Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Re: foro nel muro della cucina

 Qual'è la normativa che regola questa disposizione?
      Ti riposto un post di persona esperta nel campo
     e degna di assoluta fiducia.
I tecnici del Comitato Italiano Gas, sia pure
con molto ritardo rispetto ad altri Paesi ove la sicurezza
delle persone è giustamente molto più tutelata che nel
nostro Bel Paese, hanno stabilito che per gli apparecchi
di tipo "A", (apparecchi che prendono l' aria di combustione
dall' ambiente di utilizzazione  e sono privi di scarico diretto
dei fumi combusti, quali sono anche gli apparecchi di cottura),
debbano avere sempre un' apertura di ventilazione
per l' apporto continuo di aria comburente ed un sistema
di scarico all' esterno dei fumi di combustione.
Se il sistema di scarico è una cappa di aspirazione a tiraggio
naturale, l' apertura di ventilazione deve avere un' area minima
di 200 cmq (e non 20 x 20 cm), riducibile alla metà
se i fornelli sono dotati di termocoppie di sicurezza.
In deroga a quanto sopra, se l' installazione è preesistente
alla data del 13.03.1990, ed il locale ha una cubatura maggiore
di 20 mc e dispone di finestre  o portafinestre apribili verso
l' esterno, si considera l' installazione sufficiente.
Il tutto è fatto nell' interesse della tua sicurezza (e di terzi).
        ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 l' esterno, si considera l' installazione sufficiente.
Ciao felix, seguo sempre con interesse i tuoi post sia qui che su IHF. 
In questo caso particolare il "problema" mi riguarda direttamente ed ho 
approfondito un po' la questione. 
Con San Google ho trovato diversi riferimenti sia sul sito del Comune di 
Modena (
http://www.comune.modena.it/impianti/messa-a-norma.shtml
) che su 
quello della Provincia di Ferrara 
(
http://www.provincia.fe.it/calore_pulito/Domande.htm#9
) e cosi' sono 
arrivato alla UNI 10738 
(
http://www.sicurezzaweb.it/normetec/unigasguri/uni10738.pdf
).
Al punto 4.1.1 e' evidente quanto da te riportato con una piccola 
particolarità: la cosa e' applicabile a "locali contenenti solo 
apparecchi di cottura dotati di dispositivi di controllo di fiamma" (che 
traduco "con valvola"). I locali con apparecchi di cottura *senza* 
dispositivi di controllo di fiamma "devono essere ventilati a mezzo di 
apposite aperture verso l esterno aventi superficie minima pari a 100 
cmq, indipendentemente dalla presenza di finestre o portefinestre."
Mi sfugge qualcosa ?
Per il momento .... grazie
Byez
Stefano
X-Privat Sondaggio "Libera Usenet" - 
http://www.newsserver.it/freeusenet.php

 Mi sfugge qualcosa ?
      Se di volume inferiore a 20 mc!  Questo?


         ciaofelix:-)
GRAZIE PER IL TEMPO CHE HAI DEDICATO AL MIO FORM
E ALLE GENTILI RISPOSTE.
FABIO.


 X-Privat Sondaggio "Libera Usenet" - 
http://www.newsserver.it/freeusenet.php


       Se di volume inferiore a 20 mc!  Questo?
Non direi. Riporto la frase completa:
"I locali contenenti solo apparecchi di cottura dotati di dispositivi di 
controllo di fiamma e con portata termica non superiore a 11,6 kW (10000 
kcal/h), si considerano idonei dal punto di vista della ventilazione se 
hanno volume uguale o maggiore di 20 mc (superficie in pianta circa 7 
mq) e dispongono di finestre o portefinestre prospicienti l esterno 
apribili (per l aerazione vedere 5).
.......
I locali contenenti apparecchi di cottura privi di dispositivi di 
controllo di fiamma sul piano di lavoro, o con volume minore di 20 mc, 
devono essere ventilati a mezzo di apposite aperture verso l esterno 
aventi superficie minima pari a 100 cmq, indipendentemente dalla
presenza di finestre o portefinestre."
Io la capisco come "se hai solo dispositivi di cottura CON dispositivi 
di controllo fiamma E volume >= 20 mc E finestre sei OK, altrimenti 
(SENZA dispositivi controllo fiamma O volume inferiore a 20 mc) devi 
praticare il foro".
Ho capito male ?
Grazie ancora felix !
Byez
Stefano
--
X-Privat Project - 
http://www.newsserver.it/

 Ho capito male ?
    Hai capito perfettamente!  ciaofelix:-)


     Hai capito perfettamente!  ciaofelix:-)
Eh ... mi pareva che ci fosse qualche parolina in piu'  !!!   ;)
Grazie


 Eh ... mi pareva che ci fosse qualche parolina in piu'  !!!   ;)
    Hai mai letto il burocratese:......entro e non oltre il......PPP
