Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: MONTACARICHI E PREVENZIONE INCENDI

In azienda č in servizio un montacarichi categoria B (ove possono accedere
anche le persone) a sevizio 1 piano fuori terra con porte in ferro
A quali requisiti di prevenzione e protezione incendi deve rispondere?
Grazie fin da ora
Gianbotto

 In azienda è in servizio un montacarichi categoria B (ove possono accedere


 ha scritto nel messaggio
news:1B6a7.3042$te7.1...@news.infostrada.it...



Tra filtro REI e porte in ferro c'è la via di mezzo:
porte REI del montacarichi, o comunque vano protetto.
Stefano

 wrote in message
1B6a7.3042$te7.1...@news.infostrada.it...


 prevenzione incendi.
E' fondamentale la discussione del progetto con il Comando prov.le VVF,
comunque in base alla mia esperienza posso dire che quando il vano di corsa
è completamente chiuso (art.9 DPR 1497/63) le pareti e le porte devono
essere incombustibili e resistenti al fuoco in funzione del carico
d'incendio dei locali e comunque non inferiore a 30 minuti secondo la
Circolare n.16512/4135 del 25/7/1979 (spero non sia superata).
Ti riporto come esempio un'installazione effettuata nei miei stabilimenti:
- Piano terra con carico d'incendio di 14,77 Kg legna/mq
- Piano primo con carico d'incendio di 18,18 Kg legna/mq
- Rivestimento del vano corsa e porte realizzati in struttura metallica REI
30 (come da esame progetto VVF)
Cordialmente saluto.
Raffaele

Io dei VV.F. mi fido MOLTO poco.
Esempio: quando mi prescrivono un serramento REI 30 per un montacarichi,
considerando il carico di incendio di 18,4 Kg/mq
Stefano Pasquetto
PADOVA





 


Personalmente non condivido la risposta così semplice di 
Alberto; il mio contributa è comunque non tecnico ma normativo.


1) Il vano di corsa, cioè dove si muove l’ascensore, deve 
essere separato da


a)
      

pareti, pavimento e soffitto


b)
      
da 
sufficiente spazio
  
(UNI EN 81.1 e 
81.2)


2) Il vano è lo spazio ove si sposta la cabina; attorno al 
vano, invece di 4 muri, potrebbe esserci lamiera, calcestruzzo o rete 
metallica.


3)Se il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi 
degli incendi deve essere completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto 
ciechi.
  
Per ascensori panoramici o 
entro ciminiere è utile un esame completo delle condizioni locali e ambientali 
(UNI).


4) Negli ambienti industriali (nel senso di produttivi, cioè 
escludendo i campi civili, uffici e commercio che vanno considerati solo oltre 
20 metri di corsa o edifici oltre 24 metri) è obbligatorio per legge – D.M. 
16/2/1982 – il Certificato di Prevenzione Incendi.
   
In alternativa al C.P.I., è 
temporaneamente sufficiente l’autorizzazione provvisoria ai sensi del D.P.R. 
37/1998 (successiva alla presentazione e approvazione di un progetto ai VV FF), 
rilasciata automaticamente a seguito di dichiarazione di conformità alla 
normativa antincendio allegando relazione di un tecnico abilitato ai sensi della 
L.818/1984.
  
Vedi anche il D.M. 
4/5/1998.


5) Quelli che normalmente chiamiamo montacarichi, potendo 
trasportare anche persone
  

tecnicamente sono ascensori (ascensori per il trasporto di merci) per i 
quali deve essere rispettato il D.P.R. 162/1999 e le norme UNI EN con la 
marcatura CE
  
prevista da cinque 
diverse procedure per collaudare e marcare.
     
Per i montacarichi 
veri e propri (D.P.R. 459) la marcatura CE è 
a mio parere
 in pratica meno 
problematica, con requisiti tecnici meno precisi. 


 Sperando di aver risolto il dubbio (per la parte 
normativa, non per i requisiti antincendio), concedetemi uno sfogo. Come 
collaudatore di ascensori, indipendentemente da quanto sopra, ho visto ascensori 
in funzione non collaudati e privi dei dispositivi anti-caduta-libera.
  
Alcuni costruttori hanno cercato la 
firma di un collaudatore senza che questo gli faccia perdere troppo tempo con 
prove di carico e controllo dei dispositivi di sicurezza.
  
Io che per lo stesso compenso effettuavo 
minuziosamente tutti i controlli previsti sono stato frequentemente 
snobbato.


Mi spiace non aver fotografato un cartello in un condominio 
con la dicitura “mancando collaudo e manutenzione si consiglia di non usare 
l’ascensore”.


Non lo prometto, ma con il prossimo anno cercherò di mettere 
qualche immagine in 
www.spazioweb.inwind.it\mak\asc.html