Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: gruppi elettrogeni

Normalmente i gruppi elettrogeni vengono utilizzati senza essere collegati a
terra.
Per chi conosce un po' di elettrotecnica, per il corretto funzionamento
dell'interruttore differenziale posto sul generatore (ammesso che ci sia) a
protezione della linea destinata ad alimentare il carico (normalmente 220 o
380 V), sarebbe necessaria un'adeguata messa a terra del centro stella del
gruppo per far si che l'eventuale corrente di guasto si richiuda attraverso
il terreno e faccia intervenire l'interruttore in questione.
Questo presupporrebbe una collocazione di una palina di terra e una
misurazione della resistenza di terra ogni qualvolta viene utilizzato il
gruppo elettrogeno.
Qualcuno ha mai rilevato sul libretto di istruzioni l'indicazione di
collegare a terra il gruppo o il costruttore non si esprime in merito?
Adriano Sain
Questo è il "dubbio" che ci sta attanagliando da un po'di giorni in ufficio,
probabilmente qualcuno di voi ha già letto il quesito sulla mail- list di
Ambiente e Lavoro ma ho pensato di girala anche in newsgroup per sentire più
parei, vi posso dire che le case  costruttrici interpellate a proposito non
hanno fugato i nostri dubbi. I gruppi elettrogeni qui presi in esame sono
quelli "portatili" per capirci quelli usati in strada per le piccole
manutenzioni.
Grazie per le vostre risposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione del
comune di Trieste
Buon week - end a tutti
Marco Giorgini
ICQ 72824410





meglio non collegare il genetore a terra in quanto. 
lascinadolo isolato, non può rischiudersi il circuito di corrente: un po' come 
accade con il trasformatore di isolamento.


Attenzione! Rimangono comunque pricolosi i contatti 
tra fase e fase, ma questo è superfluo ribadirlo (... anche se ci fosse 
l'interruttore differenziale...)


 


Maurizio Betti, ingegnere 
elettrico



 wrote in message
000601c0bed8$d3c52560$17690a3e@oemcomputer...

Maurizio Betti, ingegnere elettrico
Perfettamte d'accordo con te!
 L'unico problema è che sul libretto di istruzioni di tutti i generatori
visionati risulta l' obbligo di collegare il generatore a terra (nota i
generatori sono di varie marche) e da nascono alcune problematiche.
 Purtoppo sulle istruzioni non è specificata la resistenza di terra e al
momento dell' acqisto non viene fornita la pallina. E anche le case
costruttrici interpellate telefonicamente si
contraddicono tra loro, qualcuno dice che necessaria la normale pallina da
1m 1.20m altri che basta un picchetto di 20 30 cm, e comunque nessuno ci ha
saputo fornire un valore per la resistenza di terra.
Il punto fondamentale, tralasciando la verifica della resistenza di terra,
il fatto che
non si può andare a piantare sulle pubbliche strade palline a destra e a
manca e che sotto il manto stradale corrono tubazioni e cavi di ogni genere
ecc., e che le istruzioni
della macchina mi dicono che devo collegare il generatore a una terra
efficace quindi, voglia o non voglia, devo trovare una terra visto che
bisogna
rispettare le istruzioni del costruttore. Un altra soluzione potrebbe essere
quella di non utilizzare
più i generatori per queste tipo di lavorazioni e passare a utensili
pneumatici o a batteria.
Capisco che probabilmente non esiste una casistica di infortuni dovuta a
elettocuzioni su generatori di questo tipo, però il problema esiste se le
case costruttruttrici hanno pensato di segnalarlo sul libretto d'istruzioni
(aggiungo una piccola nota personale, forse un po' caustica, nel libretto
viene seganlato quest' obbligo però nei pittogrammi riportati sulla macchina
non c'è traccia anche se vi troviamo riportati tutti i possibili rischi
residui come parti calde ecc. come mai questa "dimenticanza"???? ).
L'utilizzo dei generatori senza terra, anche se da un punto di vista di
sicurezza elettrica potrebbe non creare dei problemi da un punto di vista
formale si non
rispettando le direttive del costruttore.
Buon week - end a tutti!!!!
Marco Giorgini
Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione del Comune di Trieste
gior...@comune.trieste.it
icq: 72824410