Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Sicurezza e impianto elettrico in appartamento.

Mi è stato detto che se l'appartamento (nello specifico costruito nel 1997)
ha il salvavita non è necessaria nessuna certificazione per l'impianto
elettrico. Ma io mi chiedo: posso stare tranquillo in caso di incidente
occorso a ospiti? Cioè, è sufficiente avere il salvavita per evitare di
rispondere di responsabilità altrui (chi ha fatto l'impianto)? Per caso
qualcuno mi può fornire il riferimento normativo?
Grazie mille.
ML


avere l'impianto in regola con le norme di sicurezza non ti solleva di
responsabilità per danni a terzi.
la responsabilità è del titolare dell'appartamento
l'elettricista è responsabile per la parte da lui certificata
ovvero se l'appartamento è in deroga alle norme sulla sicurezza in quanto
costruito precedentemente la data di entrata in vigore della legge e quindi
si ritiene comunque adeguato se provvisto di salvavita, l'elettricista potrà
solo certificare che il salvavita è stato installato conformemente alla
norma relativa ma non è responsabile per il restante impianto.
quindi se avviene un incidente causato da un impianto vetusto ma il
salvavita è stato regolarmente e correttamente installato la responsabilità
è unicamente del titolare dell'impianto.
solo se si accerta che il salvavita è stato montato non correttamente o con
caratteristiche inadeguate e non conformi alla normativa i diverse dalla
dichiarazione consegnata dal professionista può manifestarsi una
responsabilità a carico dell'installatore
ma di solito ciò non accade quasi mai.

 occorso a ospiti? 
relativamente tranquillo, se hai la dichiarazione di conformità
sandro

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.191870895...@powernews.libero.it...

E comunque, ancora + tranquillo se sul salvavita ce' scritto 0.03A   o  30mA
e se premendo il pulsante di test la corrente  viene interrotta
Saluti Alex

 
non è indispensabile
ciao
sandro

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1925e90df...@powernews.libero.it...

Cosa non e' indispensabile?
Il pulsante di test o la scritta 30mA?
Saluti aspetto delucidazioni!

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1925e90df...@powernews.libero.it...

Cosa non e' indispensabile?


 Saluti aspetto delucidazioni!
il salvavita da 30mA è indispensabile solo se si tratta di appartamenti
costruiti prima dell'entrata in vigore della legge
per gli altri serve un certificato di conformità dell'intero impianto

 costruiti prima dell'entrata in vigore della legge
mica vero :)

 Saluti aspetto delucidazioni!
il differenziale puň avere una soglia di intervento superiore a 30mA, 
purchč sia rispettata la condizione, per i sistemi TT: 50V > RtxId  
(norma CEI 64-8)
ciao
sandro


e perchè no?
ho parlato di indespensabilità e non di possibilità
per gli appartamenti costruiti dopo dovendoci essere un certificato di
conformità su tutto l'impianto l'elettricista può installare un diversa
tipologia di intervento
con soglie differenti per le diverse aree di utilizzo
ci può anche essere il differenziale da 30mA ma se il progetto richiede
soglie differenti si applicano le soglie previste dal progetto
mentre la norma parla di impianti comunque adeguati se installati
precedentemente alla data di entrata in vigore della norma stessa e vi è
presente un magnetotermico da 30mA
ecco spiegato perchè solo per tali appartamenti è d'obbligo tale
apparecchiatura

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1927051e2...@powernews.libero.it...

Sistema TT : Il neutro e collegato direttamente a terra (presso entre
distribuzione energia) . Le masse sono collegate ad un impianto di terra
locale elettricanente indipendente da quello del neutro
....<50V
Il corpo umano sopporta un voltaggio minore di 50 V (contatto a vuoto mani
piedi )  per un tempo infinito
Negli appartamenti la tenzione e' di 220V . e si possono avere delle
tenzioni verso terra di 220v o 125 v a seconda del tipo di distribuzione
dell'ente, percio escluderei riferimenti alla norma CEI 64-8 ( che comunque
non la ricordo )
________________________
Differenziale da 30 mA
Se . l'utente per imprudenza o per deficienza di un apparecchio elettrico ,
viene a contatto con la tenzione , il corpo viene attravesato da una certa
corrente , se tale corrente supera la soglia di 30 mA o 0.03A
l'interruttore differenziale apre il circuito, togliendo la corrente.
Per convenzione gli interruttori differenziali con soglia d'intervento non
superiore a 30 mA , vengono definiti salvavita.
__________
Il pulsante Test
Serve per verificare in modo sommario se l'interruttore differenziale e'
efficiente. Prova da eseguire periodicamente.
Saluti Alex

 presente un magnetotermico da 30mA
la 46/90 è una legge, non una norma  :)
ciao
sandro

 Differenziale da 30 mA
CUT
si, non serve che mi spieghi come funziona un differenziale  :)
ciao
sandro
p.s. sei uno studente?


Mi sono sbagliato!  intendevo <50
Ciao Alex