Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: garage?? C.P.I ??

Salve a tutti,
secondo voi, un parcheggio che contiene 12 furgoni costruito con tubi
innocenti e una copertura in onduline, deve avere il certificato di
prevenzione incendi??
Premetto che un solo lato e' aperto, gli altri sono chiusi con un telone in
materiale plastico..
E che presidi antincendio deve avere?
Grazie a chi mi sapra' rispondere
Fabrizio


perché vuoi sottoporre ai Vigili del Fuoco una costruzione abusiva ??
(almeno leggendo la descrizione mi viene qualche sospetto ;-))
--
dott. Marcello Mattioli
GEOSISTEMI Srl
sedi a Pavullo nel Frignano e Vignola (Modena)
tel (059) 763341
fax (059) 765722
http://www.database.it/geosistemi
geosi...@database.it
"Alcune cose accadono realmente, altre le sognamo, altre sognano noi"




Si applica il dm 01.02.1986.
In particolare è di tipo *isolato* (se ho capito bene) cioè fisicamente
separato da altre costruzioni (o almeno a distanza ragionevole da queste).
Inoltre è su *spazio scoperto* cioè l'accesso avviene dall'aperto (per
intenderci non è un seminterrato coperto da un solaio, ma semplicemente
questa tettoia è posta in un'area libera, al piano di calpestio.
Quindi ai sensi del dm citato punto 2.3 andranno applicate le diposizioni di
cui al punto 2.2, che ti riporto:
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a
nove:
le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali
non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della
superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l'aerazione può
avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo
libero anche con numero di box superiore a nove
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2
se isolate.
Infine l'attività è di tipo non soggetto infatti la circ. prot. n. 1800/4108
del 01/02/1988 recita:
"Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza
antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a
nove autoveicoli"; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le
"autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero
anche con numero di box superiore a nove". Dalle suddette disposizioni
legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché
ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al
penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non
rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982. Le disposizioni contenute
nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto
la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità
dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di
controllo come previsto all'art. 14 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577"
Questà è una eccezione dovuta al fatto che seppur sono più di nove
autoveicoli, il fatto che l'autorimessa sia isolata diminuisce la
pericolosità del complesso
Spero di essere stato utile.
Ing. Billy