Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: 50 Volt

pur avendo la messa a terra......fra le tubature ( tutte le
tubature...acqua ...termosifoni...gas) e la messa a terra....ho 50
Volt....l'amministratore mi ha detto...che non c'e' nulla da fare...al
massimo si puo' scoprire chi li produce......verificando mediante
l'interruzione della corrente elettrica ( gicche' i contatori sono
nell'atrio del condominio..) di ogni singolo condomino.
Ma anche se si scoprisse ? non si puo' fare nulla ??



beh qualcosa credo si possa fare:
anzitutto avvertire il "colpevole" del fatto raccomandandogli di mettere a posto
il suo impianto elettrico (quantomeno il differenziale non funziona, se ce l'ha)
e già qui la legge 46/90 prevede sanzioni economiche per gli inadempienti.
Poi facendogli presente che può causare danni a cose e sopratutto persone con il
rischio di responsabilità penali. 
In effetti 50V sono ritenuti come massima tensione di contatto ammissibile per
le persone e possono essere veramente pericolosi in condizioni critiche (piedi
bagnati, bagno ...).
Anche una lettera alla ASL (ente di controllo) potrebbe andare se non si risolve
prima verbalmente e amichevolmente (in definitiva anche il colpevole è a rischio
elettricamente parlando).
Mi pare un esempio classico di come in condominio non sia sufficiente essere
personalmente in regola per aver eliminato i rischi reali.
Tempo addietro si diceva che in questi casi anche l'amministratore rischia.
(nessuno conferma per quell'amministratore finito in gattabuia per un tizio
morto nella vasca?)
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio

 Volt....
Piu' che ad esperti di questioni condominiali questa domanda andrebbe posta ad elettricisti.
Visto che sono un elettricista dilettante, ci provo.
In passato, quando non era obbligatorio realizzare l'impianto di terra, qualcuno aveva l'abitudine
di utilizzare come tale l'impianto idrico.
Molto pericoloso. Quasi criminale.
Quindi, se il palazzo non e' di recente costruzione, e' piu' che probabile che in qualche
appartamento sia stata commessa una simile sciocchezza.
Se un elettrodomestico ha una perdita, quindi, questa si riversa nel posto sbagliato.
Il fatto che risultino solo 50V e' normale: la tensione e' di 220V ma la dispersione e' minima e
quindi la resistenza dello strumento la abbassa.
Meno giustificabile e' che la stessa tensione risulti su tutti gli impianti, che sembrerebbero
quindi per qualche strano motivo collegati tra loro.
Il suggerimento dell'amministratore e' molto saggio: tanto per cominciare cerchiamo il colpevole.
Poi potremmo avere anche la fortuna di scoprire che e' una persona ragionevole.
Per limitare i possibili danni io proporrei, visto che c'e' un impianto di terra nuovo e
funzionante, di collegarci anche le varie tubazioni. Cioe', non di usare l'impianto idrico ecc...
come 'terra', ma di scaricarlo 'a terra'.
Se poi questa operazione e' gia' stata fatta, allora credo che sia meglio fare una verifica. Perche'
evidentemente non funziona piu'.
Sperando di non aver scritto troppe sciocchezze
--
Beppe
Firenze
l.sa...@fi.flashnet.it

Sperando di non aver scritto troppe sciocchezze
direi proprio di no (almeno per le mie conoscenze professionali)
