaggi sono
effettuati in modo conforme, COSA CAVOLO CERCA QUESTO ISPETTORE?
Il verificatore pretende che l'installatore ( L'ASSEMBLATORE ) del
quadro rilasci una dichiarazione CE dello stesso... mah !
E' possibile?
Spero di essermi spiegato.
Ciao e grazie dell'interessamento.

 quadro rilasci una dichiarazione CE dello stesso... mah !
Allora... il quadro elettrico è un prodotto alla stessa stregua di una
plafoniera o di un interruttore. Il quadro elettrico, o meglio,
l'apparecchiatura assiemata di protezione (questa è la giusta
definizione) deve essere costruito a regola d'arte in base alla L.
186/68, la presunta conformità alla regola d'arte è data
dall'applicazione della norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13). Inoltre, chi
costruisce il prodotto, ovvero chi assembla i vari pezzi, prima di
immetterlo nel mercato, deve marcarlo CE ai sensi delle direttive
applicabili, nel caso specifico: direttiva BT e direttiva EMC. Quindi
il quadro elettrico DEVE avere la targa con la marcatura CE e
l'indicazione del quadrista/costruttore, altrimenti è sanzionabile il
costruttore, il venditore e l'acquirente. Pertanto l'ispettore ha
perfettamente ragione a richiedere la marcatura CE del quadro e
dovrebbe accontantarsi di quella, la richiesta della dichiarazione CE
è un qualcosa in più, infatti ai sensi della direttiva BT NON è
obbligatorio consegnarla assieme al prodotto, ma in ogni caso deve
essere stata redatta e firmata dal legale rappresentante e archiviata
assieme a tutta la documentazione tecnica per 10 anni dalla data messa
nella dichiarazione e tenuto il tutto a disposizione delle autorità.

Sei stato chairissimo, e ti ringrazio per i preziosi riferimenti
normativi, non sono un elettrico, come ripeto, oggi ho acquisito delle
conoscenze molto preziose... !
Grazie ancora a te e agli altri che si sono interessati.
raffaele

 ha scritto nel messaggio 
news:hnrjh3pd35ni35ke5...@4ax.com...


 > gibs
CEM:
la direttiva a cui fa riferimento il d.lgs 81/08 è la 2004/40/CE.
Però l'art 13 comma 1 della direttiva 2004/40/CE è stato modificato
dalla direttiva Direttiva 2008/46/CE.
La scadenza di applicazione risulta dunque il 30 aprile 2012.
 Federico

 Un vecchio Ispettore del lavoro
Vecchio ma buono ;-)

 - Mostra testo citato -
EE si riveriva a EMC non a CEM ;-)