Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Adeguamento Impianto elettrico (precisazioni)

Forse non sono stato sufficentemente preciso, ne approfitto per 
correggermi.
Per gli impianti antecedenti alla stessa legge, l'adeguamento consiste 
NELLA SEMPLICE SOSTITUZIONE delle vecchie "valvole" (fusibili o 
interruttori automatici che siano) con un quadro provvisto di protezioni
dalle sovracorrenti (interruttore magnetotermico di amperaggio compatibile
con la sezione dei conduttori, NON con le utenze allacciate) e dalle 
dispersioni (interruttore differenziale), SEMPRE CHE non vi siano state 
modifiche di parti dell'impianto dal progetto originale.
Si puo considerare modifica: lo spostamento o l'aggiunta di una presa, 
interruttore o punto luce; l'installazione di nuove parti allacciate
all'impianto originale, es. linea alimentazione antenna condominiale,
riscaldamento centralizzato, luce esterna, cancello elettrico ecc... 
ecc... .
I semplici utenti o proprietari NON SONO tenuti a conoscere la normativa 
che e' parecchio complicata: la legge 46/90 impone di effettuare tutti 
i lavori "a regola d'arte" e poi specifica che sono considerati a regola 
d'arte i lavori fatti seguendo la normativa UNI e CEI (che cosi di fatto 
diviene parte della legge).
Le normative UNI e CEI inoltre vengono aggiornate in continuazione, e 
solo un professionista puo essere sufficentemente informato.
La cosa e' talmente complessa che se consultate due periti regolarmente 
iscritti all'albo avrete due soluzioni diverse per adeguare il vostro 
impianto (e parlo da perito...) ma entrambe legalmente valide. 
I semplici utenti o proprietari SONO invece OBBLIGATI ad affidare il 
compito dell'adeguamento ad un professionista autorizzato dalla camera 
di commercio locale, che poi e' tenuto al rilascio della dichiarazione 
di conformita' in triplice copia: una per il comune, una per il 
committente del lavoro ed una per la stessa camera di commercio (nelle
province che la richiedono).
"Sotto un aspetto prettamente legale", per il proprietario L'IMPIANTO
E' ADEGUATO SE ESISTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', redatta secondo 
lo schema del regolamento d'attuazione della legge 46/90, e completa 
degli allegati obbligatori (la relazione contenente la tipologia dei 
materiali impiegati, copia del permesso della camera di commercio e
dove previsto copia del progetto).
Se l'adeguamento e' stato fatto dopo il 1991 (anno di emanazione del 
regolamento attuativo della lg. 46/90, D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) 
deve esistere la dichiarazione di conformita' in quanto l'installatore, 
da tale data, e' OBBLIGATO a rilasciarla (pena la perdita del permesso 
della camera di commercio e di sanzione da lire un milione a lire 
dieci milioni (art. 16 lg. 46/90).
Chi ha commissionato il lavoro (dopo il 1991) e' dunque in possesso 
della dichiarazione di conformita' o nelle condizioni di "pretenderla"
dall'installatore; se invece ha affidato i lavori a soggetto non 
autorizzato e' soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 
centomila a lire cinquecentomila.
Saluti a tutti,
nighitron
P.S. se non sono stato preciso correggetemi, mi interessa essere 
sempre aggiornato su questi argomenti.
_________________________________________________________________________
la tua email gratuita e per sempre su 
http://www.freemail.it
 (anche POP3)
--
Posted from 
qma...@hermes.evo.it
 [194.184.29.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 correggermi.
Non c'era bisogno; una precisazione però.
Non mi risulta che esistano sanzioni per il committente che non pretende la
dichiarazione di conformità. Secondo Te se affido il lavoro a ditta
abilitata (e ho l'abitudine di richiedere assieme ai preventivi copia di
camera di commercio aggiornata a tre mesi) ma questa poi non mi rilascia
certificazione (di cui per alcuni lavori non mi interessa) incorro in
qualche sanzione?
Grazie poi per avere ricordato che la normativa - legata alle norme UNI -
muta in continuazione, così che quelli che si sono messi a norma nel 92
hanno già qualcosa che non va.
Saluti
Paolo

 che e' parecchio complicata: la legge 46/90 impone di effettuare tutti
    Ma la legge non ammette l'ignoranza... o sbaglio?
    Ciao!!!


Non credo, la 46/90 dice che e' l'installatore a doverla rilasciare.
ATTENZIONE pero': ai fini legali l'impianto NON E' ADEGUATO se non 
esiste la dichiarazione di conformità; questa e' parte integrante del 
lavoro di adeguamento.
Mi spiego meglio: la redazione della relazione con tipologia dei 
materiali impiegati (allegato obbligatorio della dichiarazione di 
conformità), pretende una serie di calcoli che giustifichino il tipo
di interruttori automatici utilizzati in quel particolare impianto; 
in questi calcoli rientrano una serie di fattori tecnici precisi 
(distanza dalla centrale ENEL piu vicina, sezione dei conduttori, 
esistenza o meno di impianto di terra, valore della resistenza di 
terra...);
senza questi calcoli si puo pensare che il tipo di protezioni 
installate siano quelle di consuetudine "messe a naso".
Visto che e' parte integrante di un lavoro ben fatto e che ci solleva
da responsabilita' penali in caso d'incidente, il buon senso 
suggerisce di richiederla!

Hai ragione, non e' ammesso ignorare le leggi, ma la legge per fortuna
ci esonera dal conoscere la NORMATIVA TECNICA imponendoci di affidare
il lavoro ad un soggetto che ha dimostrato (mediante esame) di conoscerla.
Saluti a tutti,
nighitron
