Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Deposito di bombole

Salve,
sono titolare di un deposito di bombole GPL con una autorizzazione dei
VV.FF. per 500 Kg. di prodotto.
Ieri la compagnia che mi fornisce le bombole mi ha inviato una circolare che
comunicava, a seguito della Legge Quadro (DLgs 22/02/2006 n.128), un
innalzamento della soglia di permesso di deposito da 500 Kg. a 1000 Kg.
Ho letto la norma citata, ma sono un po confuso sull'effettiva
interpretazione in tal senso: in pratica, vorrei capire, l'autorizzazione al
deposito viene automaticamente allargata da 500 a 1000 Kg.?
Grazie in anticipo.


Il fatto è che la normativa stabilisce TRE tipi di depositi, ossia:
di "prima categoria" , di "seconda categoria" e di "terza categoria".
Il tuo non rientra nella terza categoria poichè supera i 300 kg 
"consentiti", pertanto automaticamente viene classificato di "seconda" 
categoria (appunto, con un limite fino a 1000 kg).
FoX 

 categoria (appunto, con un limite fino a 1000 kg).
Ciao,
intanto grazie per la risposta.
Vorrei capire dove posso trovare la normativa a cui fai riferimento, per
avere la sicurezza che quello che mi scrivi (che poi e' quello di cui sono
convinto io e di cui chiedo conferma) sia la verita'... non vorrei
utilizzare il mio deposito oltre il limite consentito, ed incorrere in caso
di controlli a sansioni pesanti...


Circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1956, n. 74
     D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Decentramento competenze al rilascio di 
concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti. Norme 
di sicurezza.   Parte seconda - Norme di sicurezza per la costruzione e 
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti  Titolo I  Art. 29. - 
Depositi - Classificazione
                       Art. 30. - Depositi
                 Titolo II - Ubicazione - Distanze di sicurezza
                 Titolo III - Caratteristiche costruttive  Art. 37. - 
Depositi della I categoria  a) Recinzione
                             b) Magazzino per bombole piene
                             c) Magazzino per bombole vuote
                             d) Servizi accessori
                       Art. 38. - Depositi della II e III categoria
                       Art. 39. - Impianti elettrici
                 Titolo IV - Mezzi di estinzione e norme di esercizio
           Parte terza - Norme di sicurezza per le rivendite di gas di 
petrolio liquefatti  Art. 43. - Rivendite
Circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1956, n. 74
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Decentramento competenze al rilascio di 
concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti. Norme 
di sicurezza
omissis
PARTE SECONDA
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI 
PETROLIO LIQUEFATTI
Titolo I
Art. 29. - Depositi - Classificazione
Le presenti norme riguardano i depositi di gas di petrolio liquefatti 
contenuti in recipienti portatili aventi potenzialità complessiva di kg. 
5.000.
Art. 30. - Depositi
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme i depositi di cui appresso 
vengono classificati, in relazione al peso complessivo di gas di petrolio 
liquefatti contenuto nei recipienti portatili, nelle seguenti categorie:
      I categoria fino a 5.000 kg
      II categoria fino a 1.000 kg
      III categoria fino a 300 kg
Titolo II
UBICAZIONE - DISTANZE DI SICUREZZA
Art. 31. - I depositi di I categoria non dovranno essere ubicati all'interno 
di centri abitati.
Per i depositi di II e III categoria è consentita l'installazione anche 
all'interno di centri abitati.
Art. 32. - I depositi di I e II categoria dovranno essere costituiti in 
locali ad un sol piano fuori terra, non sovrastanti né sottostanti ad altri 
locali ed interamente isolati su tutti i lati.
I depositi della III categoria potranno anche costituirsi in locali a piano 
terra non sovrastanti né sottostanti ad altri locali ed aventi almeno due 
lati confinanti con spazi scoperti. Gli altri due lati potranno essere 
contigui ad altri locali che non siano adibiti ad attività pericolose. In 
tal caso i muri di confine dovranno essere privi di aperture, di adeguato 
spessore e costruiti in muratura piena.
I muri prospicienti a spazi scoperti dovranno distare dal più vicino 
fabbricato almeno 8 metri.
Art. 33. - Le aree su cui sorgono i depositi della I categoria dovranno 
essere recintate come prescritto al successivo articolo 40. Per i depositi 
di Il e III categoria non si chiede la recinzione.
Art. 34. - Nei depositi di I categoria tra il fabbricato destinato 
all'immagazzinamento delle bottiglie piene e altri fabbricati pertinenti il 
deposito e destinati ad usi accessori (tettoie o locali per bottiglie vuote, 
uffici, spogliatoi, ecc.), dovrà sussistere una distanza di sicurezza 
interna.
Tra il fabbricato destinato all'immagazzinamento delle bombole piene e i 
fabbricati non pertinenti al deposito dovrà osservarsi una distanza di 
sicurezza esterna; la stessa distanza dovrà osservarsi dal confine di aree 
indicate, in Piano Regolatore, come edificabili.
Art. 35. - Le distanze di sicurezza interna ed esterna di cui al precedente 
articolo sono quelle indicate nella seguente tabella, in relazione alla 
categoria del deposito:
      Categoria Distanze di sicurezza interna Distanze di sicurezza esterna
      1a (fino a 5.000 kg) m 6 m 15
      2a (fino a 1.000 kg) - m 10
      3a (fino a 300 kg) - m 8
in dipendenza delle predette caratteristiche costruttive le distanze di 
sicurezza esterna dei depositi di 1a categoria potranno essere modificate 
come è indicato al successivo articolo 37.
  chiarimento: la circolare M.I. n. 74/56, art. 31 2° comma, consente che i 
depositi di bombole di G.P.L. di 2a e 3 a categoria possano essere ubicati 
all'interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che la distanza di 
sicurezza esterna prevista dall'art. 35 per i predetti depositi deve essere 
osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti, ma non nei confronti 
di aree edificabili.
Art. 36. - Le distanze di sicurezza interna ed esterna si misureranno tra i 
punti più vicini dei fabbricati o manufatti tra i quali tali distanze 
dovranno osservarsi.
Nella misura delle distanze di sicurezza esterna potranno essere comprese: 
la distanza di sicurezza interna, la larghezza di strade, di piazzali, 
cortili, giardini, ecc.
Le distanze di sicurezza esterna indicate nella tabella dovranno essere 
raddoppiate quando:
a) i manufatti esterni al deposito da proteggere siano: chiese, scuole, 
locali di pubblico spettacolo, alberghi, ospedali, caserme, mercati, ed in 
genere edifici che sono destinati alla collettività;
  chiarimento: bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il 
caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico 
spettacolo, non possono essere considerati edifici destinati alla 
collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza 
esterne.
b) i fabbricati esterni al deposito siano edifici di interesse artistico: 
gallerie, musei, ecc.
La distanza di sicurezza da osservarsi fra i depositi di g.p.l. in bottiglie 
e la più vicina rotaia di linee ferroviarie non deve essere inferiore a m. 
20.
TITOLO III
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Art. 37. - Depositi della I categoria.
Dovranno essere costruiti seguendo le norme appresso specificate:
a) Recinzione.
Dovrà essere estesa all'intero perimetro dell'area su cui sorge il deposito.
Dovrà essere costituita da muro continuo avente altezza minima di m. 2,50 
lungo i lati prospicienti vie pubbliche e a confine con aree su cui sorgono 
edifici di abitazione o destinati ad attività industriali; per i rimanenti 
lati la recinzione potrà essere costituita da rete metallica dell'altezza 
minima di m. 2,00 sorretta da paletti infissi solidamente nel terreno.
b) Magazzino per bombole piene.
Dovrà essere costituito da un fabbricato ad un sol piano fuori terra. Il 
magazzino per recipienti pieni, oltre che essere costituito da un unico 
locale, potrà anche essere suddiviso in più scomparti (box). In tal caso, 
secondo il numero di box, le distanze di sicurezza esterna ed interna di cui 
all'art. 35 potranno essere modificate secondo quanto è indicato nella 
seguente tabella:
      N. di box  Kg. di g.p.l. in ogni box Distanze di sicurezza interna m. 
Distanze di sicurezza esterna m.
      2 2.500 6 12
      3 1.650 5 10
      4 1.250 4 8
      5 1.000 3 6
Ogni scomparto potrà anche essere racchiuso su tre lati da muri a due teste 
in mattoni pieni e malta cementizia o in muratura di pietrame dello spessore 
di cm. 40; il quarto lato dovrà essere lasciato completamente aperto e sarà 
al più tollerata la presenza di una rete metallica a maglie larghe. I muri 
divisori tra i vari box dovranno levarsi al di sopra della copertura almeno 
di 1 metro.
Il magazzino per deposito di bottiglie piene dovrà avere copertura leggera 
costituita da strutture portanti ,in laterizio armato o calcestruzzo armato 
e manto di lastre in fibrocemento semplicemente appoggiate. E' vietato 
l'impiego di tegole o lastre di pietra per formare il manto di copertura.
Le aperture di aerazione del magazzino, costituito da unico locale o dei 
singoli box nei quali può essere suddiviso il magazzino, dovranno avere 
complessivamente una superficie pari a 1/5 della superficie di pavimento.
Tali aperture dovranno essere opportunamente distribuite in basso (filo 
pavimento) e in alto dovranno essere protette con rete metallica a maglie 
fitte e non dovranno avere alcun serramento allo scopo di consentire una 
efficace e continua ventilazione.
Il pavimento dovrà essere opportunamente sopraelevato rispetto al piano 
praticabile esterno e dovrà essere costituito da materiali non combustibili 
e non assorbenti.
c) Magazzino per bombole vuote.
Le bombole vuote dovranno essere depositate su spazi all'uopo predisposti, 
alla prescritta distanza di sicurezza interna.
Ove si voglia realizzare una protezione delle bombole dagli agenti 
atmosferici a mezzo di tettoie, queste dovranno essere costituite con 
materiali incombustibili.
d) Servizi accessori.
I fabbricati destinati ai servizi accessori (uffici, spogliatoi, ecc.) 
dovranno essere costruiti con materiali non combustibili e dovranno avere 
l'ingresso ubicato in posizione protetta rispetto al magazzino per bottiglie 
piene.
Art. 38. - Depositi della II e III categoria.
Per tali depositi, i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti e 
quelli utilizzati per i servizi accessori potranno essere compresi nello 
stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei 
recipienti pieni di g.p.l.
Il fabbricato dovrà essere costruito con strutture resistenti al fuoco (in 
calcestruzzo armato, in muratura a due teste di mattoni pieni, o in muratura 
di pietrame dello spessore di cm. 40). La copertura dovrà essere dello 
stesso tipo descritto per i depositi di prima categoria.
I vari locali costituenti il fabbricato dovranno essere separati con muri 
privi di aperture elevanti si di un metro al di sopra della copertura.
I locali destinati all'immagazzinamento delle bombole piene e di quelle 
vuote dovranno avere almeno due lati esterni lungo i quali saranno ricavate 
le aperture di aerazione disposte in alto e in basso. La superficie 
complessiva delle aperture di aerazione dovrà essere non inferiore a 1/5 
della superficie del locale. Le aperture di aerazione dovranno essere 
protette con rete metallica a maglie fitte.
Art. 39. - Impianti elettrici.
Per i depositi di prima, seconda e terza categoria gli impianti elettrici di 
illuminazione o forza motrice dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) nei locali nei quali sono immagazzinate le bottiglie di g.p.l. piene o 
vuote, i cavi degli impianti elettrici dovranno essere del tipo a forte 
isolamento; gli interruttori, le prese di corrente ed altre apparecchiature 
dovranno essere del tipo stagno e installati ad un'altezza non minore di m. 
1,50 dal pavimento;
b) nei locali dove non si trovano immagazzinate le bottiglie piene o vuote, 
i conduttori elettrici dovranno essere preferibilmente sotto traccia, o 
comunque ad alto isolamento.
TITOLO IV
MEZZI DI ESTINZIONE E NORME DI ESERCIZIO
Art. 40. - Per i depositi di prima categoria dovrà prevedersi 
l'installazione di un idrante da 45 mm. tipo UNI, munito di raccordo, con 
tubo di canapa avente lunghezza di m. 20. Le tubazioni di canapa saranno 
corredate di bocchello da 12 mm. e la pressione all'idrante non dovrà essere 
minore di 4 atmosfere. La posizione di tale idrante sarà stabilita dal 
Comando dei Vigili del Fuoco.
Inoltre i depositi di prima categoria dovranno essere dotati di estintori a 
CO2 oppure a polvere secca da kg. 5 ciascuno. Il numero di questi mezzi di 
estinzione sarà determinato in ragione di un estintore per ogni 1.000 kg. di 
gas di petrolio liquefatti.
Per i depositi della seconda e terza categoria si dovrà prevedere l'installazione 
di almeno un estintore da kg. 5 di CO2 oppure a polvere secca.
Art. 41. - Nell'interno dei depositi è vietato fumare ed eseguire qualunque 
operazione che comporti la presenza di fiamma. I divieti di cui innanzi 
dovranno risultare da apposite scritte visibili.
Art. 42. - Disposizioni complementari.
Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione per 
depositi nuovi o già esistenti all'atto della emanazione delle presenti 
norme, non fosse possibile dare completa attuazione alle prescrizioni in 
esse contenute, il Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi 
Antincendi - si riserva la facoltà di concedere deroghe, sempreché 
l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, in aggiunta a quelli 
precedentemente indicati, possa conferire all'impianto una sicurezza non 
inferiore a quella ottenibile con l'applicazione integrale delle presenti 
norme.
PARTE TERZA
NORME DI SICUREZZA PER LE RIVENDITE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI.
Art. 43. - Rivendite.
Vengono classificate per rivendite quei locali destinati alla minuta 
distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico, nei quali potrà 
essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le 
caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.
In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità 
massima di kg. 15 ciascuno e per un totale di kg. 75 di g.p.l. Per le 
rivendite dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.
Art. 44. - Il locale nel quale saranno tenute le bombole dovrà essere 
ubicato a piano terra e non dovrà essere in comunicazione diretta o 
indiretta per mezzo di scale, corridoi, ecc. con altri locali di piani 
interrati o seminterrati; detto locale dovrà inoltre essere separato con 
muri di sufficiente spessore privi di apertura da altri locali destinati ad 
abitazione e dovrà avere almeno un lato in corrispondenza di spazio aperto.
Art. 45. - Il locale dovrà essere sufficientemente aerato a mezzo di 
adeguate aperture in basso ed in alto, lungo il lato o i lati esterni; le 
aperture disposte in basso dovranno essere protette da rete tagliafiamma. 
Non dovrà essere consentita la esistenza di griglie di aerazione di locali 
interrati ubicati esternamente in prossimità delle aperture di cui innanzi.
Art. 46. - Il solaio di copertura dovrà preferibilmente essere costituito da 
materiali incombustibili e resistenti al fuoco; nel caso in cui i materiali 
costituenti il solaio non presentino i requisiti innanzi specificati, il 
solaio stesso dovrà essere protetto mercé l'applicazione di 
controsoffittatura in rete metallica e malta di cemento di adeguato 
spessore.
Art. 47. - Il pavimento del locale dovrà essere costituito da materiali non 
combustibili e non assorbenti.
Art. 48. - Nel locale di che trattasi dovranno essere proibite attività che 
comportino la presenza di fiamme libere e di qualunque altra sorgente di 
calore che possa elevare la temperatura delle bombole, come pure il deposito 
di altre sostanze infiammabili o facilmente combustibili.
Art. 49. - L'impianto elettrico di illuminazione e forza motrice dovrà 
essere realizzato con cavi a forte isolamento, preferibilmente sotto 
traccia, oppure con conduttori a forte isolamento di tipo stagno: gli 
interruttori, le prese di corrente ed altre apparecchia tu re elettriche che 
possono dar luogo a scintillamenti, dovranno essere installate ad una 
altezza dal piano di pavimento non minore di m. 1,50.
Art. 50. - Qualora, per particolari condizioni, per le nuove rivendite o per 
quelle già esistenti all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme 
non fosse possibile dare completa attuazione alle prescrizioni contenute 
nelle presenti norme di sicurezza, il Ministero dell'Interno - Direzione 
Generale dei Servizi Antincendi - si riserva la facoltà di concedere 
deroghe, sempreché l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa 
conferire alla rivendita una sicurezza non inferiore a quella ottenibile con 
l'applicazione integrale delle presenti norme.

L'effettivo quantitativo massimo di gpl in kg che puoi detenere è riportato 
sul Certificato di prevenzione incendi e non mi risulta che il d lgs che 
citi consenta di raddoppiare il quantitativo riportato. Prima di aumentarlo 
informati dai VVF formulando una domanda scritta e aspettando un risposta 
sempre scritta.
Angelo 

 Vorrei capire dove posso trovare la normativa a cui fai riferimento, 
Per la norma vai qui
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/disposizioni/pdf/leggi_norme/2006/D_LGS_22_02_06_n.pdf
Valter


Quoto.
Senza ombra di dubbio è necessaria una comunicazione dei VVF, che comunque, 
in base a quanto gia detto, è quasi "automatica" in quanto se il deposito 
aveva le caratteristiche per la detenzione di 300 kg di gpl, le ha 
sicuramente anche per 1000 kg.
FoX 

 sicuramente anche per 1000 kg.
Grazie per le risposte,
avevo già quel d.lgs., solo che la norma originaria si riferisce ad un regio
decreto del 1933 che non riesco a trovare in nessun modo in rete...
Il mio dubbio derivava proprio da questa autorizzazione che dovrebbe essere
"automatica", ma non ne sono sicuro... in teoria, se ho un deposito in
regola ed autorizzato per 500 kg. dovrei estendere la portata a 1000 kg., ma
nel d.lgs. suddetto si fa riferimento ad una sostituzione di una frase senza
chiarire ulteriormente l'iter procedurale per chi ha una situazione del
genere.
Penso che sia lasciato tutto all'interpretazione di chi controlla e
sansiona, con i conseguenti brogli a cui la burocrazia italiana ci ha
abituato...