Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: piccolo quesito prev.incendi

il deposito gasolio per autotrazione (usato per i muletti interni
all'azienda) in quantitŕ superiore a 0.5mc, conservato in fusti,
rappresenta attivitŕ n.13? (impiego liquidi combustibili ..
temperatura>65°c...etc)
grazie
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@despammed.com
 ma togli xyz

 temperatura>65°c...etc)
No.
Il punto 13 indica: stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per
quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc. A meno che
tu non "produci" il gasolio o lo "lavori", ricadi in altri punti, e
precisamente il 15, ovvero depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5
a 25 mc oppure, se il gasolio viene utilizzato, oltre che per l'uso interno
(muletti), anche per le vetture o gli autoveicoli aziendali, nel punto 18,
ovvero impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio, per
il quale, oltre alla pratica dei VV.F. devi presentare domanda al comune ed
all'ARPA.
Cordialmente
AG

all'ARPA.
Grazie per la risposta.
Da dove evinci al punto 15... più di 0.5mc? C'è solo il limite
superiore di 25mc.


 superiore di 25mc.
Il testo da me riportato nella risposta e' tratto dal DM 6/2/82, che ti
riporto ancora in forma integrale:
" ...omissis...
15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da
0,5 a 25 mc  (6 anni)
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc (3 anni) ...omissis..."
Controlla meglio il tuo testo.
Cordialmente.
AG

Controlla meglio il tuo testo.
Vero, un errata corrige da segnalare all'autore. 
Grazie.


 AG
E nel caso di deposito per uso riscaldamento oltre i 20 mc?
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra le
più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

> E nel caso di deposito per uso riscaldamento oltre i 20 mc?
Dipende dalla destinazione d'uso dell'impianto e dalla quantità effettiva di
gasolio stoccato.
Il punto 15 del  D.M. 16/02/1982 recita: depositi di liquidi infiammabili
e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da
0,5 a 25 mc (validità C.P.I. 6 anni).
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc (validità C.P.I. 3 anni).
Quindi si e' già soggetti alla norma in caso di cisterne installate in
luoghi produttivi con capacità superiore a 500 l, mentre lo si e' in
ambienti privati solo se si superano i 25.000 l.
Mi sorge spontanea una domanda (anche perche' i guai non vengono mai
soli)...cotanta quantità di gasolio, non e' che alimenta bruciatori con
potenzialità superiori a 100.000 kCal? Se si, sei soggetto anche al punto 91
(impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h).
Cordialmente
AG

 AG
Certo che si', ed infatti sto predisponendo la pratica per l'attivita' 91. E
proprio li' che mi e' sorto il dubbio: il funzionario VVF mi ha accennato
che, essendo al servizio della 91 i serbatoi non ricadono nell'attivita' 15
(o 16, non mi ricordo mai..), anche se eccedono i  20 mc.
Io sinceramente non ho trovato nessun riferimento preciso che li escludesse,
se non che la circolare Min. del 71 sugli impianti a gasolio per i serbatoi
pone il limite di 15 mc ciascuno fino ad un massimo di 6 (se esterni) e
rimanda al DM 31/07/1934 sullo stoccaggio olii minerali solo per capacita'
superiori.
So che non dovrei avere dubbi visto che me l'ha detto il funzionario,
pero'...
Cmq lunedi' devo portare il progetto per un parere definitivo e poi vi
sapro' dire.


E' in una delle tante circolari esplicative del DM 16/2/82 uscite negli anni
successivi (non mi ricordo però quale sia)
Comunque qualunque raccolta di norme di prevenzione incendi la riporta.
Saluti
Francesco


 Comunque qualunque raccolta di norme di prevenzione incendi la riporta.
[snip]
Allora e' quella che avevo trovato io dove asserisce che con *Impianto di
produzione di calore* si deve intendere non solo la caldaia ma anche i
relativi serbatoi. E' soloc he non diceva esplicitamente che i serbatoi
erano esenti da CPI per cui mi era rimasto il dubbio.
Grazie.
