Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: semestrali per estintori

Tempo fa, mi è capitato di leggere sulla nostra news che c'era la possibilità
di svolgere internamente all'azienda, i controlli semestrali degli estintori
senza dover ciamare la ditta esterna specializzata.
Potreste aiutarmi?
Grazie a chiunque risponde.
-- 
Posted from 
a-ba37-26.tin.it
 [213.45.250.89] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Grazie a chiunque risponde.
L'attività è normata oltre che dall'art.34 del DPR n.547/55, anche dal DM
10/3/98 Allegato VI:
 ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
6.1 - GENERALITA'
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto
di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite
esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale
normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni.
- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza
almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti.
- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di
consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore
espressamente previste.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere
eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o
che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o
conveniente la riparazione.
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
E datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la
manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato.
Per attuare tali obblighi si deve applicare la norma UNI 9994 che tradotta
in gestione pratica si potrebbe applicare in questo modo:
1) SORVEGLIANZA/CONTROLLO (punto 5.1./5.2.)
I controlli periodici (2 nel periodo),  consistono essenzialmente nell'
effettuare i seguenti controlli e interventi:
- l'estintore sia presente, immediatamente utilizzabile, non sia  stato
manomesso, sia segnalato e i contrassegni distintivi siano  esposti a vista
ben leggibili;
- l'indicatore di pressione, se presente, indichi il valore di pressione
compreso nel campo verde;
- l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti,  perdite,  tracce
di corrosione,  sconnessioni, incrinature dell'involucro e/o dei tubi
flessibili; sia esente da danni agli organi  di  trasporto (se  carrellato
abbia ruote perfettamente funzionanti);
- lo stato della carica estinguente non presenti anomalie (estintori a
polvere)e sia verificato  la regolarità del peso (estintori a CO2);
- venga compilato il  cartellino  con  trascritto  il  numero di matricola,
i  dati identificatori del  manutentore, massa lorda dell'estintore, carica
effettiva, tipo di operazione effettuata, data dell'intervento e firma o
punzone del manutentore;
2) REVISIONE (punto 5.3.)
Revisione con sostituzione carica estinguente, dei  Vostri  estintori
(questa operazione deve essere effettuata almeno ogni 3 anni per gli
estintori a Polvere e ogni 5 anni per gli estintori a CO2), che il Ns.
personale ritirerà e provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:
- depressurizzazione, svuotamento e pulizia interna dell'apparecchio;
- verifica dello stato delle lamiere e delle saldature con la sostituzione
degli involucri che presentino inizi di corrosione;
- smontaggio dell'otturatore della valvola; controllo della funzionalità e
leggibilità degli indicatori di pressione ;
- smontaggio e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e
dell'agente estinguente, del tubo pescante, dei tubi flessibili, dei
raccordi, degli ugelli etc.;
- controllo dell'assale e delle ruote (quando presenti) e ripristino delle
protezioni superficiali;
- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le
sovrappressioni;
- ricarica dell'agente estinguente (l'agente estinguente impiegato sarà
contabilizzato a parte e deve far conservare all'estintore  la conformità al
prototipo omologato ed essere  garantito);
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza, compilazione del
cartellino, riconsegna e montaggio nella posizione originaria;
- compilazione del cartellino con trascritto il numero di matricola, i dati
identificatori del manutentore, massa lorda dell'estintore, carica
effettiva, tipo di operazione effettuata, data dell'intervento e firma o
punzone del manutentore;
3) COLLAUDO (punto 5.4)
Questa operazione, che deve essere effettuata ogni 6 anni per gli estintori
a Polvere/Schiuma e ogni 5 anni per gli estintori a CO2, rappresenta una
misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoi o della
bombola dell'estintore.
Intervento di collaudo che prevede le seguenti operazioni:
- ritiro e trasporto presso la propria stazione degli estintori da
collaudare;
- depressurizzazione, svuotamento e pulizia interna dell'apparecchio;
- smontaggio della valvola e collegamento alla apparecchiatura di prova;
- effettuazione della prova idraulica della durata di 1 min alla pressione
di 3,5 MPa (est. Polvere);
effettuazione della prova idraulica della durata di 1 min alla  pressione
indicata dal costruttore con la presenza del tecnico ISPESL (est. CO2);
- verifica, al termine della prova, dello stato del recipiente con
particolare attenzione nel riscontrare  eventuali perdite, trasudazioni,
deformazioni o dilatazioni;
- asciugatura interna del recipiente;
- ricarica dell'agente estinguente;
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza, compilazione del
cartellino, riconsegna e montaggio nella posizione originaria;
- compilazione del cartellino mediante la trascrizione della data di
collaudo e la pressione di prova, in maniera indelebile (est. a Polvere);
- compilazione del certificato ISPESL relativo al recipiente in pressione
(est. a CO2).
Come potrai notare nulla vieta l'effettuazione di tali attività da parte di
personale interno a condizione che sia specializzato, cosa che dubito nel
tuo caso; a mio avviso potresti svolgere internamente solo le attività di
sorveglianza e controllo, cosa che comunque non ti consiglio.
Scusa per la lunghezza del messaggio ma è solo per darti le indicazioni
corrette.
Cordialmente Saluto.
Raffaele.

 corrette.
Confermo, pur essendo contro il mio interesse ;), che in effetti nulla vieta
di effettuare personalmente il controllo degli estintori e idranti.
Ma in fin dei conti lo stesso dicasi per la stesura della valutazione dei
rischi, per la tenuta del corso antincendio (potrebbe farlo anche il mio
fruttivendolo) e molte altre cose.  I problemi rimangono l'aggiornamento
sulle leggi e norme del settore e le eventuali responsabilità.
Visto che comunque il controllo di una azienda media (facciamo 10 estintori
e 5 idranti) costa all'incirca 100-150.000 e che per le revisioni e collaudi
è praticamente impossibile organizzarsi in proprio, direi che il gioco non
vale la candela.
--
Emanuele Morè
Crotti Antincendio S.r.l.
www.crottiant.com
Togli "levami." per rispondere