Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Segnalazione impianto elettrico non a norma

Salve a tutti, sono nuovo nel gruppo.
Domanda ingenua.
Se l'impianto elettrico di un appartamento in affitto non e' a norma
(non ha la terra distribuita) e il proprietario non vuole metterci
mano, e' possibile segnalare la cosa ad una autorita' competente?
Se si, quale?
Il proprietario ha installato un magnetotermico differenziale e con
questo crede di essere a posto. Ma senza un cavo di terra distribuito
il differenziale (il salvavita per intenderci) non serve a nulla, come
l'elettrotecnica insegna.
Dato che stiamo parlando di un impianto elettrico pericoloso per
l'incolumita' fisica delle persone, penso sia possibile segnalare la
cosa ad un qualche ente che possa prendere dei provvedimenti nei
confronti del proprietario obbligandolo a mettere a norma
l'abitazione.
Vi ringrazio per l'aiuto,
Mario


si vede che l'elettrotecnica l'hai studiata male...
il differenziale misura differenza tra la corrente in ingresso
e in uscita di un circuito, nella fattispecie, dell'impianto di casa.
La differenza tra la presenza o meno dell'impianto di terra, e' che
se questo e' presente, in caso di dispersione il differenziale
scatta subito, se non e' presente scatta quando tocchi l'apparecchio
incriminato.
Essendo questo strumento tarato appositamente per scattare
con tempi e correnti minimi, tali da non causare danni al corpo
umano, la sicurezza e' comunque garantita.
Venendo al punto di vista legale, un impianto costruito prima
dell'entrata in vigore della legge 46/90 si considera a posto
se e' installato l'interruttore differenziale, quindi nel tuo caso
e' tutto in ordine.
alberto 

Ciao Alberto e grazie per la risposta...
Purtroppo un po' di elettrotecnica la mastico... Ed hai sicuramente
ragione nel dire che l'intervento dell'interruttore comunque e'
garantito in caso di contatto umano con un oggetto in tensione, posto
di avere una resistenza verso terra inferiore ad un certo valore. Il
problema e' che non interviene immediatamente quando c'e' un guasto
verso terra, come quando c'e' l'impianto, ma interviene solo con un
contatto diretto.
Ti chiedo: tu toccheresti una lavatrice con un guasto verso la
carcassa (cosa che purtroppo puo' succedere) in un bagno dove tu entri
scalzo con i piedi bagnati, senza un impianto di terra ma con il
differenziale? In questo caso la velocita' di intervento del
differenziale, di alcuni milli-secondi dovuta all'inerzia meccanica
del dispositivo potrebbe non essere sufficente a salvarti la vita.
O ancora un altra situazione limite, nella quale il tuo corpo ha una
resistenza verso terra particolarmente elevata ( indossi scarpe
pesanti, sei disidratato etc..insomma sopra gli 8kohm ), dove la
corrente di corto che ti attraversa non e' sufficiente a far scattare
il differenziale?Puoi comunque rimanere attaccato!
Ti assicuro che il concetto di corrente pericolosa e' basato su
criteri statistici, per cui ci puoi benissimo restare secco anche in
condizioni intermedie rispetto a quelle appena citate.
Tornando al punto di vista legale hai perfettamente ragione. Mi hai
dato l'imbeccata e sono andato a cotrollare. La normativa prevede che
i vecchi impianti o abbiano la terra distribuita, oppure montino un
differenziale con corrente di intervento minore di 30 mA. Solo per i
nuovi impianti e' prevista la coordinazione tra le due protezioni.
Che tuttavia mi si dica che la protezione da contatto indiretto sia la
stessa, perdona ma non sono d'accordo. La legge vigente prevede questo
"escamotage" data la difficolta' di adeguare vecchie strutture ad un
impianto di terra...
Per dirla in altre parole, l'ho in quel posto! Non c'e' nulla da fare
per obbligare il padrone di casa a portarmi dentro dei cavi di
terra...
Grazie mille per l'aiuto e la dritta,
Mario

 il differenziale?Puoi comunque rimanere attaccato!
(...)
in ogni caso la messa a terra è obbligatoria; una breve querelle con l'ente
gestore delle case pubbliche si è chiusa con una RRR da parte mia dove
anticipavo azione legale a seguito di affermazione da parte loro del tipo
"abbiamo migliaia di appartamenti si figuri se li possiamo sistemare tutti a
norma...); dopo pochi giorni è uscita una squadra a sistemare l'impianto
dell'appartamento.
giorgio

 l'abitazione.
L'ente preposto è il Comune.
Può bastare interessare un vigile urbano di passaggio, o bisognerà andare a 
rompere le scatole all'ufficio tecnico. Dipende. Ma è difficile che, 
insistendo, nessuno venga a fare un sopralluogo. 

 in ogni caso la messa a terra è obbligatoria;
citare la norma, grazie.
alberto 

 impianto di terra...
se non fosse sicuro il differenziale, la legge avrebbe dato un tempo,
magari lungo, per adeguarsi.
Spera in un temporale oppure contatta un amico perito che in caso
di temporale magari sapra' senzaltro "simulare" l'intervento di
un fulmine che costringa il proprietario a rinnovare l'impianto
(e in caso di costruzione ex novo, sarebbe obbligato a installare
il cavo di terra...)
io nn ho detto niente. ;);)
alberto
Alberto

 ha scritto nel messaggio
news:45d48d60$0$7736$5fc...@news.tiscali.it...

va bene la L46/90?
giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:2U0Bh.9725$BP5.1...@twister2.libero.it...

Impianto preesistente. leggere la norma, prego.
alberto 

 ha scritto nel messaggio
news:45db2c08$2$20811$5fc...@news.tiscali.it...

ovviamente devi leggere anche i seguiti delle norme e comunque, salvo che
per la PA, sono decaduti tutti i termini per l'adeguamento
sembra comunque che a mrc basti quanto detto finora
giorgio