Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: impianto elettrico locale caldaia

Salve a tutti,
qualcuno mi saprebbe dire se in un locale centrale termica >100.000
kcal si possono installare delle prese elettriche di servizio (es. per
attaccare attrezzature dell'idraulico per effettuare riparazioni sulla
caldaia, ecc)?
Se si, devono avere caratteristiche particolari (IPXX, AD..)?
Grazie della risposta.


Discorso complicato....
Centrale termica a gasolio => si, però con grado di protezione IP40 minimo a
spina inserita (In pratica presa CEE)
Centrale termica a gas => La rampa gas risponde a quanto richiesto dal
DM..... '96??
Si: Locale ordinario, rimane maggior rischio in caso d'incendio, IP40 a
spina inserita.
No: Classificazione dei locali per pericolo di esplosione dovuto alla
presenza di gas (CEI 31-33 / 31-35). poi se la presa ricade all'esterno
delle zone pericolose vedi sopra (MARCI + IP40), altrimenti se sei entro le
zone pericolose la presa deve essere marchiata Atex.
Spero di non aver scritto troppe baggianate... :-)
Ciao!!
-- 
Ròsso
===
Se l'mare fusse de toccio...
e i monti de_e polenta...
Oi mama che_e tociade....
polenta e ba_acalà!!


Discorso complicato....


Ciao e grazie per la risposta.
In sostanza, mi dici che, essendo una caldaia condominiale a gas metano
soggetta a CPI, è da verificare in primis se la rampa gas è a norma
(per rampa si intende la presenza di elettrovalvole di sicurezza e
pressostati?).
In caso affermativo, è possibile mettere prese IP40 (cosa significa
spina inserita?)
In caso negativo è meglio mettere prese AD.

> Se l'mare fusse de toccio...
Toccio?? Ma che dialetto è?
Non è poc_io?
Ovvero intigolo
Bye
Norbert 

 ha scritto nel messaggio
news:1134563086.1...@g49g2000cwa.googlegroups.com...

Qualche dettaglio in più rispetto a quanto ti è già stato risposto.
Trattandosi di una centrale termica a gas metano, puoi avere due casi:
- tutti gli apparecchi a gas (leggi: rampa di alimentazione e bruciatore)
installati nella centrale termica sono soggetti al DPR 661/96, e dunque
marcati CE ai sensi della Direttiva 90/396/CE (cosa che dovrebbe essere vera
per tutti gli impianti installati a partire dal 1997): in questo caso, la
centrale termica non deve essere considerata luogo a rischio di esplosione.
Inoltre, la centrale termica a gas non deve essere considerato neppure luogo
a maggior rischio in caso di incendio, per cui l'impianto elettrico può
essere in tutto e per tutto ordinario: è sufficiente, quindi, il grado di
protezione IP2X.
- non tutti gli apparecchi a gas installati nella centrale termica sono
soggetti al DPR 661/96. In questo caso occorre considerare il pericolo di
esplosione. Per le centrali termiche a gas, esiste la Variante V2 alla Guida
CEI 31-35, che individua delle condizioni sotto le quali può comunque essere
escluso il rischio di esplosione. Altrimenti, occorre effettuare una
classificazione delle zone con pericolo di esplosione per presenza di gas
infiammabili, secondo la Norma CEI 31-30 e Guida CEI 31-35. In tal caso, le
eventuali zone pericolose che possono determinarsi in una centrale termica
sono di tipo 2, per cui le costruzioni elettriche da installare in tale zona
dovrebbero essere di gruppo II, categoria 3G.
Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere il vol. 7 ("Ambienti
speciali") della collana Guide BLU della TNE.
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

Grazie mille, provvederò a verificare con la ditta installatrice della
caldaia se la stessa è soggetta al DPR 661 e se sono marcati CE (il
locale è vecchio ma la caldaia ha 2 mesi di vita). Grazie ancora

 In caso negativo è meglio mettere prese AD.
La presa (e la relativa spina) _deve_ (Non è meglio...) essere conforme alle
direttive Atex.. non so se ti conviene!! :-)

 protezione IP2X.
Ma essendo luogo soggetto a CPI non diventa in qutomatico a maggir rischio
in caso d'incendio??
Ciao!!
-- 
Ròsso
===
E se son palido, come na strassa...
...vinassa vinassa fiasco de vin!!

 Ovvero intigolo
Toccio = intingolo
Poccio = Fango, Lavoro mal fatto
-- 
Ròsso
===
Noi Vicentini siamo dei gran bevitori
beviamo in casa beviamo fuori
e a tutti quanti noi daremo del vin
e anche stasera torneremo insachetà!

 in caso d'incendio??
No, è una semplificazione che viene spesso fatta (soprattutto relativamente
alle verifiche ex DPR 462/2001 ed all'individuazione della periodicità delle
stesse), ma non esiste in realtà un collegamento diretto: esistono luoghi
soggetti a CPI che non sono a maggior rischio in caso di incendio (esempio:
capannone senza lavoratori adibito a deposito di carpenteria metallica di
superficie lorda superiore a 1000mq: è soggetto a CPI, ma sicuramente non a
maggior rischio in caso di incendio) e viceversa.
A proposito di centrali termiche a metano e luoghi MaRCI comunque è
illuminante quanto scritto sulla già citata Guida Blu.
Ciao



no, no: č proprio tocio
dialetto bresciano-veronese
č vero che l'intingolo in bresciano si dice anche pucio ma nella canzone č
proprio tocio
giorgio

 e anche stasera torneremo insachetà!
Alto vicentino?
Da noi si usa dire "tornemo insacà"
PS.: qualcuno potrà dire che cosa centra tutto questo con il thread? 
Sicuramente nulla ma mi sento meglio dopo "do ciacole da comari".
 

 Sicuramente nulla ma mi sento meglio dopo "do ciacole da comari".
Brao!
Ciao!
