Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Abbattimento fumi di saldatura





per cortesia un parere al riguardo (parzialmente 
OT, però non completamente.............almeno secondo me)


 


allora: nuovo impianto centralizzato di aspirazione 
(5 postazioni) per zona di saldatura a filo (MIG) in un reparto di carpenteria 
metallica.


 


l'aria aspirata deve essere filtrata prima di 
essere immessa in atmosfera: i fumi contengono gli ossidi metallici (fusi), 
ossidi di azoto, CO2. 


che tipo di filtro è il più adatto per questi 
inquinanti? Ho reminiscenze dei filtri elettrostatici come specifici per questi 
fumi, ma controindicati per i costi di gestione e manutenzione (oltre che di 
acquisto) e come tali destinati a non essere sempre "funzionali".


Il progettista pensa ai carboni attivi, che secondo 
me sono idonei solo ai solventi.


Un aiuto, grazie


 


vincenzo cancellara



 ha scritto nel 
messaggio 
news:003601c0d7ee$c06c86a0$5f035e3e@satan
...



Ho sottomano tre preventivi di tre aziende 
  diverse per la realizzazione di un impianto similare e tutte mi propongono la 
  medesima soluzione: filtri a secco (tasche in fibra sigillate, eventualmente 
  munite di dispositivi colorimetrico, differenziale e autopulente in 
  contropressione),  o, in alternativa, filtri elettrostatici (costano 
  circa il doppio ma necessitano di minor manutenzione). Mi si indica che i 
  filtri sono eventualmente accoppiabili a filtri a carbone attivo se 
  necessario.


Credo tu abbia ragione, anche perche' le 
  emissioni, in caso di sola saldatura, sarebbeo inquinate essenzialmente da 
  pulviscolo (fumi) e polveri.


Cordialita'


Andrea 
Gobbi







 


Per assorbire polveri inalabili o nebbie  
anche grasse ed oleose, nonché molecole pesanti  di qualsiasi tipo, l' 
unica tecnologia al mondo, per quanto mi risulta, è la mia SPALIC, che sta per 
entrare nella fase applicativa,  il cui libro tecnico viene  comunque 
inviato gratuitamente   a chiunque  ne faccia richiesta, per 
e.mail, insieme con le perizie giurate sui risultati.


 


Se ne dà qui un breve cenno :


Romano


www.spalic.com


===============================================================================


 


COME   CATTURARE  LE  
POLVERI   SOTTILI   O   
INALABILI,
Risparmiando  sui   Consumi   
Energetici.
Il  Procedimento     
SPALIC    in  sintesi,  per  l'  
industria,  l'
automobile,  l' aspirapolvere.
1)  
Aspirazione  dell' aria  polverosa, con particelle  sia  
grossolane  che
finissime.
2)  Prelavaggio  spray, con 
caduta delle polveri grossolane,  umidificazione
prossima al 100%, 
ed  omogeneizzazione  della  temperatura  dell' 
aria,
prossima  a  quella  dell'  acqua  di  
pioggia.
3)  Riscaldamento  istantaneo selettivo  dell' 
aria,  escludendo  le
polveri-nebbie   sottili  
ed  inalabili  e  tutte  le  molecole  
pesanti,
che  devono  rimanere  fredde  per  
qualche  secondo.
Il  riscaldamento,  per  
risultare  selettivo,  deve  essere  fatto
mediante  
l' aspiratore-compressore,  che  comprime  l'  aria  
facendola
scaldare  mediamente  di  circa  quindici  
gradi almeno.
(1  grado  centigrado  corrisponde  
ad  una  compressione  di  circa  60-70
mm di  
colonna  d' acqua).
4)  Lavaggio  spray  in una  
camera  di  calma,  che  fa  condensare  
il
vapore  disperso  nell'  aria,  a  causa 
del  raffreddamento sotto pioggia.
La  condensa  
avviene  addosso  alle  polveri-nebbie   sottili  
ed
inalabili,  che  restano  fredde  rispetto al  
gas  circostante,  al
momento  del  riscaldamento  
di  questo  per  compressione.
5)  Le  
polveri-nebbie  inalabili,  appesantite  dalla  
condensa,  cadono
nel  liquido e  ne  vengono  
imprigionate,  fino  ad  essere  catturare  
dal
filtro  presente  sul  percorso  liquido,  
che  può  essere  autospurgante.
(E' già costruito in 
serie).
La  Detergenza  Nominale   del  
procedimento  (capacità  di  trasferimento
istantaneo  
delle  polveri-nebbie  inalabili e  delle  molecole  
nel
liquido,   regolabile  in  tempo  
reale)   è  data  dalla  formula  
:
            
D  =  K  p       (misurata in 
unità  "desmog" : Grammi  acqua
condensata/mc)
meglio  
descritta  e  specificata  nel  testo,  nella  
quale   K  è  la
costante  dipendente  
dalla  temperatura  e  dalla  bagnabilità  
e    p    è
la  
prevalenza    dinamica    dell' 
aspiratore-compressore,  che  consente
di  regolarne  
la  detergenza  in  tempo  reale  mediante  
inverter.
La  bagnabilità  è  massima  per  
tempi  di  contatto  ridotti  al  minimo,
per cui in 
quei casi si può diminuire il valore di   p,    
lasciando
invariata  la  Detergenza Nominale.
Il  
sistema  è  autolavante,  funziona  anche  in  
equicorrente,  senza
bisogno  di  corpi  di  
riempimento, come   si  può  anche  dedurre  
dallo
schema  illustrativo  allegato  al  
libro,
CHE  VIENE  INVIATO  GRATUITAMENTE  A  
SEMPLICE  RICHIESTA  E.MAIL,  DA
INVIARE  
DIRETTAMENTE   AD  UNO  DEI  SEGUENTI  INDIRIZZI 
:
oma...@tiscalinet.it
in...@spalic.it
www.spalic.com
============================================================================
SPALIC    
:         Aspetti    
Tecnico-Commerciali    
Applicativi.
SPALIC    è  l'  UNICO   
SISTEMA   IN  GRADO  DI  RIMUOVERE  DALL'  
ARIA   o
dal  fumo  le  polveri-nebbie  
inalabili,  quasi   sempre  letali  per  
l'
uomo  e  gli  animali.
La  rimozione  
è  possibile  anche  per  le  polveri-nebbie  
idrorepellenti,
mediante  l' aggiunta  di   olio,  
al  liquido  circolante.
SPALIC  è  anche  
regolabile,  per  il  massimo  risparmio  
energetico.
Il  tempo  di  contatto  di  
SPALIC  può  essere  molto  breve  (da  0,2  
a
1,5  secondi),  mentre  gli  altri  sistemi  
di  purificazione  hanno tempi
di  contatto  più  
lunghi (da 1,5 fino a 15 secondi  ed  oltre).
Il  
tempo  di  contatto  ridotto  ad  1/20  
consente  di  costruire  camere
di  lavaggio  
ridotte  ad  1/20  del  loro  volume   
tradizionale  e
consente  quindi anche  di  
realizzare  delle  marmitte  per  i  
motori.
L'  efficiacia  di  SPALIC  aumenta,  
se  il  tempo  di  
contatto
diminuisce.
Grazie  al  minor  tempo  
di  contatto,  si può  applicare  SPALIC  ai  
gas
di  scarico  del  motore  Diesel  e  
Benzina,  come  trappola  
del
particolato.
Inoltre  SPALIC  può  essere  
equipaggiato  con  un  dispositivo  di
recupero  
dell'  acqua,  che  ne  produce  un  certo  
flusso   sotto  forma
di   liquido  o  
di  vapore.
L'  acqua  liquida  o  
vaporizzata,  iniettata  in  ingresso  nel  
motore,
previene  completamente  la  formazione  di  
CO  e  riduce  quella  di  NOx
nei  gas  
di  scarico.
L'  efficienza  della  rimozione  
delle  polveri  o  nebbie  inalabili  
è
regolabile  in  tempo  reale,  a  seconda  
della  concentrazione  di
particelle  nella  
corrente  gassosa.
Queste  caratteristiche  
consentono  di  dosare  il  consumo  
energetico
di  SPALIC   fino  al  minimo  
indispensabile.
Sono  possibili  applicazioni  di  
SPALIC  :
*  Motori  a  combustione  
interna  di  ogni  tipo  e  dimensione.
*  
Motori  a  combustione  esterna,  caldaie,  
termorecuperatori  e
cogenerazione.
*  Inceneritori  
piccoli  e  grandi.
*  Lavorazioni  polverose  
di  ogni  genere.
*  Trappole  dei  fumi  
di  ristoranti  e  fast-foods.
*  Trappole  
dei  fumi  di  caminetti  di  casa.
*  
Aspirapolveri.


*  Condizionamento  dell' 
aria.
*  Altri,  senza  esclusioni  di  
sostanze  anche  radioattive.
Dr. Ing.  Romano  
De  Simone.


 


 


 


 


 


 


 


 



Tre anni fa ho iniziato le pratiche per una voltura di licenza di fabbro,
ovviamente ho dovuto rifare il tutto eccetto planimetrie ed altre cose.
Il proprietario precedente aveva avuto l'autorizzazione dal Comune e dalla
Asl l'anno avanti quindi  tutto era a posto. Quando presentai la domanda per
la voltura caso strano, nulla era a posto, ci sono voluti due anni per
portarla a termine
Faccio presente che al vecchio titolare la Provincia sez. fumi aveva fatto
acquistare una depuratore da banco a carboni attivi per un quantitativo di
(1/2 Kg.). Con la mia richiesta mi imposero di acquistare un depuratore da
10Kg di carbone attivo dalla modica spesa di 3/4milioni di lire.
Devo dire la verità anch'io mi sono posto un problema non di certo lo stesso
tuo problema in quanto, se il Legislatore ha deciso che necessita un
depuratore a carboni attivi non vedo perchè ti devi complicare la
vita...stai tranquillo che la vita te la complicaranno loro.
Fatto sta che il mio problema era quello di non voler spendere quella cifra
per un depuratore da 10Kg di carbone attivo, quando l'anno avanti andava
bene uno da (1/2Kg).
Così... tramite internet ho iniziato le mie ricerche sulla Provincia sulla
sez. fumi, sulle leggi riguardante i fumi e così via...Sai come è andata a
finire???
Mi hanno dato l'autorizzazzione senza che comprassi il depuratore da 10Kg.
Chissà perchè???? prova ad immaginare.
Renato.
-- 
Posted from 
smtp2.libero.it
 [193.70.192.52] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
000301c0ec5c$986cfe00$4a420f97@dipro...

IL  Vero  problema  è  che  il  carbone  attivo  non  è  una  soluzione
adeguata, ma solo un palliativo.
D' altra  parte  non  è  in  gioco  la  licenza,  ma  la  salute  della
gente.
Il  cancro  al  polmone, infatti,  a  differenza  degli  altri  tipi  di
cancro,  non  perdona,  e  questo  la  gente  non  lo  sa.
L' unica vera soluzione sarebbe quella di andare a cercare ogni singola
particella inquinante,  appesantirla  con  una  condensa  e  farla  cadere
in  basso  o su  una  apposita  parete.
Ma  per  fare  ciò  occorre  perdere  tempo,  se  lo  si fa  a  mano.
SPALIC  lo  fa  in  automatico in una frazione di secondo,  e  scusa  la
pubblicità,  ma  è  vero.
Romano
===============
www.spalic.com
Il libro scientifico su  SPALIC  viene inviato
gratuitamente per e.mail a chiunque ne faccia richiesta.
====================================================
