Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: VERIFICHE m.a.t.

Mi è stato detto che la norma che ha modificato la frequenza di tali
verifiche da biennale a triennale è la CEI 11.1 che entrerà in vigore in
Aprile 2000.
Vi risulta?
Grazie

 wrote in message
86muvp$kuk$1...@pegasus.tiscalinet.it...


 Bye. Mike.
Essendo di recente edizione, non la conosco ancora bene, tuttavia le norme
CEI, grazie alla legge 186/68, sono riconosciute valide per la realizzazione
a regola d'arte degli impianti. Essendo questa una Legge e, successiva al
DPR di sopra, lo annulla, la dove prescrive altre soluzioni.
Esistono sentenze (vedi le rubriche di Carrescia), che confermano la
validità della norma ed annullano le prescrizioni del DPR.
Ora però, come ho anticipato, non so se la nuova CEI 11-1 si occupa anchessa
delle stesse verifiche del DPR 547/55.
A memoria, mi pare che il DPR si occupi praticamente degli impianti BT,
molto poco di quelli MT. La norma invece si applica solo oltre 1000V, quindi
forse non s'incrociano nemmeno.
Mauro.




Okkio che l'ARPA vale solo per alcune regioni: in Emilia, ad esempio, č
ancora l'AUSL che ha questi compiti.

...

La norma CEI 11-1 riguarda gli impianti distributori di energia elettrica;
riguarda anche le verifiche agli impianti utilizzatori, ma solo per tensioni
superiori a 1000V c.a. e 1500V c.c..
AL di là delle verifiche a carico degli Enti preposti (ISPESL/ASL/ARPA) con
scadenze imposte dalla legge (DPR547/55), lo stesso DPR (come pure la 626)
stabilisce il principio per cui l'utente è obbligato alla manutenzione (e
quindi anche all'effettuazione di ulteriori verifiche 'in proprio') di
impianti ed attrezzature, effettuata secondo le norme tecniche in vigore;
nel caso delle verifiche in impianti utilizzatori con tensioni non superiori
a 1000V c.a. e 1500V c.c., la norma di riferimento è la 'famosa' CEI 64-8,
fascicolo 6, a cui rimando per dettagli in merito.
Il sito del CEI e: 
www.ceiuni.it
Ciao a tutti
Maurizio
e-mail: 
m-ta...@studioctia.it
Per risposte, cambia '-' con '.'

Concordo sul fatto che quanto in contrasto tra il DPR 547/55 e la norma
tecnica in vigore, vista la L. 186/68, prevale la norma tecnica (ci sono
sentenze in merito anche di cassazione; comunque è più giurisprudenza che
tecnica elettrica). Ma qui si parla di verifiche obbligatorie da parte degli
Enti di controllo, e sono regolamentate dall'art. 328 DPR 547/55, DM 12
settembre 1959, L. 597/82, D.I. 23 dicembre 1982.
Con il DM 519/93 per i nuovi impianti (dal 1994) la prima verifica la esegue
l'ISPESL; la verifiche periodiche successive ritornano a carico dell'ASL
(nel Veneto ARPAV).
L'art. 328 del DPR 547/55 specifica chiaramente che l'impianto di messa a
terra deve essere verificato periodicamente ogni 2 anni.
Gli impianti di messa a terra servono per la protezione dai contatti
indiretti per impianti utilizzatori alimentati in bassa tensione (TT) o con
propria cabina di trasformazione (TN e IT). Per gli impianti con propria
cabina di trasformazione ai fini della protezione dai contatti indiretti si
applica la norma CEI 11-1 nona edizione (la attuale 11-8 rimane in vigore in
parallelo alla 11-1 fino ad aprile 2000) nella quale si evvince che per gli
impianti utilizzatori le verifiche possono essere fatte ogni tre anni.
Per gli impianti in BT non mi risulta che la 64-8 specifichi il periodo
preciso di verifica periodica dell'impianto di terra.
Considerazioni personali:
1- nuovo impianto con cabina di trasformazione, con impianto di terra
realizzato seguendo la norma CEI 11-1 9° edizione; l'impianto di terra può
essere verificato dall'utente ogni tre anni (assumendosi tutte le
responsabilità del contrasto con il DPR 547/55).
2 - impianto con cabina di trasformazione esistente, con impianto di terra
realizzato seguendo la norma CEI 11-8 3° edizione; l'impianto và verificato
dall'utente ogni 2 anni.
3 - per l'impianto alimentato direttamente in bassa tensione, non esistendo
alcun orientamento normativo si applica il DPR 547 art. 328.
Quanto descritto vale ovviamente per l'utente (leggi datore di lavoro) il
quale è obbligato a verificare il proprio impianto di terra periodicamente.
Le uniche verifiche con validità giuridica sono quelle effettuate dall'Ente
preposto. E' cosa risaputa che l'Ente preposto (ASL, ARPAV) non riesce mai a
fare le verifiche biennali previste per legge (molte volte è tanto se fanno
quella iniziale), viceversa il datore di lavoro deve invece rispettare
questa periodicità (incaricando un tecnico o installatore di fiducia) perchè
in caso di infortunio può essere accusato di negligenza per mancanza dei
requisiti essenziali di sicurezza.
Concludendo, se fossi un datore di lavoro, farei effettuare le verifiche
dell'impianto di terra ogni 2 anni, anche perchè ritengo che il rischio
(burocratico) sia superiore del costo della verifica stessa.
Dimenticavo che la verifica dell'impianto di terra non è solo la misura
della resistenza del dispersore ma è sopratutto la verifica del
coordinamento con i dispositivi di protezione. Sopratutto nei sistemi TT si
utilizzano interruttori differenziali i quali sono l'unica sicurezza attiva
nei confronti dei contatti indiretti; vista l'alta mortalità di questi
dispositivi (vedi anche il test di TNE) consiglierei al datore di lavoro
(visto le pesanti responsabilità previste dal DM 626/94) una verifica
semestrale utilizzando i tasti prova e annuale (a campione) tramite apposito
strumento di misura.
Spero di non avervi annoiato. Se qualcuno ha punti di vista diversi sono
felice di discuterne.


...









OK CONCORDO SUL RESTO, ma a quanto mi 
risulta,  esiste una proposta internazionale, pubblicata sulle guide CEI, 
che sposta le verifiche BT da 2 anni a tre anni, pertanto, partendo dal 
presupposto che non esiste un riferimento legislativo specifico per la cadenza 
da parte del D.L., per tali verifiche, ma ci si rifà a quanto prescritto per 
l'ASL dal DPR 547, ti chiedo anzichè rifarsi al 547, se si prende in riferimento 
quanto prposto dalle guide CEI, a cosa si potrebbe andare incontro?


 


Inoltre se ho capito bene, per le 
verifiche MT da quinquennali sono passate a triennali?


 


grazie fin da ora
