Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: immobili a norma 626 ???

Se qualcuno ha un po' di tempo spero vorrà aiutarmi nel vano tentativo di dare
un senso compiuto ad una delle tante affermazioni a priori enunciate nel campo
della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, da parte di un tecnico della
controparte, in sede di valutazione di un immobile.
Nello specifico siamo davanti al seguente principio: "ogni immobile deve avere
almeno due uscite di sicurezza per essere a norma con il D. Lgs. 626".
Premesso che secondo me un immobile mai potrà essere valutato a norma con il
626, in quanto manca la principale variabile necessaria (l'attività), non
riesco a trovare una specie di appiglio cui ricondurmi per ridare senso
compiuto a questo problema.
Una somiglianza la si può forse trovare nell'art. 33, laddove modificando
l'art. 13 del 547/55, prescrive al comma 12 che: "Gli edifici che sono
costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di
esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque
lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista
la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse
mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di
vigilanza."
E' ovvio che ragionare in termini così ampi non porta molto risultato, ma se
qualcuno ha un lampo di genio ....
Grazie
AF
-- 
Posted from  [212.171.194.123] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 qualcuno ha un lampo di genio ....
Il punto e' pčroprio questo. Bisogna ragionare in termini ampi perche' non
esiste una normativa che possa considerare tutte le casistiche. Le due porte
di emergenza vanno fatte se richieste dalla normativa antincendio, quindi in
funzione di caratteristiche specifiche per quella strutture e per il tipo di
attivita' che vi si va ead insediare, non per l'estro di un tecnico che
parla perche' ha la bocca. La medesima struttura, in funzione di cio' che
dovra' ospitare, potra' dover assumere connotati differenti (al di la' delle
porte, vi sono requisiti di resistenza al fuoco, caratteristiche
aeroilluminanti, necessita' di evacuatori di fumo, ecc.)...come si fa a
priori a stabilire una cosa simile!
Cordialmente.
Andrea Gobbi

Nel Veneto esiste una circolare che impone per le nuove costruzioni 2
aperture ..... se si superano i 200 mq....
da leggere
Non so nelle alltre regioni.

 ha scritto nel messaggio
news:3c039...@news.dada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:a8OM7.22457$BA4.7...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:9u0c5e$7gp$1...@serv1.iunet.it...


 araba?!!?!?!?
... Arabian or Venetian?
I don't understand your message!!
Best regards.
Raffaele

 ha scritto nel messaggio
news:9u0c5e$7gp$1...@serv1.iunet.it...



Se clicco sul link 
www.prevenzioneveneto.com
 il browser mi dice che per
visualizzare correttamente i caratteri del sito è necessario installare ed
eseguire l'aggiunta "Supporto testo in lingua araba"!!! giuro .. sia in
ufficio che a casa ...
comunque poi funziona tutto ugualmente ;-) ... anzi contiene un gran numero
di documenti e molti sono interessanti.
Antonio

La circolare indica la necessità di avere due uscite distinte per i locali
adibiti ad attività di commercio, rimandando al dlgs 626/94, e di
conseguenza al dm 10/3/1998, per quanto riguarda gli altri casi ...
Sicuramente non servono due uscite in generale per gli edifici da quello che
ho letto rapidamente ...
