Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: gpl in garage?

(box, traghetti, etc..)?
dico la mia come progettista elettrico, dopo aver letto anche le altre
risposte che mi paiono corrette.
Le autorimesse con più di 9 posti auto sono soggette a vigilanza da parte
dei vigili del fuoco.
Gli impianti elettrici devono avere particolari caratteristiche di tenuta
se si trovano entro delle zone di rispetto vicine al soffitto o al
pavimento o comunque alle aperture di aerazione (che dovrebbero essere
appunto a filo del soffitto o del pavimento per evitare sacche di accumulo
dei gas esplosivi).
Tralascio altre caratteristiche prettamente "elettriche" (interruttore
esterno che toglie TUTTE le alimentazioni elettriche comuni e private,
apparecchi rigorosamente sopra 1,5 m per evitare danneggiamenti da parte
delle auto e altre amenità), per citare il fatto che al ministero stanno
riconsiderando il divieto di accesso a veicoli alimentati a gpl (e presumo
anche a metano) alla luce dei miglioramenti tecnici conseguiti su detti
impianti di alimentazione e dell'"ecologicità" degli stessi.
Per il momento comunque niente di ufficiale. Riporto:
MINISTERO INTERNO nota 8 marzo 2000, n. P192/4108
D.M. 1° febbraio 1986 - Richiesta chiarimenti su ricovero motoveicoli e
parcamento veicoli alimentati a GPL.
Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti con la nota indicata a
margine.
1) Parcamento all'interno di autorimesse di motoveicoli e/o ciclomotori
Nel testo del D.M. 1° febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" viene citato unicamente
il termine autoveicolo non facendo mai esplicito riferimento ai
motoveicoli.
Il nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
distingue invece tra autoveicoli (autovetture, autobus, autocarri, ecc.) e
ciclomotori e motoveicoli.
Peraltro, sia dal punto di vista dell'ingombro che sotto l'aspetto tecnico
della sicurezza antincendio (carico di incendio), appare evidente che le
due tipologie di veicoli non sono equiparabili.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si concorda con il
parere di codesto Comando provinciale nel ritenere ammissibile
l'introduzione di un parametro di conversione tra autoveicoli e
motoveicoli e/o ciclomotori nella misura di 1 a 4.
Si precisa, infine, che nei certificati di prevenzione incendi dovrà
essere indicata la capienza massima delle autorimesse, facendo riferimento
ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli;
un'apposita clausola dovrà poi indicare la possibilità di parcheggiare 4
motoveicoli e/o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
2) Parcamento in autorimesse interrate di autoveicoli alimentati a GPL
Come noto, il D.M. 1° febbraio 1986, al punto 10.6, vieta il parcheggio di
veicoli alimentati a GPL nei piani interrati delle autorimesse. Peraltro,
da un lato la previsione di nuovi dispositivi di sicurezza per l'impianto
e il progresso tecnologico che ha accresciuto la qualità e l'affidabilità
dei componenti, dall'altro l'emanazione di misure di tutela ambientale che
promuovono l'utilizzo di carburanti ecologici, hanno determinato la
necessità di riesaminare le problematiche legate al parcamento degli
autoveicoli alimentati a GPL nei piani interrati delle autorimesse.
Al fine, dunque, di approfondire la questione nei suoi molteplici aspetti,
questa Direzione generale ha promosso la costituzione di un apposito
gruppo di lavoro a cui prendono parte, oltre il Ministero dell'interno
(con rappresentanti del C.S.E. e del S.T.C. del C.N.VV.F.), anche il
Ministero dei trasporti, nonchè le associazioni del settore.
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2001: Siamo finalmente nel primo anno del 3°millennio"

Non è che mi terresti al corrente dell'eventuale approvazione di questa
nuova legge, di cui parli, a riguardo del rimessaggio auto a GPL?!
Ciao e grazie
Imma
e-mail: 
web...@yahoo.com
<*
mazz...@mclink.it
*> wrote in message
3a9f946f...@news.cs.interbusiness.it...


e-mail: 
web...@yahoo.com
beh, sarebbe un po' un problema con tutti gli impegni di lavoro ricordarmi
di avvisarti se ci sono novità, oltretutto io mi occupo di impianti
elettrici e non direttamente di prevenzione incendi.
Semmai a intervalli periodici fammi un fischio per email per chiedere.
Ciao


Grazie e mille non marcherò!!!
Ciao imma
<*
mazz...@mclink.it
*> wrote in message
3aa8a8f7...@news.cs.interbusiness.it...
