Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Resistenza al fuoco delle strutture.

Ho un'autorimessa al piano interrato con una prescrizione che chiede che "le
strutture sia orizzontali che verticali abbiano resistenza al fuoco non
inferiore a 60 minuti".
Come faccio a sapere quanto copriferro serve nelle travi  e nei pilastri di
c.a.?
A qualcuno è capitato?

 ha scritto nel messaggio
news:9hrl97$grb$1...@nreadA.inwind.it...


 ha scritto nel messaggio
news:9hrl97$grb$1...@nreadA.inwind.it...

Corretto il dimensionamento secondo la UNI 9502
Comunque da preferirisi il metodo analitico previsto appunto dalla UNI 9502.
altra possibilità
Circolare n. 91 - Ispett. Tecn./Prev. Prot. N. 24208/4122 del 14 Settembre
1961.
Verifiche al Fuoco Struttura
Art. 8. (Spessore delle protezioni). Il dimensionamento degli spessori e
delle protezioni da adottare per le varie classi di strutture e nei vari
casi delle pareti, dei solai, degli elementi strutturali in acciaio
sollecitati a flessione e trazione, e degli elementi compressi (colonne) è
indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5.
Come previsto anche dalla nuova modulistica di prevenzione incendi sulle
certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo.
BONVINI p.i.m. Alessandro
Sede: Via Villarongio, 7 - Studio: Piazza San Gerardo, 3
22077 - OLGIATE COMASCO (CO)
Tel e Fax 031 - 990167
Sito: 
www.studiobonvini.it
E-MAIL:  
studio...@tiscalinet.it

BONVINI p.i.m. Alessandro
Una curiosità: che significa
p.i.m. ?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 p.i.m. ?
perito
industriale
meccanico
Saluti



Sbaglio o nella circolare 91 non viene considerato il cemento armato ma solo
l'acciaio?
Il mio problema è proprio il determinare, con esattezza, quale sia il
ricoprimento delle barre necessario affinchè una trave in cemento armato
abbia resistenza R90.
Dovrò consultare la 9502? (Che non ho, purtroppo).

Tel e Fax 031 - 990167
Capisco che le scuole badino più alla
"forma" che alla "sostanza" delle nozioni impartite, ma se sei iscritto
all'albo professionale è sconcertante che tu non conosca e/o non sappia
usare il TUO titolo professionale e le sue abbreviazioni !
Non ci si deve
meravigliare più di tanto se la gente conosce poco (o per nulla) la nostra
professione.
Questa sarebbe la riprova che i presidenti di collegio, a
volte, dormono.......
Saluti e chiedo scusa a tutti per l'OT, ma non ho
resistito.
Per. Ind. Guido Piano
eventuali repliche su:
it.lavoro.professioni


No non sbagli, però, in base al punto 2.1.0. del Decreto Ministeriale   n°
246  del 16/05/1987
sulle "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione"
"I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961,
prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli
elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi composti).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari
tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in
funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le
modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986.
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono
applicarsi
le disposizioni emanate nelle relative normative"
Da quanto sopra, nel tuo caso, puoi applicare tranquillamente quanto
previsto dalla circolare 91.
Saluti e buon lavoro