Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Magazzino/deposito a norma 626

Salve a tutti.
Mi è stato assegnato il compito di mettere a norma dei locali ad uso
deposito materiale d'arredo uffici e vestiario. Detti locali sono posti al
piano terra.
Pertanto, Vi chiedo quali caratteristiche devono possedere per essere a
norma 626: antincendio, antinfortunistica, d' igiene e salubrità.
Nel caso di presenza continuativa all'interno di detti locali di alcuni
lavoratori, al fine della distribuzione e/o movimentazione del materiale,
che requisiti in più devono possedere? Potete anche fornirmi le norme di
riferimento in materia? Grazie.

E' una richiesta praticamente impossibile da soddisfare, troppi parametri,
troppe varibili e troppe incognite...dovrei scriverti per due giorni (e
senza compenso)!
Sinceramente, la tua rischiesta denota una certa carenza delle nozioni di
base...sei sicuro di sentirti pronto per per affrontare un incarico del
genere?
Cordialmente.
AG

Condivido la rispota di SCAI.
Tieni nella dovuta considerazione che non esiste solo il D.Lgs. 626/94
Se vuoi mettere a norma un locale devi conoscere molte decine
di norme differenti DPR 547/55; DPR 303/56; DPR 164/56; Norme UNI
Norme CEI; Legge 46/90; comprese le norme specifiche sull'abbatimento delle
bariere architettoniche e molte altre.
Ciao Nicola

"Se vuoi sapere come fare precisa qualche caratteristica.
Il carico d'incendio supera i 50 
q.li
 equivalenti in legno ?
i perrcorsi di esodo quanto sono lunghi ?
esiste un impianto di riscaldamento di potenza superiore a 100.000 Kcal/h ?
quanti dipendenti ?
le porte dei percorsi di esodo si aprono nel verso dell'esodo ?
l'impianto elettrico è stato certificato ai sensi della L 46/90 ?
l'impianto di messa a terra è stato sottoposto a visite periodiche ?
esistono serivizi igienici ? viene fornita acqua calda ? esistono spogliatoi
?
Ciao Nicola

"Per quanto riguarda le norme di prevenzione incendi, per l'attività che mi
hai descritto, occorre richiedere il
Certificato di Prevenzione Incendi.
L'attività potrebbe ricadere tra quelle di cui al punto n° 48 "Stabilimenti
e magazzini
ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali
o arificiali" da 50 a 1.000 
q.li
  oppure tra le attività di cui al n° 87
"locali
adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con supeficie
lorda sup a 400 mq."
In entrambi i casi devi rivolgerti ad un tecnico abilitato all'esercizio
delle pratiche antincendio che deve elaborare un progetto da sottoporre
al parere preventivo dei VV.F.
In tale progetto debbono essere previste tutte le opre di protezione attiva
e passiva; ovvero:
i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza, la compartimentazione
orizzontale e verticale,
il numero tipo e ubicazione degli estintori, l'eventuale installazione di
una rete di idranti,
l'eventuale installazione di una rete di rilevatori di fumo e quant'altro in
funzione
sia del carico d'incendio totale che del carico d'ncendio per unità di
superficie.
Quanto sopra ai sensi del DM 16/2/82 e della Legge 26/7/65 n° 966.
Per quanto riguarda gli estintori, quelli che hai in dotazione sono del
tutto insifficienti.
La norma di riferimento è il D.M. 10/3/98 che prevede per le attività
a rischio d'incendio alto un estintore ogno 100 mq. del tipo 34A-144B
oppure per ogni 200 mq. un estintore del tipo 55A-233B. Ovviamente la
distanza
tra ogni estintore non può superare i 30 metri e debbono essere sottoposti a
verifiche periodiche
ogni sei mesi.
Per quanto riguarda le altre norme è da porre nella dovuta evidenza
l'obbligo da parte del titolare dell'attività di effettuare la valutazione
dei
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 anche se non corre l'obbligo di compilare
apposito documento scritto (basta un'autocertificazione).
Le norme antinfortunistiche sono comunque troppe per essere trattate
tutte in  questa sede.
Ciao Nicola