Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: RAPPORTI AEROILLUMINANTI

Desidererei avere un parere in merito a:
Deposito di circa 1000 mq, dove vengono stoccati in varie scaffalature
(fino a soffitto) pulegge e cinghie varie. Esistono finestrature a soffitto
(tipo lucernai) teoricamente apribili meccanicamente che dovrebbero
garantire gli adeguati rapporti aeroilluminanti; se non che a suo tempo è
stato disattivato, non si sa per quali ragioni, il relativo motore , con la
conseguente impossibilità di aprire le suddette finestrature, venendo così
a cadere i rapporti areo........richiesti (che mi pare debbano essere 1/8,
1/10 della superf. in pianta del locale ai sensi del regolamento di igiene
edilizia comunale...PREGO VOLERMI CONFERMARE CIO' e SE POSSIBILE AVERE
ANCHE RIFERIMENTI SPECIFICI IN MERITO).
Tale situazione, a mio avviso presuppone la violazione sia dell'art. 9 del
DPR 303/56 che prescrive l'obbligatorietà di assicurare un'adeguata
areazione (ricambi  d'aria), che nel caso specifico è garantita solo dalle
varie porte distribuite nel deposito (e sempre che siano aperte), sia del
regolamento edilizio comunale.
Da quanto mi risulta inoltre, la concessione edilizia viene rilasciata tra
le altre cose, anche nel rispetto di tali rapporti aeroilluminanti, che nel
caso specifico risultano rispettati solo i secondi (illuminanti) e non
quelli aereo....in quanto non sono più apribili.
Secondo voi, cosa si potrebbe dire ad un datore di lavoro che ritiene
inutile la riapertura di tali finestrature affermando che l'areazione è
garantita dall'apertura delle porte.......
Grazie fin da ora
 
----------------------------------------------------------------------------
---
Gianluca Botturi
STUDIO BOTTURI
Igiene e Sicurezza sul lavoro
studio....@iol.it
http://users.iol.it/studio.botturi
----------------------------------------------------------------------------
---

 edilizia comunale...
Per quanto attiene alla concessione edilizia pur essendo variabile da
comune a comune, viene concessa generalmente a condizione che la superficie
finestrata apribile sia maggiore di 1/8. 
Per quanto riguarda invece i livelli di illuminazione e ventilazione in
locali soggetti ad attività lavorativa, essi sono estremamente variabili e
maggiormente dipendono dal tipo di attività svolta.
Infatti la concessione edilizia prende in considerazione parametri
urbanistici di costruzione e spesso prescinde dall'utilizzo effettivo della
struttura in oggetto.
Bisognerà quindi definire il livello di illuminazione necessario per
l'attività lavorativa svolta e se necessario integrarlo con illuminazione
artificiale.
Nel caso della ventilazione invece bisognerà senza meno ripristinare la
possibilità di apertura delle finestre, o in alternativa, sulla base delle
regole di buona progettazione (UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini di
benessere), determinare il volumi d'aria da ricambiare nell'intervallo di
riferimento, tenendo conto dei diversi parametri in gioco (U.R., velocità
dell'aria, etc.) e realizzare un impianto di ventilazione artificiale.

--------------------------------------------------------------------------
--
Ovviamente bisognerebbe conoscere la regolamentazione locale, tuttavia si
devono distinguere due aspetti:
1 - QUELLO EDILIZIO O IGIENICO EDILIZIO, disciplinato dal regolamento
edilizio e dal regolamento locale di igiene, che attiene la concessione
edilizia (quindi l'involucro dell'edificio a prescindere dall'attività
specifica che vi si svolge) e la conseguente agibilità (intesa come
certificazione ex art. 221 Leggi Sanitarie del 1934 e d.P.R. 425 del 1994);
2- QUELLO DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, disciplinato dai
vari strumenti normativi (a partire dal citato dPR 303 del 1956 fino al
regolamento locale di igiene ma relativamente al titolo che parla delle
attività e non degli spazi confinati).
-----
Se sul secondo aspetto non posso dire nulla, evidentemente l'areazione e
l'illuminazione (artificiali o naturali o un mix tra le due) devono essere
riferite alla specifica attività che vi si svolge, sul primo aspetto la
situazione è più semplice:
- per le attività produttive e simili il rapporto aerante non coincide con
quello illuminante: al primo rapporto (aerante) possono concorrere porte e
portoni (inopponibile l'osservazione che possono rimanere chiusi, anche le
finestre di solito sono chiuse) ma non i lucernari fissi; al secondo
rapporto (illuminante) non possono concorrere i portoni ma possono
concorrere i lucernari fissi; in altre parole ogni elemento concorre per
quanto gli è possibile nella sostanza reale ed effettiva.
Inoltre il regolamento d'igiene locale per la Lombardia (entrato in vigore
in tutti i comuni nel 1986 con modifiche marginali) prescrive per gli
edifici produttivi e depositi (articolo 3.11.5) un rapporto illuminante
minimo di 1/8 della superficie di pavimento se laterale e minimo di 1/10 se
dalla copertura (lucernari), mentre prescrive il rapporto di 1/12 per
l'aerazione "compresi gli ingressi" (letterale nel testo).
E' ovvio che questo e solo questo (o latri parametri vigenti nel comune
specifico) dev'essere valutato in sede di rilascio della concessione
edilizia e dell'agibilità, che, se conformi a tali parametri, sono
perfettamente legittime.
----
Detto questo, e ferma la legittimità di quei provvedimenti amministrativi,
quei parametri possono essere o insufficienti o, al contrario, eccessivi,
rispetto alla specifica lavorazione che si svolge nell'ambiente chiuso, e
tale aspetto appartiene all'IGIENE E ALLA SICUREZZA DEL LAVORO ma non mai
all'IGIENE EDILIZIA
=========
Un commento sul punto lo puoi trovare alla pagina:
http://www.bosettiegatti.com/commenti/e002abitabili.htm
=========
Buon lavoro
=========
       Studio BOSETTI & GATTI
consulenza agli enti locali in materia
urbanistica, edilizia e di lavori pubblici
 25030 - CASTEL MELLA (Brescia)
           fax   030 - 2588105
 
http://www.bosettiegatti.com
 e-mail: 
stu...@bosettiegatti.com