Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: idrante soprasuolo

Alcuni idranti soprasuolo dispongono di due sbocchi (UNI 45 o UNI 70) e
di un "attacco motopompa" (UNI 70 o UNI 100). Qualcuno sa dirmi se
questi attacchi motopompa sono utilizzabili per IMMETTERE acqua nella
rete idranti, e quindi svolgono la funzione di attacco di mandata
prevista dalla UNI 10779, oppure servono per prelevarla?
grazie
saluti
add

Solo per prelevare
Angelo 

 Solo per prelevare
questo vuol dire che gli installatori e/o i tecnici che curano le
pratiche CPI che mi raccontano che l'idrante soprasuolo funge anche da
attacco di mandata per immettere acqua nella rete idranti si sbagliano?
saluti
ADD

 attacco di mandata per immettere acqua nella rete idranti si sbagliano?
Mi sa di si'. L'attacco motopompa prevede (per ovvi motivi) anche una 
valvola clapčt che nell'idrante non c'e' (non mi pare perlomeno, forse 
qualche modello ce l'ha).
L'inganno nasce probabilmente dalla definizione di "attacco motopompa" 
che normalmente e' usato per l'alimentazione dell'impianto, ma che nel 
caso specifico invece e' usato all'opposto.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra
le piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it

  idranti soprasuolo
Servono per prelevare acqua.
saluti ale 

 specifico invece e' usato all'opposto.
opposto impossibile perche se č montato bene e sottolineo montato bene da un 
attacco
motopompa l'acqua non deve uscire!
saluti ale 

 motopompa l'acqua non deve uscire!
Non hai capito bene: io intendevo che l'"attacco motopompa" 
sull'idrante, pur chiamato con lo stesso nome di quello di immissione, 
serve in realta' all'opposto.
E non essendo un vero "attacco motopompa", l'acqua esce...
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 E non essendo un vero "attacco motopompa", l'acqua esce...
ok chiaro attacco su idrante soprasuolo possono collegarsi per rifornire le
cisterne. 

Riporto integralmente lo stralcio D.M. dell'interno del 30/11/1983. 
"Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".
Punto 4.1. Attacco di mandata per autopompa.
Dispositivo costituito da un valvola di intercettazione ed una di non 
ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili 
antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
Poi ci sono alcune norme UNI tra cui la 9490 che contengono definizioni.
Saluti
Angelo 

Ho chiesto anche a un costruttore che tra le altre cose mi ha risposto
"L'idrante soprasuolo in nessuna norma non ha MAI previsto attacchi
di ingresso ma SEMPRE e SOLO attacchi di uscita (vedere UNI 9485 e ora
la nuova UNI EN 14384)."
Le due UNI citate non le ho, ma la risposta mi sembra chiara
saluti 
ADD

condivido in toto ... aggiungo che anche la ormai "vecchia" UNI 9490 al 
punto 4.5 indica le caratteristiche dell'attacco di mandata.
Saluti
Angelo 

molinari angelo ha scritto:

Ma la nuova UNI EN (12845?) e' entrata in vigore ufficialmente?
Link a qualche sito con le principali novita'?


 Ma la nuova UNI EN (12845?) e' entrata in vigore ufficialmente?
Mi rispondo da solo:
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNI949000!EIT
Sara' ritirata il 30 settembre 2007 e sostituita dalla UNI EN 12845.


 Link a qualche sito con le principali novita'?
vedi qui anche 
www.gmsafety.it
saluti