Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: L 46/90 e messa a terra

Mi risulta che la Legge 46/90 non ha subito l'ennesimo rinvio e quindi
e' pienamente in vigore.
Sapete dirmi se per i condomini esiste un obbligo generale della messa a
terra o se ci sono delle esclusioni ?
Grazie.
Salvatore
-- 
---------
Togli ZAC per reply
===================

 Sapete dirmi se per i condomini esiste un obbligo generale della messa a
PROOVA
-----------== Posted via Deja News, The Discussion Network ==----------
http://www.dejanews.com/
       Search, Read, Discuss, or Start Your Own    


Gli impianti preesistenti si intendono "comunque adeguati" se dotati di
interruttore differenziale ad elevata sensibilita' (salvavita). Il discorso
cambia se nel condominio vi sono "luoghi di lavoro" (ad esempio abitazioni
di custodi).
Ciao
Nicola

terra o se ci sono delle esclusioni ?
Per quanto attiene gli obblighi imposti, si consiglia far riferimento al
decreto di attuazione L. 46/90 e cioe' il D.P.R. 06.12.91 n. 447
segnatamente al suo art. 5 c. 8 ove sono specificati i requisiti minimi per
considerare adeguato un impianto realizzato prima dell'entrata in vigore
della L. 46/90 ( non e' sufficiente il c.d. salvavita ).
Ove il complesso immobiliare abbia addetti alle proprie dipendenze
 portieri, casieri, pulitori, giardinieri e quant'altro ), si dovra' tener
conto della normativa,estremamente piu' restrittiva, relativa alla sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Non deve essere trascurato ( ne' dimenticato ) l'adeguamento a norma
dell'impianto elettrico delle parti comuni, con particolare attenzione
all'alloggio ex portiere ove esistente e concesso in locazione.
Saluti                    Fabio

>terra o se ci sono delle esclusioni ?
Scusa ma perche scrivi che non e' sufficente il salvavita, da cosa lo
desumi. A me sembra che sia previsto proprio dalla normativa che citi.
Potresti essere piu' preciso indicando eventualmente la frase che tu
interpreti in senso restrittivo.
Grazie e saluti
Luca

...


desumi. A me sembra che sia previsto proprio dalla normativa che citi.
Da un punto di vista puramente tecnico, il salvavita (interruttore
differenziale) e' molto meno efficace se le apperecchiature che
dovrebbero essere messe a terra non lo sono, perche' l'impianto non
esiste.
L'importante e' comunque che se succede qualcosa in questi casi non si
dica che e' una fatalita'.
Ciao.
 [-----> Bye bye, by Marcello  
--
Unita' Telematica mobile // Lugo di Romagna (RA)
FidoNet: Marcello Ardini 2:332/402.2, 2:332/403.2 e 2:332/418.1
E-Mail: 
marc...@arci01.bo.cnr.it
 e 
ard...@cs.unibo.it

Luca
Si desume dall'elettrotecnica e dalle norme CEI che sono considerate
la regola dell'arte sia dalla legge 46/90 che dalla precedente legge
186/68 .
In pratica il solo interruttore automatico differenziale ad alta
sensibilità (brevemente denominato salvavita, che è un nome credo
brevettato dalla BTicino) garantisce una protezione pari circa al 70%
di quella offerta dalla combinazione dello stesso + impianto di messa
a terra (che comunque non è ASSOLUTA per definizione).
Questo, se a qualcuno interessa, perchè con la messa a terra delle
parti metalliche degli apparecchi, non appena si verifica un guasto
tale da causare una messa in tensione di una parte accessibile (filo
che si stacca e tocca la carcassa metallica o isolante che si è
logorato ecc) il differenziale interviene subito e interrompe il
circuito (stacca la corrente) PRIMA che qualcuno la tocchi, mentre se
non c'è la messa a terra il differenziale può intervenire solo quando
a collegare a terra la carcassa ci pensa un corpo conduttore come il
corpo umano che la tocca, e qualche volta la corrente risultante (che,
attenzione, NON è LIMITATA a 30 mA dal differenziale) può essere
letale a seconda delle condizioni di contatto.
In numerosi seminari sull'argomento più volte si è detto che il DPR
447/91 è un regolamento di attuazione e la legge prevale su di esso, e
la legge 46/90 richiede 'la regola dell'arte' ovvero le norme CEI o
equivalenti. 
Lo 'sconto' dell'art. 8 del DPR vale comunque solo per le civili
abitazioni (e non le parti comuni condominiali) e prevede l'OBBLIGO
oltre all'installazione di un interruttore differenziale ad alta
sensibilità, anche della protezione dalle sovracorrenti all'origine
delle linee principali (interruttore automatico magnetotermico, spesso
ma non sempre  integrato nel differenziale, o fusibili, nei pressi del
contatore ENEL) e della protezione dai contatti diretti (parti attive
e conduttori non isolati a portata di mano, come nel classico caso
delle prese che si sfilano facilmente dalle scatole incassate nel
muro, e anche conduttori di citofoni e antenne che passano nelle
scatole di derivazione ASSIEME alle linee 220 V).
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email

art. 5
"Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti:
..........................o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA ".
La frase non lascia intendere una possibilità alternativa?
"o" non sta forse per " in alternativa"?
scusa se insisto, tra l'altro non sono esperto di questioni elettriche
 interuttore differenziale non e' forse il salvavita?) spero che non ti
scocci, ma comprenderai che rifare l'impianto in un appartamento in ordine
non e' uno scherzo....significa rifare praticamente tutto (muri, soffitti,
coloriture ecc) con costi non certo modesti.
penso che l'argomento possa interessare moltissime persone perchè
credo che le costruzioni non recenti abbiano tutte il mio stesso problema.
inoltre visto che sei esperto sapresti dirmi comunque a quali sanzioni
andrei incontro qualora lasciassi il salvavita e non facessi nulla e venissi
scoperto ( tra l'altro chi puo' fare i controlli?)?
ti ringrazio ancora e mi scuso nuovamente per il disturbo.
Luca




letale a seconda delle condizioni di contatto.
Con questo invece non concordo al 100%: il differenziale limita la corrente
derivata a terra da qualsiasi corpo a 30mA. Quello che forse vuoi dire e' che
non sempre la fulminazione e' franca a terra, a volte puo' succedere che questa
interessi anche il neutro e sia vista dalle protezioni come il consumo di un
normale elettrodomestico. In questi casi, pero', a volte non serve nemmeno il
salvavita, specie quando si posseggono elettrodomestici non in regola con le
normative sulla sicurezza (marchio imq e ce).
cmq, un buon filo giallo-verde di terra in tutte le prese non guasta di certo,
magari di una sezione ridotta rispetto a quanto previsto, ma mettetecelo.
Saluti
     |\._./|
     ) . . (
    ( > y < )
    '._'-'_.'.__
     / (G)      '-.
     \       .-.   \
      \ \   )       \
       )_) /\__   /. '.____           Max the Cat
      ((__/(_____/  '.__mrf)          
cas...@iperboleX.bo.it
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare." Oscar Wilde
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Per scrivermi rimuovere la X dall'indirizzo

Saluti
Scusate il tecnicismo
Ciao
