Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: L.46/90 e protezione linee (dal contatore)

Salve a tutti, sto cercando qualcuno che mi dia delle risposte sul seguente
argomento:
è obbligatorio installare un differenziale 'puro' all'uscita del contatore
ENEL ed a monte della linea che porta al quadro di distribuzione (dotato già
dei suoi differenziali)?
Se sì, sapete darmi dei riferimenti normativi precisi in merito (norma o
legge, articolo, eccetera)?
Lo chiedo in quanto conosco solo la 46/90, e non le normative tecniche di
applicazione, e dagli elettricisti interpellati ho avuto risposte
discordanti... io in linea di massima lo farei installare, ma ho bisogno di
giustificare la cosa sia all'installatore (che lo considera escluso dal
preventivo di rifacimento impianti, in quanto a suo dire non obbligatorio)
che all'azienda.
Grazie anticipate per le risposte.
Maurizio RLS
E-mail: 
maur...@webtin.it
Togli 'web' da 'webtin' per rispondermi.

 wrote in message
8bao1c$sra$1...@lacerta.tiscalinet.it...

La cosa non è così semplice da liquidarsi in una email, per farsi un
giudizio bisogna sempre avere il quadro completo della situazione, cmq in
base ai dati in mio possesso tenterò una risposta.
I casi possono essere i seguenti:
1 - a valle del contatore il quadro da alimentare è metallico (quindi una
massa), pertanto deve essere protetto dai contatti indiretti nel modo
seguente:
a) installando un differenziale immediatamente a valle del contatore,
oppure,
b) realizzando una conduttura a doppio isolamento.
2 - a valle del contatore il quadro da alimentare è a doppio isolamento
(quindi non è una massa). In questo caso non ha senso installare un
differenziale se anche la conduttura di alimentazione a valle del contatore
non ha masse (conduttura a doppio isolamento).
Una conduttura a doppio isolamento può essere realizzata con:
1 - cavo con guaina (per es. N1VV-K);
2 - cavo senza guaina (per es. N07V-K) antro tubazione in pvc in esecuzione
a vista;
3 - cavo senza guaina entro tubazione in pvc sottotraccia.
Spero di aver fatto un pò di chiarezza.
Cordiali saluti.
Per. ind. Michele Guetta.


Poco ma sicuro; grazie delle dettagliate informazioni.
Per inciso, buona parte dei miei dubbi era dovuta al fatto che, a casa mia e
con una situazione simile a quella suesposta, l'elettricista mi aveva fatto
installare il suddetto differenziale...
Un ultima informazione (se possibile): in ditta stiamo anche pensando di
installare una piccola rete per condividere la stampante.
Il ns. elettricista non si intende della cosa, e pensavamo di fare del
'fai-da-te' (l''esperto' del caso sarei io, in quanto sono quello che più si
arrangia con i PC).
Non è che per caso anche questo tipo di impianti vada certificato secondo
46/90 (dall'art. 1 non si direbbe)? Anche perchè, se così fosse, avremmo lo
stesso problema con l'impianto telefonico (altro 'fai-da-te' di qualche
tempo fa...).
Scusate ancora, ma come vedete purtroppo non ho le idee molto chiare al
riguardo.
Grazie ancora a tutti

 
-- 
Ing. Giampiero Giovannella
Roma
mailto:
stud...@tiscalinet.it
http://web.tiscalinet.it/studiogo
--
Posted from 
corp.tivoli.com
 [216.140.178.60]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 Grazie ancora a tutti
Per il DPR 447/91 (regolamentod'attuazione L. 46/90) la L. 46/90 si applica
nella sua completezza - lettera a) impianti elettrici, lettera b) impianti
radiotelevisivi ed elettronici, lettera c) impianti di riscaldamento, ecc.
fino alla lettera g) - solo negli edifici adibiti ad uso civile (uso
abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli, conventi e simili). In tutti gli altri ambienti
(terziario, industriale, ecc.) si applica solo alla lettera a) impianti
elettrici.
Concludendo nella tua ditta puoi fare tutto quello che vuoi (in senso lato)
eccetto gli impianti elettrici soggetti alla L. 46/90.
Negli edifici civili invece, saresti costretto a chiamare l'elettricista o
chi per esso (deve essere abilitato per la lettera b L. 46/90), anche per
l'installazione di una rete informatica, non solo, se hai una villa di 400
mq tale rete deve essere anche progettata da un professionista abilitato.