Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Antenna tv comune

Salve a tutti,
vivo in un condominio di 4 unità abitative, abbiamo un'antenna 
televisiva comune che al momento è collegata al mio contatore.
Qualcuno ha idea di quanto può consumare un'antenna tv?
Grazie. Paolo

Erpa ha scritto:

 Sicuramente non consuma molto. Ma perché non la collegate al 
contatore condominiale. Ne avete sicuramente uno per le luci 
comuni.
Saluti, matesino
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it


Innanzi tutto grazie per la risposta.
Il problema è che non abbiamo un contatore condominiale, anche le luci 
comuni sono sotto il mio contatore.
Questo perché gli altri tre appartamenti del condominio sono stati 
venduti un anno dopo al mio e inizialmente avevo messo tutto sotto il 
mio contatore.
Ora che tutti gli appartamenti sono occupati volevo valutare se conviene 
mettere un contatore comune (con un canone enel in più da pagare) o se 
spartirsi le utenze tra i vari contatori in base ai consumi medi (ad 
esempio io prendo l'antenna, il mio vicino la luce scale ecc..)
Paolo

 Paolo
 Le consiglio caldamente di mettere un contatore condominiale, 
ora che tutti gli appartamenti sono abitati.
La spesa è solo quella dell'allacciamento del nuovo contatore. 
Spesa che è in relazione alla potenza richiesta, che dovrebbe 
essere modesta se non c'è ascensore e/o autoclave. Per il resto 
non esiste un canone fisso come per il telefono. Il tutto si 
tramuterà in una ripartizione delle spese la più equa possibile 
e non ci saranno contenziosi futuri.


 esempio io prendo l'antenna, il mio vicino la luce scale ecc..)
    Non e' molto razionale, se volete risparmiare la spesa relativa alla
   quota fissa relativa ad una utenza condominiale, un bravo elettricista
   sapra' installare nella cassetta contatori uno o piu' commutatori in
   modo da turnare fra tutti l'alimentazione delle parti comuni.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


in alternativa ho sentito parlare di sub-contatori da installare dopo quello 
di enel (prima dell'utenza specifica) che misura il consumo solo dell'utenza 
a cui è collegato.
Diego 


Non è proprio così facile. Finchè ci si limita a due sorgenti si può fare
con normali commutatori da quadro. Per 4 alimentazioni (4 condomini) non mi
risulta esistano commutatori già fatti. La cosa quindi si complicherebbe
dovendo usare teleruttori con interblocchi meccanici ed elettrici per
evitare la messa in corto delle linee. Non vado oltre perche sarei fuori
tema.Si tratta comunque di una soluzione sconsigliata dalle norme
impiantistiche.
Bisogna poi vedere se"il gioco vale la candela". Anche nell'ipotesi più
facile di 2 sorgenti, tra quadretto, commutatori e lavoro si fa presto ad
arrivare a 150 euro. Sempre che trovi qualcuno disposto a rilasciare
dichiarazione di conformità 46/90 per un lavoro del genere (io non lo farei
mai),
Quadri di questo tipo si fanno di solito per doppia alimentazione
ENEL/Generatore o ENEL/Gruppo di continuità, comunque in ambiti diversi dal
civile.
Io consiglio una utenza condominiale da 1,5 kW. Se proprio vogliono
evitarla, basta installare un sottocontatore per misurare i kWh consumati da
luce scale/citofoni/antenna (ovviamente implica alimentazione sempre dallo
stesso condomino).
Ciao
Giorgio

Ringrazio tutti quanti mi hanno risposto per i preziosi (e risolutivi) 
consigli.
Saluti, P.

SmallDGO ha scritto:


      Buona anche questa, anzi piu' semplice, solo che abbasserebbe un po'
     la potenza prelevabile ad un solo condomino.


 risulta esistano commutatori già fatti. 
     Per questo ho scritto un bravo elettricista, come te per esempio! :-))


Erpa ha scritto:

Spero che alla fine abbia capito che la migliore soluzione è 
quella che le prospettavo all'inizio. Anche non essendo un 
tecnico elettricista mi pareva la più economica e fattibile. 
Bisogna sempre fare una valutazione in termini di costi e 
benefici. Per questo ringrazio l'amico tecnico che ha ben fatto 
capire a cosa andrebbe incontro tra sottocontatori, lettori 
specifici, ecc.


      ciaofelix:-)
non sono un elettrico, ma...
qualsiasi soluzione che NON preveda un altro contatore enel (si legga 
un'altro contratto con relativo contatore intestato al condominio) 
abbasserebbe la potenza prelevata dal condomino a cui sono attaccate le cose 
comuni.
quindi se l'obiettivo è la ripartizione corretta dei consumi NON aprendo 
un'altro contratto, ritengo la soluzione possa essere il sub-contatore (più 
preciso e meno soggetto a "problemi" di tipo elettrico/normativo).
se invece l'obiettivo è quello di ripartire correttamente i consumi E 
lasciare al condomino la possibilità di prelevare tutta la potenza 
contrattuale (generalmente 3KW/h +/- 10%) allora non rimane altro che far 
aprire un'altra utenza.
Diego 


In effetti credo che sarà la strada che seguirò, o meglio... che 
proporrò ai miei condomini.
Inizialmente avevo scartato l'idea di un contratto aggiuntivo con l'enel 
perché pensavo che sulla bolletta si pagasse un canone fisso, se non è 
così allora è certamente la soluzione più semplice.
Grazie e saluti, Paolo

 Grazie e saluti, Paolo
Un canone fisso c'e'  ed e' il corrispettivo potenza. Non so dirti l'importo
ma considerato che vi bastano 1,5 kW monofase, si dovrebbe trattare di
importi modesti. Comunque se guardi sul sito di Enel dovrebbero essere
riportati i custi di tutti i contratti (il vostro č un "Usi diversi").
Tieni presente che alla stipula dovrete pagare allacciamento/bollo, ecc.
Ciao
Giorgio

 Per favore, non facciamolo spaventare.....si tratta comunque 
di cifre irrisorie!


In teoria esisterebbe un'altra soluzione, sempre se di comune accordo,
si potrebbero allacciare le utenze comuni a rotazione su ognuno dei
quattro condomini per periodi di un'anno.
Mauro