Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Manichette antincendio

Salve a tutti,
un'informazione veloce:
sapete dirmi se le manichette antincendio uni45 devono essere sempre
collegate all'impianto idrico oppure no per facilitarne lo
strotolamento?
Mi potete anche segnalare dei riferimenti normativi?
Grazie a tutti,
Valter
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 
Mi pare di ricordare che stando alla UNI debbano essere staccate, pero' 
effettivamente a livello di sicurezza e' meglio che siano sempre 
attacate, per cui molti comandi lo accettano. Altrettanto altri fanno 
storie. Direi quindi che dipende. Forse sul sito edilclima c'era un 
chiarimento del genere.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio
news:8JLCe.173656$75.75...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:80709fa98b835df9798...@mygate.mailgate.org...


 Saluti ale
E' vero quello che scrivi Ale, però è vero anche quello che scrive Luigi; 
inoltre non tutte le lance sono a getto variabile. Collegare una manichetta 
non è mai la migliore soluzione, ad esempio se vi è una micro perdita dalla 
valvola finisce con il danneggiare la manichetta stessa senza che qualcuno 
se ne accorga, la guarnizione tende a segnarsi e pertanto a perdere dopo un 
pò. Inoltre lo srotolamento dipende molto anche dalla pressione in gioco e 
lasciare la manichetta arrotolata vuol dire che occorre far girare in mano 
la lancia per permettere il completo svolgimento (cosa pericolosa). Poi 
preferisco controllare prima il funzionamento della valvola, ho visto molti 
mettersi a correre senza prima aver verificato se arriva acqua o meno. 
Infine non ho mai visto un ispettore dei VVF obbiettare in merito. Però 
giustamente la 10779 dice che vanno collegate, pensando forse a una 
ipotetica situazione di corretta manutenzione ed utilizzo.
Bye
Norbert 

 ha scritto nel messaggio 
news:V%1De.83432$h5.35...@news3.tin.it...


 p.s. attenti agli attacchi motopompa installati male !!! ne trovo a bizzeffe
[snip]
Cioe'? Dacci delle dritte su cosa controllare.


 
www.tigers.3000.it
 

 Infine non ho mai visto un ispettore dei VVF obbiettare in merito. Però 
Io sì, ma sia in un senso che nell'altro... :)

> Cioe'? Dacci delle dritte su cosa controllare.
L'errore ricorrente e' l'installazione di gruppo per linea passante, su una 
linea derivata
lasciando la saricinesca valvola e chiusura a ciabatta a valle dell'attacco 
dove i VVFF
si agganciano per far entrare l'acqua che poi andra' ad alimentare gli 
idranti a muro dell'anello.
Altro errore quello di sbagliare il senso della valvola a ciabatta che 
rimarra' chiusa
quando verra' pompata acqua impedendo l'alimentazione degli idranti.
Ricordo che questo attacco serve per immettere acqua e non per prelevare 
come
tanti credono.
Per finire l'attacco deve essere chiuso da un tappo che impedisce allo 
sporco
di depositarsi.
Spero di essere stato chiaro ed esaudiente quindi per premio fate un giro
su questo sito spero sia altrettanto utile per gli argomenti trattati.
www.gmsafety.it
saluti ale

 la lancia per permettere il completo svolgimento (cosa pericolosa).
.............................
Norby, cosa dici mai! la manichetta arrotolata giusta si srotola tenendola
per la lancia e facendola rotolare a terra (ovviamente deve essere
arrotolata giusta, partendo dalla mezzeria ripiegata su se stessa; poi si
può anche srotolare con la pressione dell'acqua, come fanno gli "esperti"
Io preferisco far tenere le manichette collegate e verificare ogni 6 mesi
che non ci siano problemi
giorgio

 Io sì, ma sia in un senso che nell'altro... :)
Come dici tu stesso, qui le opinioni sono varie e discordanti anche tra gli 
stessi ispettori dei VVF. Ma c'è una norma, forse hanno valutato che sia più 
semplice utilizzare, da parte degli addetti aziendali, le manichette 
agganciate, mentre i problemi che sorgono siano minoritari. Tutto questo 
sempre in una "condizione di manutenzione corretta".
Bye
Norbert 

 .........................
ho anche visto cosa succede quando bisogna intervenire subito (non durante
l'esercitazione) e l'incaricato non riesce ad avvitare la manichetta! alla
fine, credo che sia ancora la soluzione migliore quella di allacciare le
manichette
giorgio

 manichette
Tenendo conto che gli attacchi sono sempre da rifinire e a mani nude
molte volte creano problemi
saluti ale 

semestrale.
Quante volte ti capita di farla o di averla vista fare (in %)?
Personalmente ho riscontrato tale prova solo in occasione di qualche 
struttura a rischio elevato.
A questo punto facendo la verifica della portata e pressione semestralmente, 
faccio il giro delle manichette per verificarne anche lo stato.
Bye
Norbert