Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Denuncia impianti elettrici

Abbiamo appena fatto traslocco (400mq di uffici) e rifatto parte degli 
impianti elettrici, senza toccare l'impianto di terra esistente.
Giusto per verifica, vorrei sapere se ancora si deve inviare la dich. conf. 
all'ARPA e all'ISPESL (ma esiste ancora?)
E per l'impianto di terra cosa dobbiamo fare, dato che non abbiamo nessuna 
dichiarazione ed � antecedente al '90?
Grazie
Lucio

 Lucio
 
Se avete rifatto parte degli impianti elettrici, si configura una modifica 
sostanziale degli stessi. Il vostro installatore deve rilasciarvi regolare 
dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008: anche se l'impianto non 
è stato integralmente rifatto ed in particolare non è stato toccato 
l'impianto di dispersione a terra, l'installatore avrà comunque dovuto 
verificare la consistenza e l'adeguatezza dell'intero impianto e del 
dispersore, pertanto rilascerà una dichiarazione di conformità in cui 
indicherà le parti di impianto rifatte e quelle controllate/verificate; la 
stessa dichiarazione andrà inviata ad ARPA ed ISPESL ai sensi del DPR 
462/2001.
N.B.: l'intervento è soggetto a progetto da parte di professionista 
abilitato: la dichiarazione di conformità non ha valore in assenza del 
progetto, quale allegato obbligatorio alla stessa.
 
aLUCArd 
 
 


Quindi, se ho capito, non dobbiamo verificare l'impianto di terra 
attraverso l'ARPA risultando come primo impianto; ma fra 5 anni?
Le parti verificate devono essere scritte in un documento a parte o 
risulterà nella Dich. Conf.?
COme faccio a capire che mi ha dato la giusta dich. conf?
Infine abbiamo modificato l'impianto di riscaldamento (sost. caldaie con 
<35Kw) dobbiamo denunciare qualcosa o basta archiviare copia Dich. Conf.?
Grazie della risposta celere!
Lucio

 <35Kw) dobbiamo denunciare qualcosa o basta archiviare copia Dich. Conf.?
 
Non c'entra ovviamente nulla con l'impianto elettrico e la Di.Co. 
dell'impianto elettrico, eh!
Comunque la situazione è sostanzialmente analoga, anche se nel campo degli 
impianti termici non ci sono le verifiche ai sensi del DPR 462/2001, ma solo 
le classiche verifiche annuali annotate sul libretto: sostituendo la caldaia 
e collegandola all'impianto gas esistente, l'installatore, firmando la 
dichiarazione di conformità alla fine dell'intervento, si assume la 
responsabilità di aver verificato l'impianto stesso e di averlo ritenuto 
idoneo. Dal vostro punto di vista, non dovete far altro che conservare la 
dichiarazione, il libretto di impianto e la documentazione tecnica della 
caldaia, e richiedere ogni anno la verifica.
 
aLUCArd 
 
 

 37/2008.
 
Intendevo se c'è qualche modulo preconfezionato recente. Nelle 3 piccole 
sedi che abbiamo ho visto finora modulistica diversa e per questo non 
vorrei ricevere qualcosa di obsoleto.
Grazie ancora.
Lucio

 vorrei ricevere qualcosa di obsoleto.
 
Il riferimento normativo è il DM 37/2008, che prevede anche un modello di 
Di.Co.: non è però necessario che l'installatore compili un modulo 
prestampato acquistato da Buffetti, per capirci, come fanno i più; va 
benissimo (anzi, generalmente questi installatori compilano dichiarazioni 
molto migliori nei contenuti) anche chi redige al PC la documentazione, 
senza un modulo prestampato, purchè, appunto, i contenuti siano quelli 
previsti dalla legge.
 
aLUCArd
 
 

 ha scritto
news:4e81a1c6$0$44202$
4faf...@reader1.news.tin.it
: 

Grazie molte per tutte le delucidazioni!
Peccato che questo ng stia morendo e pensare quante volte ho lurkato e 
imparato da esso.
Lucio

 imparato da esso.
 
Purtroppo non è solo questo ng: tutta usenet è in crisi profonda, ormai i ng 
sono tutti boccheggianti, anche quelli che una volta avevano centinaia e 
centinaia di post al giorno ora sono praticamente vuoti. Le discussioni si 
sono (in parte) spostate sui forum, ma non è la stessa cosa, non c'è la 
stessa semplicità, immediatezza e rapidità nel rintracciare quello che ti 
occorre...peccato.
 
aLUCArd