Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: dal traliccio all'antenna

mi ero collegato al quesito posto da STI riguardo un traliccio enel dismesso
per presentare un argomento che può costituire un problema in alcuni casi:
la vicinanza ad un'antenna
in effetti, se un fulmine scarica sull'antenna in modo corretto si originano
campi elettromagnetici molto intensi e nel contempo correnti di dispersione
di intensità molto elevata
se l'antenna è anche priva di scaricatore è superfluo parlarne!
se la zona è interessata da apparecchi o impianti sensibili certamente
nascono problemi, l'entità dei quali non è certa
avevo chiesto pareri in proposito ma non ne ho ricevuti
ho pensato che forse qualcuno abbia cancellato il quesito iniziale di STI
dopo la polemica (in senso buono) che ne era sorta e quindi non avesse letto
la mia che ripropongo come nuova
saluti Giorgio

 ha scritto nel messaggio
news:e5Ewd.27747$Lg7.8...@twister1.libero.it...

Solo ora trovo un po' di tempo per rispondere. Il problema posto riguardava
nello specifico un serbatoio metallico non interrato posto nelle vicinanze
di un'antenna, che poteva considerarsi un captatore per i fulmini. In
proposito al metodo di calcolo che chiedevi (ora non riesco più a leggere in
effetti il messaggio iniziale, vado a memoria) non so esserti d'aiuto, ma
credo che la cosa abbia poca importanza tutto sommato.
Per un serbatoio non interrato il problema delle sovratensioni indotte da un
fulmine caduto o disperso nelle vicinanze praticamente non sussiste: l'unico
problema da considerare è quello della fulminazione diretta del serbatoio.
Tale fulminazione può infatti causare due problemi:
1. perforazione del serbatoio, o comunque:
2. fenomeno del punto caldo, cioè riscaldamento della superficie dello
stesso che può risultare pericolosa, nel caso di serbatoi di materiale
combustibile.
Le Norme CEI stabiliscono che per un serbatoio metallico i seguenti spessori
sono sufficienti per evitare la perforazione:
- acciaio: 4mm;
- rame: 5mm;
- alluminio: 7mm.
Tali spessori non ci tutelano tuttavia contro l'"hot-spot". Se tale fenomeno
può costituire fonte di rischio si può procedere in due modi:
1. aumentare ulteriormente lo spessore: esistono dei diagrammi
sovratemperatura/spessore per i serbatoi ai quali si può far riferimento;
2. posizionare il serbatoio all'interno del volume protetto da un captatore
(asta, maglia), eventualmente installati sul serbatoio stesso.
Nel caso di serbatoi interrati la situazione è invece diversa: il fulmine
non può colpire direttamente il serbatoio, ma possono verificarsi scariche
tra il punto di impatto del fulmine sul terreno e la struttura metallica
dello stesso (in ogni caso, il fenomeno delle sovratensioni indotte non è
rilevante per un serbatoio, mentre lo è per impianti elettrici/elettronici).
Generalmente tale fenomeno avviene per distanze di 5-10m, che possono
eccezionalmente arrivare a 20-25m. Possiamo considerare dunque che il
serbatoio interrato abbia un'area di raccolta (da utilizzare per il calcolo
della probabilità di fulminazione) pari a quella dello stesso serbatoio non
interrato aumentata di una fascia di circa 10m attorno ad essa. Anche in
questo caso, la protezione del serbatoio si realizza con spessori adeguati
(a priori) o con l'installazione di captatori (a posteriori, eventualmente).
Spero di esserti stato utile.
aLUCArd (from work)

 ha scritto nel
messaggio news:SQFwd.31516$Zk.5...@twister2.libero.it...

ti ringrazio per le informazioni, alcune delle quali non conoscevo
dovrò fare qualche valutazione sul serbatoio perchè è di lamiera di acciaio
da 2 mm e penso andremo sulla gabbia di Faraday
giorgio