mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Medicina del lavoro

Una domanda forse assurda, ma esistono strutture private che emettono
certificati d'idoneità sanitaria al lavoro?
Lo chiedo perchè sto avendo dei problemi dovuti alla burocrazia ad avere un
certificato che mi serve per avere un posto di lavoro, e quindi magari con
una struttura privata farei prima, ma credo che non ce ne siano.
Cmq se ce qualche medico del lavoro a cui possa chiedere consiglio (magari
tramite mail) fatevi avanti.
Grazie
Ryo

 certificati d'idoneità sanitaria al lavoro?
Esattamente come è definito il certificato che ti serve ?
 I certificati di idoneità al lavoro sono normalmente emessi da medici del
lavoro, prevalentemente se non esclusivamente privati. Ma dovresti essere
già stato assunto per essere visitato ed è un compito del datore di lavoro
fare svolgere questa visita.
MM

 fare svolgere questa visita.
A dire il vero avrei già trovato una struttura privata che me lo fa (anche
se mi devono confermare questa possibilità), ma dopo innumerevoli ricerche.
Ryo

 apprendista maggiorenne"
Il certificato che citi veniva rilasciato dalle ASL e doveva essere allegato
alla relativa domanda di assunzione.
In Lombardia, grazie ad una legge regionale di agosto del 2003, tale
certificato (ed altri, tra l'altro il libretto sanitario per gli operatori
del settore alimentare), non viene piu' erogato dalle ASL ma deve essere
richiesto, secondo i casi:
- se la ditta dove verresti assunto è soggetta alla sorveglianza sanitaria,
dal Medico Competente della ditta stessa;
- se non lo e' dal medico di famiglia o da strutture private.
Cordailmente.
AG
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Apparecchi di sollevamento

Nell'art. 194 del dpr 547/55 si dice che "Le grù e gli altri apparecchi
di sollevamento di portata superiore a 200 Kg.,esclusi quelli azionati a
mano e quelli soggetti a speciali disposizione di legge devono essere
sottoposti a verifica una volta l'anno per accertarne lo stato di
funzionamento ai fini della sicurezza dei lavoratori".
La mia potrà sembrare una domanda banale ai più esperti ma che cosa
significa e chi sono gli apparecchi soggetti a speciali disposizioni di
legge?
Grazie in anticipo per le possibili risposte.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:df0b9f71bb27914d30e...@mygate.mailgate.org...


Sono impianti di sollevamento regolati da normative speciali anche i
montacarichi per trasporto di sole cose(DPR459), gli ascensori
(dpr162/99), i ponteggi sospesi motorizzati e le macchine raccoglifrutta
elevabili(DM 4-3-82), gli elevatori trasferibili (DM 2-4-1981), le
funicolari, i carri mobili su ruote, gli
elevatori da teatro, da cantiere e da miniera ecc.
Le ASL (in particolare i Presidi multizonali di prevenzione) sono stati
(o saranno) conglobati nelle ARPA - Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientale
Mak


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: BIBLIOGRAFIA E SICUREZZA

1) Le famose "linee guida" sulla sicurezza del lavoro dove posso trovarle?
Se intendi le pubblicazioni:
 'Linee guida della Cee per la valutazione dei rischi', a cura dell棚spesl 
e 
'Linee guida Ispesl per la piccola e media impresa', a cura dell棚spesl
posso inviartele in formato .wps (forse ho anche il .doc).
Fammi sapere in ng.
giorgio
 
===
g.gram...@ba.dada.it
(togli XYZ per rispondere)

...

grazie, se puoi inviale a 
marz...@hotmail.com
;
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Acquisto DPI

Salve,
sono stato incaricato di gestire il rinnovo e l'acquisto dei DPI per i
dipendenti dell'azienda in cui lavoro. L'azienda presta servizi
tramite lavoratori dipendenti e tramite professionisti che poi
presentano fattura alla ditta. Non sono ancora riuscito a capire se
l'azienda debba fornire i DPI solo ai dipendenti o anche a tali
professionisti.
Mi sapreste aiutare?
Grazie, Luca

 professionisti.
I DPI vanno forniti ai soli dipendenti, in quanto i "professionisti", o
meglio "lavoratori autonomi", non ricadono sotto le tutele del D.Lgs.626/94
in quanto non subordinati (o parasubordinati al Datore di Lavoro).
Ricorda, però, che i lavoratori autonomi devono essere adeguatamente
informati circa i rischi lavorativi dei luoghi di lavoro dove operano,
quindi anche sul tipo di DPI che devono utilizzare (oltre ad altri obblighi
di coordinamento della sicurezza), quindi, in molti casi, l'azienda
committente si fa carico della consegna dei DPI anche ai lavoratori autonomi
affinchè non vi siano omissioni nella loro presenza e nel oro uso.
L'importante è che la cosa venga stabilita formalmente tra le
parti(specificandolo nel contratto o in appositi documenti di informazione e
coordinamento della sicurezza redatti ai sensi dell'articolo 7 del
D.Lgs.626/94).
Cordialmente.
AG

ma aggiungerei, sempre che questi "professionisti" esterni lo siano
d'avvero, poiche se in fase ispettiva risulta che č tutta una farsa e gli
stessi vengono contestati come lavoratori dipendenti, vuoi perchč si
inseriscono in una fase lavorativa aziendale interconnessa o per altre
ragioni, ricadono nuovamante nel decreto e quindi varie contravvenzioni con
annessi e connessi vari, denuncia in Procura recupero versamenti ecc.
ciao -al-

 stessi vengono contestati come lavoratori dipendenti, vuoi perchè si


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Volontari e 626

Desidererei avere informazioni sull' equiparazione dei Militi volontari 
della Croce Verde ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda 
l'applicazione alla normativa 626/94.
-- 
Posted from 
pop10-acc.tin.it
 [212.216.176.73] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:5.0.0.25.0.200011...@box.clubnet.tin.it...

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: ancora POS

Buongiorno a tutti voi!
mi confermate quanto segue: 
nel cantiere la ditta esecutrice A si avvale di un operatore di una
ditta B per fare una lavorazione specifica (scavo con macchina
escavatrice).
La ditta B fornisce quindi solo quel lavoratore per qullo specifico
lavoro, per pochi giorni.
La ditta B deve fare il POS perchè comunque un suo dipendente lavora nel
cantiere, il numero dei dipendenti di B che lavorano nel cantiere è
ininfluente!! giusto??
grazie in anticipo per la vostra risposta!
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 grazie in anticipo per la vostra risposta!
Direi che è corretto l'approccio utilizzato.
Cioè sia la ditta A che la ditta B devono fare il POS conformemente al PSC
elaborato preliminarmente alla realizzazione dell'opera.
Il PSC ed i POS dovranno contenere le neccessarie attività di coordinamento
fra le varie ditte allo scopo di eliminare o ridurre i rischi derivanti
dalle interferenze fra le varie imprese esecutrici.
Non è chiaro cosa intendi con la frase "... il numero dei dipendenti di B
che lavorano nel cantiere è ininfluente!! .."
Cordialmente Saluto.
Raffaele

Grazie per il supporto!
la mia ultima frase era perchè spesso purtroppo i clienti pensano che se
è solo
un dipendente nel cantiere, allora si può evitare di fare "tanta
carta"...
... sigh!


 ... sigh!
Spiega ai tuoi clienti che la normativa di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro (tra cui 626 e 494) si applica ai lavoratori dipendenti o
equiparati come definiti all'art.2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.626/94.
Saluti.
Raffaele.

 carta".......... sigh!
Dal Decreto 494 si ricava che solo
i lavoratori autonomi sono "esonerati" dal redigere il P.O.S.   ......
(ma devono comunque fornire informazioni e sottostare alle indicazioni 
del coordinatore ecc. ecc.)
Mak


 Mak
Quindi nel nostro caso, siccome il lavoratore è un dipendente, significa che
l'impresa deve fare il POS.
Altra cosa è l'inquadramento professionale del lavoratore autonomo
richiamato nel tuo messaggio.
Saluti.
Raffaele

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Ascensori antincendio

Vorrei sapere quali riquisiti deve possedere un ascensore per essere
classificato come ascensore antincendio.Gradirei avere riferimenti
normativi.
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Dipende dall'attiovità in cui sono inseriti.
Ad esempio per gli alberghi è scritto sul DM 9.4.94.
Gianky

 normativi.   Grazie.
Io non ne sono in possesso, ma esistono alcune determinazioni e almeno
due norme tecniche europee sulle caratteristiche degli ascensori
antincendio.
Per essere più precisi, credo siano ancora a livello di progetto di
norme (almeno nel 2000), bisognerebbe ricercare lo stato e la
reperibilità dei:
-progetto EN 81-72 (ascensori antincendio) e
-progetto EN 81-73 (comportamento degli ascensori in caso di incendio).
Ci sono poi altre norme e/o progetti come il prEN 81-8 sui requisiti
antincendio delle porte.
Non so come si integrano con gli altri decreti quali il D.M.9-4-94 .
Mak

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Archivio preparati pericolosi

Secondo l'art.10 del D. Lgs. n.285/98 attuato con DM 19/4/00 i produttori di
preparati pericolosi devono comunicare all'Istituto Superiore di Sanità le
informazioni relative a tali preparati allo scopo di creare un archivio
informatizzato.
Le informazioni devono essere trasmesse per taluni preparati (Molto Tossici,
Tossici, Cancerogeni di categoria 1 e 2, Mutageni di categoria 1 e 2,
Corrosivi) entro l'8 giugno utilizzando un programma di acquisizione
scaricabile direttamente dal sito Internet dell'ISS.
C'è qualcuno che ha provato a scaricare il programma?
Io ho avuto qualche difficoltà.
Ringrazio in anticipo per le segnalazioni.
Cordialmente Saluto.
Raffaele

 ha scritto nel messaggio
news:9f0ell$gm3$1...@serv1.iunet.it...


 Stefano.
Tutto OK anch'io, avevo solo un problemino nell'impostazione dei Font.
Non mi appariva nessuna scritta, ma solo dei riquadri al posto di ogni
lettera.
Ho già fatto tutto senza intoppi.
Saluti e grazie.
Raffaele
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: 626 esclusi e c.

Seguendo le varie richieste d'informazioni sulle eventauli esclusioni dal
626, noto, con rammarico e tristezza,  la ricerca di una "scusa legale", da
parte di alcuni, per non affrontare il problema dell'igiene e sicurezza sul
lavoro. A costoro, ed a quanti hanno la pazienza di leggermi, ricordo che il
626 è una delle normative sulla sicurezza, le precedenti, e le successive,
coprono praticamente tutte le possibilità ed i quesiti possibili, senza
esclusione alcuna. Quindi, cari partecipanti al ng, invito tutti a leggersi
quelle comode liste di norme (nel sito ispesl ben divise per argomento) che
si trovano in internet (da cui, spesso, si possono scaricare anche i testi),
procurandosi una bella biblioteca giuridica, da cui partire. I sofismi sulle
questioni di termini, vengono successivamente, MA non devono snaturare la
base della legislazione: limitare al massimo possibile (ricordiamoci che non
esiste rischio zero) le possibilità d'infortunio ed aumentare il massimo
possibile l'igiene dei luoghi e dei processi produttivi.
Scusate se vi annoio con queste mie reprimende!
Buon Lavoro!
Fausto Oggionni
PS
L'invito vale specialmente per certi pseduoconsulenti che utilizzano il ng
per colmare le proprie scandalose lacune professionali.

 possibile l'igiene dei luoghi e dei processi produttivi.
Concordo pienamente con l'amico Fausto, che saluto e che attendo per una
risposta che mi doveva dare...
Cordialita'.
Andrea Gobbi

 wrote in message
news:RbKu7.7245$Fq5....@news2.tin.it...

Concordo pienamente con quanto detto ed aggiungerei che certi 'pseudo'
consulenti sono lodevoli per la faccia tosta che ostentano senza remore.
Penso purtroppo che il problema maggiore si trovi alla fonte. Mi riferisco
a certi 'pseudo' datori di lavoro costantemente intenzionati a fare, e
spendere, il meno possibile non avendo ancora capito i vantaggi che una
corretta organizzazione aziendale della sicurezza può portar loro.
E credono anche di essere furbi... Infatti mettendo in competizione i
consulenti tra di loro, si affidano poi a quello in grado di avvicinarli
maggiormente al loro scopo, dimostrandosi bravo nel proporre scappatoie e
"scuse legali" oltre che facendosi pagare meno degli altri contribuende
ad abbassare tutto il mercato.
Quando assisto a questo mi rammarico perchè penso che il sistema, introdotto
allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, abbia perso.
Penso inoltre a come si possa metter mano al sistema per migliorare la
situazione. Penso all'introduzione di un albo professionale dei consulenti
che operano nei campi della sicurezza-ambiente-qualità. Ma poi penso che tutto
sommato esiste ancora la Deontologia professionale... esiste ancora vero??
Che ne pensate in merito?
Cordiali Saluti
Marco Grossi
Linea Service S.a.s.
-- 
Posted from 
ppp-66-52.15-151.iol.it
 [151.15.52.66] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
6e642cf09ab9efc9e13...@mygate.mailgate.org...

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Importanti novità in tema di igiene e sicurezza sul lavoro- modifiche al D.Lgs 626/94

Segnalo che sulla gazzetta ufficiale del 8/3/2002 è stato pubblicato
il   DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.25   Attuazione della
direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro. (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)che modifica in
larga parte la normativa in tema di igine del lavoro.
Il decreto introduce importantissime modifiche in merito alla
valutazione dei rischi in ambiente di lavoro e in merito alla
sorveglianza sanitaria.
Per le attività già in essere l'applicazione delle nuove disposizioni
dovrà essere effettuta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore.
saluti 
Angelo Ubiali

grazie mille per segnalazione, molto interessante
pietrop
"Angelo Ubiali" <geamt...@geamtoglimi.it.invalid> ha scritto nel
messaggio news:3c8de259....@news.tin.it...


 Angelo Ubiali
Sullo stesso S.O. Gazzetta  c'è anche il Decreto Legislativo 23/2002
sulle attrezzature a pressione trasportabili, nel caso interessi a
qualcuno (il terzo D.Lgs. è sui beni di consumo)
Mak
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Cucina e porte tagliafuoco

Gentilissimi tutti,
esiste qualche normativa riguardante l'installazione della porta tagliafuoco 
per la cucina di un ristorante?...potenzialità caldaia circa 40 - 50.000 
kcal...grazie in anticipo a tutti...
skynet 

>kcal...grazie in anticipo a tutti...
DM 12/04/96, art.4.2.2
PS: Ma com'č che č passato l'allegato .gif?!?

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Statistiche: ma guarda un pò ...

Leggo testč, il rapporto 2005 di INAIL sugli infortuni.
Mi incuriosisce un capitolo:
"Meno incidenti della media europea". Ed ecco cosa dice:
"La posizione dell'Italia rispetto alla media europea smentisce un luogo 
comune, quello dell'Italia maglia nera europea, privo di fondamento; 
presenta, infatti, valori ben al di sotto sia della media europea sia di 
Paesi simili per cultura, economia e welfare, come Spagna, Francia e 
Germania. Anche per il 2003 l'Italia si colloca tra i paese "virtuosi" con 
un indice pari a 3,267 infortuni per 100.000 occupati contro, 
rispettivamente 3,789 della UE a 12 e 3,334 della UE a 15. Per quanto 
riguarda i casi mortali, l'Italia, con un indice nazionale di 2,8 decessi 
per 100.000 occupati, si colloca in linea con il dato registrato 
nell'Euro-zona (2,9) che comprende Paesi piů omogenei all'Italia, sia dal 
punto di vista dei sistemi assicurativi, sia di quello della completezza dei 
dati. ... nell'arco del quinquennio 2001-2005, la flessione reale degli 
infortuni in Italia č stata del 12,1%."
Forse qualche riflessione questi dati la meriterebbero.
Bye
Norby 

> Forse qualche riflessione questi dati la meriterebbero.
Due.
1) come al solito riteniamo di essere "peggio" di altri, mentre in realtà
non lo siamo per nulla...
2) non sono daccordo sul detto "mal comune mezzo gaudio"...
Cordialmente.
AG
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: linee guida per documento VR

Volevo sapere se esistono delle linee guida per la redazione o aggiornamento
del DVR a livello provinciale o al massimo regionale.
Grazie per la cortesia.
Claudio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Puoi provare sul sito ispesl all'interno dei profili di rischio.

 ha scritto nel messaggio
news:62Z94Z99Z9Y10...@usenet.libero.it...


 AG


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Prevenzione e indulto

Salve, vediamo se ho capito bene:
un datore di lavoro che non ha ottemperato nei tempi ad una prescrizione 
  della USL, per un reato commesso prima del 1 maggio 2006, potrebbe 
ottemperare in ritardo e, anziché chiedere di essere ammesso 
all'oblazione (162bis cp) potrebbe chiedere l'indulto (risparmiando così 
qualche soldino). Giusto?
Grazie per eventuali risposte.
Marco
-- 
Attenzione: indirizzo e-mail non valido
(per rispondere togliere gli alcolici e il suffiso invalid)
Invalid e-mail address.
(Remove alcohol reference and "invalid" suffix for responding)

> Salve, vediamo se ho capito bene:
direi di no. L'indulto si applica sulla carcerazione e non può essere 
"chiesto".
MM


I soldini li aveva giŕ risparmiati (o cosě credeva) contravvenendo. Ci 
poteva pensare prima. Ora ha da pagŕ...
Ciao, Massimiliano. 

 "chiesto".
Questo da dove si evince?
La legge dice (copio/incollo):
1. É concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2
maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene
detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o
congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo [...]
In merito al fatto che "non può essere chiesto", sono daccordo. Quindi
l'eventuale applicazione dovrebbe essere automatica. Mah!
In pratica il contravventore non deve fare niente. Che ne dite?
Marbet

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: ordien oly

paolo leggi sul news uno dice che ha ordinato pezzi di ricambio alla oly e 
gli hanno detto che li spediscono, informiamoci ho facciamo telefonare a 
massimo la mattina per sapere io devo prendere alcuni pezzetti che mi 
mancano... ciao -al- 

 ha scritto nel messaggio 
news:TdKee.83407$IN.14...@twister2.libero.it...


chiedo umilmente perdono!!! ho sbagliato a postare......e non so come è 
finito in questo news... mi si sono mischiate le risposte..
:-)))  -al-
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Per Norbert (scusate OT)

Ciao Norberto,
Ti tingrazio molto per la mail.
Scusa se ti rispondo sul NG, ma non sono sicuro he ti arrivi la mia mail
La proposta che fai è molto interessante. Ieri in internet avevo visto anche
i fonometri della Delta Ohm sempre in provincia di Padova (non è la stessa
ditta che dici tu?). Per me l'acquisto non sarebbe una cosa imminente perchè
avrei anche altre idee in ballo, circa possibili piccoli investimenti di
lavoro
Comunque risentiamoci e tienimi aggiornato, se puoi, sugli sviluppi.
Grazie
Davide
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:151Z30Z35Z182Y...@usenet.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:4555951b$0$13769$4faf...@reader3.news.tin.it...


 saluti
Quattro. E a questo punto potrebbe avere senso
vedere se ci siano i numeri per realizzare un "gruppo
d'acquisto" e spuntare un prezzo favorevole...


Buongiorno ... cinque! Ma per le misurazioni sui luoghi di lavoro D.L. 
195/06 ex 277 non serve un fonometro di classe uno??
Corrado

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: cerco collaboratori

Stiamo cercando collaboratori per effettuare le docenze in una serie di
corsi sulla sicurezza del lavoro.
Sede corsuale: Milano.
E' sufficiente competenza su un singolo argomento in particolare tra i tanti
possibili (per esempio solo VDT, solo MMC, solo Antincnedio, solo PS, solo
R.Elettrico, ecc.) o la disponibilità ad acquisire nozioni di settore e
predisposizione alla gestione d'aula.
Eventuali soggetti interessati possono contattarmi all'indirizzo
ric...@bernieri.com
SGST srl
C.so Sempione 76
20154 Milano



salve ...sono disponibile per un corso completo di:
D.Legs 626
DPR 459/96 (Dir 98/37) Direttiva Macchine.
Possibile indicizzare il corso per settore di appartenenza:
Meccanico:
Legno
Alberghiero
Calzaturiero
Cartario
Lapideo
ed altri ancora
Cordiali saluti 
Bagnoli
www.toabagnoli.it

 ha scritto nel messaggio
news:oi8q005146qqp5248...@4ax.com...



Gia'....

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Deposito di carburanti (incidente rilevante)

Salve a tutti, qualcuno di voi è stato RSPP di un deposito carburanti?

 Salve a tutti, qualcuno di voi è stato RSPP di un deposito carburanti?
Chiedi pure.

Chiedi pure.
Ciao, sebbene l'organizzazione in questione, non ricada piů sotto la
334, mi occorre per la ATEX conoscere l'energia minima di accensione
del gasolio... per la benzina č 0,29mj...ma per il gasolio non riesco
davvero a trovarla ... hai qualche dritta?
ciao e grazie
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: aree di lavoro

Gentilissimi, lo stabilimento in cui lavoro è composto da diverse aree di
lavoro, negli ultimi tempi succede sempre più spesso che la direzione
aziendale per necessità, chiede alla Rsu di poter spostare alcuni lavoratori
da un area all'altra, per circa un mese.
Alcuni lavoratori chiaramente non gradiscono questo tipo di flessibilità.
Perchè la maggior parte di loro non ha mai lavorato in quel reparto.
Come Rsu, abbiamo chiesto alla dir. aziendale di fare un minimo di
formazione/informazione.
In quel posto gli operatori utilizzano delle sostanze, dei composti chimici
che servono a comporre delle materie prime.
Quindi un area molto particolare.
Vorrei qualche consiglio, grazie.
taribo

 wrote in message
b4qg0o$mkv$1...@localhost.localdomain...


 wrote in message
b4qg0o$mkv$1...@localhost.localdomain...


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Aerazione locale interrato

Pongo un quesito di prevenzione incendi:
Deposito interrato (supericie 200mq carico incendio 40kg/mq), privo di
aperture verso l'esterno, non presidiato da personale se non saltuariamente
.
Unica apertura la porta di accesso che attraverso delle scale porta ad un
ampio locale destinato a lavorazioni meccaniche.
Primo quesito
 la porta posso computarla ai fini dell'aerazione naturale del deposito pur
non affacciandosi propriamnete all'esterno (integrando comunque con un
sistema di aerazione forzata)?
una porta rei a chiusura automatica comandata da un impianto di rivelazione
fumi, e un impianto sprinkler a diluvio possono considerarsi misure
compensative ala mancanza di aerazione naturale?
Prima di rivolgermi direttamente al comando ritenevo utile una discussione
sull'argomento

Caro Gio74,
in merito al quesito posto farei questo tipo di osservazione :
non si possono considerare aereazioni nessuna porta e/o finestra 
che affacci su altri locali che non siano cortili interni a 
cielo libero, quindi la sua porta non può essere considerata 
aerazione (unico caso serrande nei garage permesse x d.m.)
Un impianto di rilevazione fumo e/o spegnimento a diluvio è un 
impianto x compensare il rischio d incendio e non per la mancata 
ventilazione (una richiesta da ASL l altra richiesta da VV FF).
Necessitate quindi ( supponendolo, non avendo visto il locale ) 
di relativo impianto di aereazione.
Distinti saluti
Mauro STM
www.stmnet.it
ma...@stmnet.it
--  
Postato da Virgilio Newsgroup 
http://newsgroup.virgilio.it
Completo come il newsreader, ma senza il newsreader
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: OT? Promozione centri commerciali. FIDARSI?

Buongiorno
ho accettato (dopo che un'amica me l'ha chiesto x sostituirla) di fare una
promozione in un centro commerciale x una famosissima azienda.
Adesso mi chiedo: ho telefonato in agenzia x ulteriori informazioni sul
contratto ecc... e mi han risposto che non c'è un contratto ma devo fidarmi
che i soldi (fra 60 gg) arriveranno.
La ditta in questione è la FMA Astra di Rimini e volevo sapere se qualcuno
di voi ha mai lavorato x loro e se sono seri.
grazie
p.s. la mia amica lavoro x loro da 2 settimane quindi non sa nemmeno lei se
la ditta è solvibile e seria. :(
_______________
S.

 di voi ha mai lavorato x loro e se sono seri.
direi che hai proprio sbagliato newsgroup, qui si parla di sicurezza sul
lavoro...

 lavoro...
In un certo senso parla di sicurezza sul lavoro...in senso lato...:-)
Ciao
Marzio
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Vorrei sapere come si quantificano gli estintori.

Vorrei sapere come si calcola il numero degli estintori all'interno di uno
stabile.
Se il materiale infiammabile č pochissimo.
Vi ringrazio per eventuali risposte.
Aleandro.

 Aleandro.
Ciao Aleandro, rispondere alla tua domanda non è facile ma cercherò
didare il mio contibuto.
Anzitutto si deve distinguere se nello stabile si svolgono delle
attività regolamentate da specifiche norme di prevenzione incendi (p. e.
scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, ecc.) perciò in questo
caso non c'è nulla da "inventare" in quanto le norme stesse prescrivono
in maniera precisa quale deve essere la dotazione antincendio.
Se l'attività non è regolamentata le cose si fanno più difficili ovvero
esiste discrezionalità sia da parte degli organi di controllo (VV.F e
U.S.L.) che da parte delle altre figure competenti (r.s.p.p.,
d.l.,ecc.). Un criterio è quello contenuto nella bozza, sottolineo
bozza,  di decreto ministeriale per la gestione della sicurezza
antincendio (ex art. 13 D. Lgs. 626/94) ed apparso recentemente su una
rivista del settore; lo riporto:
                            SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE
 tipo di estintore rischiod'incendio     rischio           rischio
                         basso       d'incendio medio  d'incendio alto
 13A 89B                100 mq              -                 -
 21A 113B               150 mq            100 mq              -
 34A 144B               200 mq            150 mq            100 mq
 55A 233B               250 mq            200 mq            200 mq
Questa tabella non è sicuramente esaustiva infatti devono essere presi
in considerazione gli incendi di classe C, D e E. Inoltre andrà posta
una particolare attenzione a:
   * il numero dei piani (almeno un estintore per piano);
   * la superficie in pianta;
   * lo specifico perocolo d'incendio (la classe appunto);
   * la distanza che si deve percorrere per utilizzare un estintore (non
     superiore a 30 m.).
--
Geometra Angelo Molinari
Funzionario dei Vigili del Fuoco di Ancona

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Direttiva Macchine e Dissuasori Automatici

Vorrei chiarirmi un dubbio per cui chiedo la vostra opinione sul seguente 
quesito:
"se collego un dissuasore rettrattile automatico (piloncini per controllo 
accessi ad aree urbane o pedonali), prodotto dalla ditta A e corredato di 
tutta la documentazione, a una colonnina di lettura badge, prodotta dalla 
ditta B e corredata della documentazione, costituisco una macchina e quindi 
devo, io assemblatore, redarre il fascicolo tecnico e la dichiarazione di 
conformità alla direttiva macchine?"
Grazie a chiunque mi dica la sua opinione
Mighel 

 ha scritto nel messaggio 
news:_EPQh.27948$K8.1...@news.edisontel.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:FS1Rh.25$5Y2...@nntpserver.swip.net...

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: registro antincendio condomini

Salve un dubbio atroce ma il registro antincendio (DPR 12/1/98 nr.37) si
applica anche per i
condomini che hanno il certificato?
grazie.

 condomini che hanno il certificato?
Facciamo al contrario: perché non dovrebbe?
Viene forse citata un'esenzione per i condomini?

 ha scritto nel messaggio
news:bbk49p$ejk$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio
news:bbk4r7$eqm$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: livello allarme e diffusione sonora in emergenza

Gradirei  conoscere se una qualche norma fissa il valore minimo del livello 
audio di un sistema di allarme e di diffusione sonora  di emergenza per un 
centro commerciale.
Grazie per le notizie.
Angelo 


Se non erro, almeno per quanto riguarda la prevenzione incendi (UNI 9795), è 
richiesto solamente un allarme "che sia udibile da un qualsiasi punto 
dell'attività".
Poi potresti controllare anche la UNI EN 54- (? non ricordo il "paragrafo").
CiaO, FoX 

 ha scritto nel messaggio
news:447674ad$0$18294$4faf...@reader1.news.tin.it...

i regolamenti locali di igiene edilizia e pubblica ed i regolamenti di
polizia urbana, reperibili in Comune
giorgio

FoX ha scritto:

Al corso 818 mi pare avessero parlato del livello in dB oltre il quale 
c'e' panico (ingiustificato). Non ricordo pero' di preciso. Se non trovi 
niente riposta che cerco.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio
news:DDCdg.13196$cX1.1...@twister2.libero.it...

scusate, il mio riferimento è per i livelli massimi di disturbo 8poco
attento al venerdi pomeriggio)
giorgio

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Barriere architettoniche e WC

Breve e secco quesito: è necessario un maniglione antipanico in un WC
per disabili ?
Secondo me (sulla base del DM 236 del 14 giugno 1989) no.
Voi che ne pensate ?
Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete fornirmi.
Leoncavallo.

 ha scritto nel messaggio
news:3FD64E85...@libero.it...


ELIOS ha scritto:

Hai perfettamente ragione; ma sai, in Italia molte volte il consulente propone
ed il committente dispone .... in base a criteri di stretta economicità !
Grazie mille per l'aiuto.
Leoncavallo.

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: sindacati rspp o simile

Buona sera a tutti,
ho una mezza intenzione di iscrivermi ad una associazione o 
sindacato per Rspp. Qualcuno di voi so che l'ha fatto. Secondo 
voi è utile? Che esperienze avete fatto? Qualcuno di 
questi "sindacati" propone un'assicurazione professionale?
GRazie a chiunque vorrà portare la sua esperienza.
Oreste
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 GRazie a chiunque vorrà portare la sua esperienza.
Ciao Oreste,
io sono iscritto AIAS e devo dirti che se non fosse che l'iscrizione
permette di accedere ad una polizza professionale piu' unica che rara per
chi opera nel nostro settore mi sarei già dissociato da tempo. Certo è che
se cerchi una poliza specifica in giro non la trovi, e quella che offre AIAS
è anche abbastanza conveniente. Non sto ad elencare le mie ragioni, diciamo
che AIAS fa poco corporativismo e tanto business.
Sono iscritto anche ad AiFOS, e devo dire che qui le cose vanno meglio.
Accessi gratuiti alle fiere, sconti su stand e alberghi collegati,
accreditamento dei corsi di formazione, aggiornamento, spazio personale sul
sito, ecc. Tramite AiFOS mi sono iscritto a FIRAS S.P.P., ma decisamente la
cosa è troppo giovane per darti informazioni a riguardo, spero cresca come
AiFOS.
Sono iscritto a AIDII, bella rivista, convenzione con EPC libri, sconti su
corsi e convegni e manuale ACIGH aggiornato tutti gli anni. Ci si ripaga
l'iscrizione.
Cordialmente
AG

 AG
Grazie mille per le preziose informazioni.
OReste


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: protezioni regolabili




salve a tutti!

p f che cosa si intende per "protezioni regolabili" da applicare alle macchine?  
 
mi fareste qualche esempio? GRAZIE!!!!!

==

ASTROFLEX SpA

paola arch.castelli 











 wrote in message B5890978.382%pi...@mac.com...

ad esempio lo schermo che si mette sui trapani a colonna,
quello che protegge la punta, e si puo' alzare e abbassare
in base al materiale che si va a lavorare.
alberto

alberto








ma quelle non sono protezioni "mobili"? che differenza c'è tra i due tipi di protezioni?



--

           pio 




"Non esiste problema che con un po' di buona volonta' non si riesca ad ignorare" (John Goodman in "Sua maesta' viene da Las Vegas").




            
(°^°)
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: security

impianto di videosorveglianza perimetrale:
oltre al DLgs 196 del 2003 sulla privacy c'è altro?
giorgio

 giorgio
Piů che al Dlgs 196/03 darei un'occhiata al provvedimento 29.04.2004 del 
garante... 

 
grazie
ora che la security viene presa in considerazione ci saranno necessità 
in tal senso

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: attività soggetta a cpi?

Salve a tutti
ho il seguente problema
un azienda che ripara mezzi agricoli con permanenza contemporanea di piu di
9 autoveicoli, ha un deposito (in comunicazione con gli altri locali) in cui
sono stivati 7 fusti da 180 kg cadauno contenenti olii diversi; preciso che
tutti i fusti sono aperti cioè sono utilizzati nel corso dell'attivita
lavorativa.
L'azienda è sottoposta al controllo dei VVF (att.72) per il numero di
veicoli, ma è sottoposta anche alla attivita 15 (deposito liquidi
infiammabili per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc)?
grazie a tutti coloro che risponderanno

Non l'attività 15, in quanto gli oli lubrificanti non sono infiammabili, ma
combustibili, ma l'attività 17, solo però se superiore a 1 mc.
Ing. F.B.



Ti ringrazio per la risposta e mi scuso anticipatamente se ne approfitto per
una precisazione: la capacità di 7 fusti aperti da 180 kg cadauno posti nel
medesimo locale è la somma dei fusti?



Per capacità geometrica si intende la capacità totale di tutti i contenitori:
7x180=1260 kg, la densità dell'olio è, di solito, 0.6/0.7 il volume totale è di
circa 1260/0,6=2100 l, ti consiglio comunque di misurare l'effettivo volume
interno di ogni recipiente.
Ciao.
Ing. F.B.

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Rischio di incendio elevato o medio ?

Salve a tutti
Vorrei porgervi un quesito interessante.
Una "Comunità Terapeutica Riabilitativa" per disturbi mentali, con un numero
di posti letto minore di 20, in base al D.M. 10 marzo 1998,  è
classificabile come attività a rischio di incendio elevato (alla pari di
Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani) ?
In caso affermativo un'attività classificata a rischio di incendio elevato
deve, a rigor di logica, essere soggetta alle visite e ai controlli da parte
dei vigili del fuoco, ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione
incendi". Tuttavia al punto 86) dell' "elenco dei depositi e industrie
soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi" di cui al D.M.
16 febbraio 1982 si legge "Ospedali, case di cura e simili con oltre 25
posti-letto".
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno risponderci.
Marco
ases...@arc.it
08642...@iol.it

 wrote in message
7q87la$ke8$1...@fe2.cs.interbusiness.it...

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: 494 e dintorni





volevo chiedervi se 
secondo voi l'analisi dei rischi che l'impresa allega al POS e consegna al 
coordinatore, sostituisce le schede di analisi dei rischi che solitamete vengono 
allegate al piano della sicurezza? in effetti credo che io come coordinatore, 
dovendo redigere il piano seguendo quanto l'impresa indica nel pos,possa fare a 
meno di inserire una ulteriore analisi dei rischi, che per altro sarebbe la 
copia di quella già allegata al POS ! (premesso che il POS sia redatto in modo 
corretto e completo)
ciao


gusto



 
  ha scritto nel messaggio 
news:000901c0a644$0d83c3e0$253d...@254.25.21.it
...


volevo chiedervi se 
  secondo voi l'analisi dei rischi che l'impresa allega al POS e consegna al 
  coordinatore, sostituisce le schede di analisi dei rischi che solitamete 
  vengono allegate al piano della sicurezza? in effetti credo che io come 
  coordinatore, dovendo redigere il piano seguendo quanto l'impresa indica nel 
  pos,possa fare a meno di inserire una ulteriore analisi dei rischi, che per 
  altro sarebbe la copia di quella già allegata al POS ! (premesso che il POS 
  sia redatto in modo corretto e completo)
ciao


gusto


 


Sono convinto che questa dovrebbe essere la 
  corretta interpretazione del D.Lgs.528/99 che, da un lato alleggerisce i 
  PCS (Piani di Coordinamento e Sicurezza) da tutti quegli oneri legati alle 
  specifiche attivita' svolte indipendentemente da ogni singola azienda e 
  riconducibili alla propria valutazione dei rischi (che diventa POS - 
  Piano Operativo di Sicurezza per specializzarla al cantiere), e 
  dall'altro richiede una maggiore attenzione alla costruzione della struttura 
  del PCS, legata agli interventi di mero coordinamento delle varie imprese 
  sul cantiere.


Cordialita'.


Andrea 
Gobbi
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: la moderazione si approssima

Ciao a tutti,
tra non molto (spero pochi giorni) questo news group sara' moderato.
Cio' si e' reso necessario per il discreto numero di messaggi
off-topic che vanno aumentando.
Mi auguro che il news group cresca sempre piu' e diventi un
riferimento per quanti si occupano di sicurezza nel lavoro.
Saluti. Massimo Peca
----------------------------------------------------------
leggete it.faq - eliminare TOGLIMI per scrivermi in malbox

...

Ciao Massimo,
mi risulta che per inserire la moderazione in un gruppo non moderato sia
necessaria una votazione di almeno 75 utenti, come per creare un gruppo
nuovo; i tempi minimi sono di 30 giorni per la CFV, sbaglio?
Ciao
Carlo

 
Scusa Massimo, ma chi ha inoltrato la richiesta di moderazione del NG ?
E da chi e' stata votata e/o approvata ?
Io non ho mai visto nessuna proposta/richiesta in merito.
Mi piacerebbe saperne di piu'.
Grazie,
Salvatore Summonte
-- 
-------------------------------------
Togli ZAC per reply.
===================

tra non molto (spero pochi giorni) questo news group sara' moderato.
Ciao ragazzi,
la verita' e' che e' nato un grosso malinteso con il GCN che mi ha
portato alla convinzione (supportata da una loro risposta ad un mio
messaggio) che fosse sufficiente inviargli il/i nome/i del/i
moderatore/i.
Niente di grave. Vuol dire che spediro' il manifesto attuale con
l'aggiunta della moderazione. Evidentemente si seguira' la procedura
prevista.
Grazie per l'interesse.


 
Ma non pensi che prima di intraprendere un'azione del genere, sia il
caso di attivare una discussione su questo NG ?
Saluti,


caso di attivare una discussione su questo NG ?
La moderazione sarebbe, e sara', molto soft. Cioe' imperide gli
off-topic mostruosi. Comunque, la RFD (Richiesta Formale di
Discussione) serve appunto per ... discutere e viene pubblicata sia
sul NG interessato che su it.news gruppi.
La RFD e' un adempimento previsto in questi casi cosi' come quando si
crea un nuovo NG.
Quella relativa non l'ho ancora preparata.

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Periodicità dei controlli “antincendio”

A parte gli estintori che, si sa, vanno verificati ogni 6 mesi..
sapete dove posso trovare la periodicità di verifica (visiva e/o
prove) di es. Idranti  Porte Rei  Sistema allarme  Lampade emergenza
Rivelatori di fumo ecc.... c'è qualche legge che lo indica? è
consuetudine? è nei cpi (ove c'è)?
Daniela


Dovrebbero essere indicato nel "registro dei controlli", da compilare e 
aggiornare costantemente (e che potrebbe essere richiesto in occasione di 
visite di controllo da parte dei VV.F.).

 visite di controllo da parte dei VV.F.).
Il registro è in bianco, non riporta date/periodicità. e poi il
registro è obbligatorio solo ove c'è il CPI, piccole aziende
potrebbero non averlo (accade spesso).

dbprevi ha scritto:

tutti i mezzi antincendio devono essere verificati ALMENO ogni 6 mesi

 tutti i mezzi antincendio devono essere verificati ALMENO ogni 6 mesi
Allegato IV DLgs 81/08
punto 4.1.3
"mezzi e impianti (di estinzione) devono essere mantenuti in
efficienza e controllati almeno una volta ogni 6 mesi da personale
esperto"
Questo quindi riguarda esplicitamente idranti e impianti di
spegnimento
Poi, ad esempio per gli impianti di rilevazione, ci sono i riferimenti
all'interno delle UNI specifiche (direi 2 volte l'anno con intervalli
non inferiori a 5 mesi)
saluti
ADD

ADD ha scritto:

Che è poi quello che diceva l'ex DPR 547/55 art.34

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Prescrizione visita specialistica da parte del MC

Il MC, visitando dei lavoratori addetti a VDT, ha prescritto per alcuni la
visita dallo specialista (lui ha invece somministrato un VisioTest..).
Tale visita la deve pagare la ditta ad un professionista o ci si puo'
avvalere del SSN riconoscendo solo il ticket ecc. ecc.
In effetti un cittadino dovrebbe essere "controllato" sal SSN
indipendentemente che l'input arrivi dal medico personale o del lavoro....
Grazie per la risposta!
--
    gan...@NOhotmail.SPAMcom
--------------                            -------------
Togli NO SPAM per e-mail account

indipendentemente che l'input arrivi dal medico personale o del lavoro....
La normativa e' molto chiara in questo caso: le visite specialistiche sono a
carico del datore di lavoro che puo' scegliere lo specialista che le
effettuera'. Possono essere effettuate attraverso il SSN, ma pagando
l'intera prestazione e non il solo ticket.
Sandy
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Organismo paritetico

Sto cercando delucidazioni sugli organismi paritetici con funzione di
orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori, in particolare per la provincia di Ferrara. Come posso
contattare il centro di coordinamento di tali attività, se esiste?

...


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: carico d'incendio elettrodomestici

Qualcuno gentilmente conosce il carico d'incendio o il potere calorifico di
Frigoriferi, Televisioni, Hi-Fi, "sfusi" o considerati con l'imballo in
cartone, polistirolo, o eventuale bancale.
Ho trovato dei valori in Mj/mq (ad esempio "deposito di frigoriferi: 1700
Mj/mq") ma sinceramente non so come usare il dato nel calcolo del carico
d'incendio; il software che uso richiere:
potere calorifico [Mj/Kg]
massa volumica [Kg/mc]
quantità [ Kg,ql,mc,lt]
Grazie per la preziosa attenzione
Gab



Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: norme sulla Rete

 Saluti. Massimo Peca
	Hai provato al sito 
http://sting.uhuru.it/
 ?
...facci sapere.
Ciao, Mario Sottile :)

Antonio Taddeo
Scusate la ripetizione, avevo spedito il messaggio senza leggere il
precedente
Antonio T.



...facci sapere.
si, nemmeno l'ombra. Ho richiesto la digitazione. Ma...
Il cortese Giorgio Bracalenti mi ha spedito in mailbox quasi tutto.

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: consiglio luxmetro

qualcuno puo' consigliarmi per l'acquisto di un luxmetro ?
non serve che sia 'altamente' professionale.
grazie dell'aiuto,
giorgio

 ha scritto nel messaggio
news:40c046e0...@news.tin.it...

Io utilizzo il mod LX421 dell'Asita, ha un campo di misura sufficiente per
verifiche interne, costo accettabile
Ciao
Frodo

 ha scritto nel messaggio
news:40c046e0...@news.tin.it...


Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: RUMORE

Tantissimi ho visto che classificano i lavoratori esposti al rumore secondo 
le seguenti classi
Classe di rischio/fascia di esposizione:
0 - LEX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 db(C)
1 - 80 dB(A) ? LEX,8h < 85 dB(A) e 135 dB(C) ? ppeak < 137 dB(C)
2 - 85 dB(A) ? LEX,8h < 87 dB(A) e 137 dB(C) ? ppeak < 140 dB(C)
3 - LEX,8h ? 87 dB(A) e ppeak ? 140 db(C)
Non è più corretto secondo queste classi:
Classe di rischio/fascia di esposizione:
0 - LEX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 db(C)
1 - 80 dB(A) ? LEX,8h < 85 dB(A) e 135 dB(C) ? ppeak < 137 dB(C)
2 - LEX,8h ? 85 dB(A) e ppeak ? 137 db(C)
Art. 191 - valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Tanto quello che devo fare per la classe 2 e lo stesso per la classe 3, 
teoricamente la classe 3 non dovrebbe esistere in quanto non posso superare 
i vlaori limite.
Grazie 

 Grazie
Concordo pienamente!
Io aggiungo la fascia -LEX,8h>=87 dB(A), con attenuazione dei Dpi- ma
scrivere che vi sono lavoratori in questa fascia è come dire che la
ditta sta lavorando con una esposizione non permessa (di fianco
scrivo: nessuno).
Io aggiungo, come accorgimento, un asterisco per quei lavoratori che
"superano" gli 87 e indico:
• (*) I lavoratori esposti ad un Lex,8h superiore ad 87db(A), vengono
posti nella classe di rischio 85<Lex,8h<87, perché eccedono i valori
superiori di azione. Applicando l’abbattimento dei DPI viene comunque
rispettato il
non-superamento dell’esposizione ad 87dB(A).
Daniela
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Corsi di sopravvivenza e salvataggio in mare

Esistono limiti di durata per corsi di sopravvivenza e salvataggio in mare?
Quali sono i riferimenti normativi?
Grazie per le risposte.
Pierluigi

 wrote in message
tMBn8.70506$1S3.2...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:7iCn8.70618$1S3.2...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Re: direttiva macchine

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Attività 88 CPI

Saluti a tutti,
mi sorge un dubbio sull'applicazione dell'attività 88 (Locali adibiti
a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a
1.000 m2).
Nei 1000 mq devo conteggiare anche i soppalchi transitabili (ad uso
deposito) in metallo?
es. capannone di 500 mq piano terra + 500 mq soppalco=attività
soggetta CPI?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.

dario ha scritto:

IMHO si', al limite puoi trovare qualche (IMHO vago) appiglio in qualche 
norma di PRG che escluda i soppalchi dal computo della SLP e usarla come 
giustificazione per il mancato CPI. Se poi pero' succede qualcosa e che 
deve valutare stabilisce che il CPI ci andava ci sarebbe poco a cui 
appigliarsi.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: scalette ponteggi

Salve,
Sapete dirmi se č vietato utilizzare spezzoni di tubi innocenti per
costruire le scalette di accesso ai piani di un ponteggio?
grazie a tutti
--
Almar
rimuovi "abbardenti" per rispondere in email

 grazie a tutti
Le scalette non si improvvisano, ma vanno usate quelle prodotte a tale scopo
MM 

 > Sapete dirmi se è vietato utilizzare spezzoni di tubi innocenti per


 oppure distanza tra i pioli, ecc.).
Nulla ti vieta di progettare ex novo una scaletta e di utilizzarla. 
Naturalmente progettare significa fare tutte le verifiche ed i calcoli del 
caso.
MM
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Indagine conoscitiva sulla sicurezza ed igiene del lavoro

Al sito 
http://www.leonardotel.it/airone
 è disponibile la versione
integrale in formato Word della "indagine conoscitiva sulla sicurezza e
l'igiene del lavoro", redatta a conclusione dei lavori del comitato
paritetico delle commissioni 11a del Senato e XI della Camera e approvata
in data 24 giugno (ne ha dato notizia anche la stampa, ad esempio Italia
Oggi del 26 giugno). 
Questa relazione di circa 60 pagine, la cui lettura dovrebbe essere estesa
anche al di fuori del ristretto novero degli "addetti ai lavori", e' per
molti versi sconfortante per lo scenario che disegna oggi in Italia, ma
sicuramente istruttiva, in quanto tocca tutti i temi caldi in materia di
prevenzione.
********************************************
Ing. Enrico Biscuola     ( 
enri...@mbox.vol.it
 )
Nuova Informatica srl  (
infn...@leonardotel.it
 )
Corso del Popolo, 411
45100 Rovigo
Tel. 0425-421542
Fax. 0425-25428
URL. 
http://www.leonardotel.it
********************************************

Al sito 
http://www.leonardotel.it/airone
 =E8 disponibile la versione
grazie per l'informazione, abbiamo avuto la stessa idea.
~~~~~~~~~~~~
Massimo Peca

Al sito 
http://www.leonardotel.it/airone
 č disponibile la versione

Sono interessato al documento dei lavori del comitato
paritetico delle commissioni 11a del Senato per cui l'ho cercato
all'URL indicata che non c'č piů.
Dott. Paolo Fanelliů
Email 
fan...@abanet.it

Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Mobbing: esperienze e azioni di contrasto

Se qualcuno vuole raccontare la sua storia, così da confrontarci sulle varie
esperienze.
Il mio dirigente, ad esempio, usa mandarmi o minacciarmi di lettere
di richiamo per futili motivi (l'ultima volta, per un fax spedito due volte,
la seconda a titolo sollecitatorio e dopo venti giorni dalla prima, perchè
il destinatario non aveva risposto fornendo
informazioni nei termini previsti, già scaduti).
In genere, tale dirigente tiene comportamenti duri e provocatori, del tipo
quando mi consegna un fascicolo lo sbatte sul tavolo, oppure quando a volte
viene in ufficio trova la porta ben chiusa e
quando ne esce la lascia semiaperta o solo accostata. poi il suo tono della
voce è tutt'altro che garbato, mi fa anche richiami
ingiusti davanti a qualche collega.
insomma, si sta comportando maluccio e credo che lo stia facendo per
costringermi a lasciare il servizio al quale sono attualmente preposto,
peraltro con evidenti e significativi risultati, da oltre quattro anni.
cosa ne pensate?
F.

 giorgio
ci sto riflettendo.
F.