Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Caldaia non a norma... chi puo'....

 Ho chiamato l'idraulico per accendere la caldaia di una casa acquistata da
poco ed ho scoperto che il locale non e' "a norma".
L'idraulico mi ha detto che dovrei abbassare di qualche cm il soffitto e
cambiare qualche presa della corrente.
OK mi fido di lui pero'.........
A chi dovrei rivolgermi per far fare una verifica ed eventualmente un
progetto di "messa a norma"??
Saluti


Io propenderei per un termotecnico...
Saluti Claudio

Io propenderei per un termotecnico...
infatti, credo sia la miglior cosa per evitare spese "non necessarie".
Da parte mia mi occupo solo di impianti elettrici e mi sono sentito
chiamare in causa dalle tue indicazioni.
Forse l'idraulico si riferiva ai requisiti richiesti dagli impianti
elettrici nei locali delle centrali termiche, ma considera che questi sono
da applicarsi solo se la potenzialitŕ dell'impianto supera le 30.000
kCal/h (chilocalorie/ora) o i 35 kW (chilowatt) e l'alimentazione č a gas
(di qualsiasi genere, metano o GPL), mentre sono "consigliati" per
potenzialitŕ inferiori.
Posso capire poi il cambiare le prese (dovrebbero possedere un "grado di
protezione" elevato), ma ... abbassare il soffitto ??
Puoi eventualmente dare qualche ulteriore indicazione sul tuo impianto ?
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"


Palazzina di quattro appartamenti. Un locale caldaie con quattro caldaie
indipendenti: due da 18.500 KCal/H max e due da 24.500 KCal/H max. Non c'è
l'amministratore e l'edificio ha circa 20 anni.
Qualsiasi informazione e' gradita.
Grazie!

La storia del soffitto da abbassare è veramente curiosa.
Ma alla fine la caldaia te l'ha accesa o no?
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

l'amministratore e l'edificio ha circa 20 anni.
mmmhhhh, bella roba anche se non infrequente ...
intanto: vanno a metano, GPL, gasolio o cos'altro ?
In ogni caso le potenzialità si sommano ai fini delle caratteristiche
richieste all'impianto elettrico.
Se vanno a gas occorre che l'impianto sia a norme UNI-CIG prima di dare
qualsiasi indicazione sull'impianto elettrico.
Poi servirebbe avere conferma del fatto che ognuna delle caldaie riceve
l'alimentazione elettrica dall'impianto del rispettivo proprietario.
Se si ritiene opportuno posso anche continuare la discussione privatamente
nella mia mailbox, altrimenti se interessa continuiamo qui, anche se non
posso garantire una pronta risposta.


Ah! credo di aver capito una possibile motivazione per l'abbassamento del
soffitto:
se le caldaie (o anche una sola di esse) va a gas metano (più leggero
dell'aria) occorre necessariamente una apertura di ventilazione a filo del
soffitto.
Evidentemente le uniche aperture del locale (porte, finestre) non sono a
filo del soffitto e quindi un metodo per ottenere la condizione suddetta
può essere quello di abbassare il soffitto fino al limite superiore di una
di queste aperture.
Comunque la normativa ammette la presenza di una zona superiore non
ventilata, purchè non vengano installati impianti in essa (oppure siano
realizzati impianti con caratteristiche antideflagranti di tipo adatto e
molto costosi), quindi occorre stare più bassi con le tubazioni
elettriche, plafoniere, interruttori, prese ecc..
