Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Info Circolo Privato Sicurezza e Antincendio

Gentilissimi,
faccio parte di un associazione culturale che ha preso in affitto un
locale commerciale, ci siamo affiliati ad un ente nazionale
riconosciuto (Arci) per fare un circolo privato non aperto al pubblico
ma solo ai soci.
Faremo le seguenti attività: concerti, letture di libri, mostre,
piccoli spettacoli teatrali, abbiamo un angolo bar, una cucina ed una
sala prove. Ci troviamo in uno stabile in cui non c'è nessuna
abitazione, solo uffici, bar ecc.
Il locale si trova in un seminterrato, già adibito a circolo e
precedentemente gestito da un associazione simile alla nostra.
Abbiamo interpellato alcune ditte della nostra zona per dei
sopralluoghi, il primo problema che gli abbiamo sottoposto è quello
della capienza, visto che se si superano le 100 persone, si ha bisogno
del CPI, consegnandogli la planimetria del locale.
La prima ditta, ci ha proposto: 1)Relazione Tecnica Antincendio
(Redazione di Relazione Tecnica Antincendio per ATTIVITA' NON
SOGGETTA; Redazione del documento di VDR Incendio secondo il DM
10/03/98 e della dichiarazione di "Attività non soggetta ai controlli
di prevenzione Incendi"); 2)Consulenza D.L. 81/08 (Elaborazione e
Redazione del DVR; Predisposizione di un raccoglitore di tutta la
documentazoione sulla sicurezza dell'attività del circolo; Corso base
di formazione e informazione  (2 ore di durata) per gli addetti del
Circolo); Piano e Planimetrie di Emergenza (Redazione del Piano di
Emergenza e elaborazione e stesuara delle planimetrie da esporre
all'interno del locale.
Questa prima ditta probabilmente ha verificato tramite il DM 16/8/96
che la capienza del locale non supura le 100 persone.
La seconda ditta ci ha inviato una proposta in cui esegue una
documentazione per richiesta dell'ottenimento di Parere Preventivo ai
Vigili del Fuoco in merito al DM 16/02/82 e DPR 37/98 e
l'autorizzazione della commissione comunale nel rispetto delle regole
per il corretto svolgimento delle manidestazioni.
Nel preventivo non viene citato che le attività non sono soggette a
CPI, si richiede l'autorizzazione all'esercizio come se la capienza
fosse superiore alle 100 persone, chiedendo un parere preventivo.
Quindi due modi diversi, cosa nè pensate?
Grazie a coloro ci forniranno dei consigli!!!

>Gentilissimi,
.............
Il primo passaggio è chiedere le autorizzazioni per aprire, dopo di che D. 
Lgs. 81/08 - HACCP ecc.
Per la prevenzione incendi non basta verificare la capienza ma anche altri 
aspetti (impianti termici, depositi ecc.) comunque se al momento non 
superate le 100 persone non ha senso presentare pratiche e anche la 
commissione spettacoli mi sembra che venga interpellata da 200 persone 
presenti in su.
MM

 presenti in su.
Il problema è proprio la capienza, in base al decreto ministeriale, lo
0,7 al MQ, come viene calcolato? Su quali superfici?

>Il problema č proprio la capienza, in base al decreto ministeriale, lo
0,7 al MQ, come viene calcolato? Su quali superfici?
č un calcolo per valutare l'affollamento dei vari locali piů che la 
capienza. Se avete una sala da 100 mq occorre progettare il sistema di esodo 
per almeno 70 persone, perň se ci sono posti a sedere si valutano quelli. Ma 
il pubblico sta in piedi o ci sono sedie e tavoli ?
MM 

Ci sono sedie e tavoli

> Ci sono sedie e tavoli
le sedie sono più di 99 ?
MM 

No