Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: progettazione inpianto di aspirazione localizzata

Antefatto :
A seguito di un sopralluogo dei Tecnici della ASL, č stato rilevato che dei
macchinari adibiti alla termoformatura di materie plastiche, producevano per
degradadione dei polimeri,emissioni di sostanze pericolose (nocive e
cancerogene). Il macchinario era privo di aspirazione localizzata, sono 
stati
prescritti la realizzazione dell'impianto di aspirazione localizzato e del
relativo progetto. Il macchianario pur essendo un CE proviene da un
costruttore che non č piů sul mercato (fallimento) e "rigenerato" da un
venditore.
Domanda :
Quali criteri progettuali, adottare? Esistono dei capitolati di
progettazione generali relativamente gli impianti di aspirazione per la
captazione di inquinanti?
Ho trovato qualcosa di specifico sulle cabine di verniciatura UNI 9941.
Oppure relativamente all'analisi del rischio sul macchinario UNI 626, ma in
questo caso si tratta di apportare una modifica ad un impianto esistente e
non progettare un macchinario ex-novo.
Grazie x qualsiasi suggerimento !
FPM

 captazione di inquinanti?
direi che si parte dall'individuazione della idonea velocità di cattura e 
successivamente si determinano la portata necessaria, e, mediante stima 
delle perdite di carico, la potenza dell'aspiratore
MM 

 ha scritto nel messaggio 
news:vfudnXQdrOu...@kpnqwest.it...

Si, ho capito il concetto e lo condivido. Ma mi domandavo se esistono dei 
criteri circa la documentazione che è indispensabile  fornire per produrre 
un progetto.
Mi spiego meglio : secondo il mio pensiero ritengo che il progetto contenga 
una declaratoria di quello che l'impianto è preposto a captare (tipo 
d'inquinante, ed eventuale concentrazione attesa), condizioni operative di 
esercizio, quindi le velocità di cattura, portata nei condotti, tipo e 
classi di componenti impiegati (aspiratori, condotti, materiali). Un rilievo 
planimetrico dove si colloca l'impianto, un disegno in scala dell'impianto e 
dei suoi componenti, un libretto di uso e manutenzione dove si specificano 
le condizioni di funzionamento e le manutenzioni.
Insomma mi chiedevo se c'era un "percorso guidato" che mi permetteva di 
stabilire se aldilà del mio buon senso (o buona volontà?) di come redigere 
un progetto che tale fosse e non uno schizzo quotato con allegati le 
caratterische dei ventilatori e le dimensioni delle cappe. Si, perchè  è 
comune (purtoppo!), vedere offerte d'impianti improvvisati, senza nemmeno 
dichiarare le velocità di cattura che si dovrebbero ottenere. Volevo quindi 
conoscere se vi erano delle norme che permettessero di discriminare un 
offerta di realizzazione di un impianto "che aspira qualcosa" e un offerta 
di un PROGETTO di un impianto di aspirazionecon delle caratteristiche di 
efficienza ben precise, sulla base del quale, l'istallatore seguendo le 
istruzioni e utilizzando i componenti previsti, lo installa correttamente a 
"regola d'arte". Oppure, addirittura prevedere la necessità di collaudo, 
come avviene per valutare l'efficienza di taluni abbattitori.
Grazie
FPM

 emissioni in atmosfera 


 


Si, hai fatto centro! Avrebbe potuto essere 
considerata emissione poco significativa (bonifica ambientale con emissioni 
inferiori a 1/20 del limite) , purtroppo la presenza di sostanze classificate 
cancerogene non lo permettono. Quindi domanda di autorizzazione ex art. 15a 
DPR 203/88.


 


Ciao


FPM


 



 dichiarare le velocità di cattura che si dovrebbero ottenere.
Personalmente è un dato che non ho mai visto
MM 

 Insomma mi chiedevo se c'era un "percorso guidato" che mi permetteva di
La direttiva macchine richiede per LEGGE al produttore e / o 
all'installatore
di emettere o integrare i segg. Documenti:
- Fascicolo tecnico
- Dichiarazione di conformità
- Marcatura CE
- Verbale di collaudo
- Registro della manutenzione
- Manuale d'istruzioni ed avvertenze + manuale di manutenzione
Bye
Norbert

 - Manuale d'istruzioni ed avvertenze + manuale di manutenzione
Effettivamente, avevo preso una cantonata! Ritenevo che la realizzazione 
relativa l'impianto di aspirazione, fosse da considerare  solo come una 
bonifica che implementasse la sicurezza del macchinario... e non consideravo 
che in realtà si trattava di realizzare comunque una "macchina" con i 
relativi obblighi .
La risposta al quesito, nel sito dell' Ing. Porreca è stata illuminante!
Grazie per i vs. suggerimenti.
FPM 

 Personalmente è un dato che non ho mai visto
Ritieni che sia superfluo indicarle in progetto  ? Oppure anche se è uso 
comune non dichiararle, ritieni che sia un informazione necessaria per 
definire l'efficienza dell'impianto?
Grazie per i preziosi suggerimenti
FPM 

 Effettivamente, avevo preso una cantonata! Ritenevo che la realizzazione
Capita
Per completezza: nel caso di aspirazione di polveri o gas
infiammabili/esplosivi, gli impianti sono soggetti anche alla Direttiva
Atex.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche descritte o sul manuale u/m 
o sull'offerta credo sia un problema del Cliente che in fase di trattativa 
non ha specificato cosa vuole, oltre che di serietą del produttore. 
Normalmente negli impianti che faccio installare
tutte le caratteristiche e i documenti da te citati sono presenti.
Bye
Norbert

 definire l'efficienza dell'impianto?
ritengo sia assolutamente importante se non indispensabile per capire se 
l'impianto serve a qualcosa
MM