Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: RIFAICMENTO TUBAZIONI ACQUA POTABILE

Ciao,
Vi interpello ancora per un dubbio che mi č sorto dopo un lavoro
condominiale.
Nel nostro stabile hanno deciso di rifare le tubazioni SOLO IN CANTINA
dell'acqua potabile per far passare il tubo comune nel corridoio esterno
delle cantine e di mettere le 4 saracinesche esterne alla cantina dei 4
condomini che in caso di guasto ai tubi potevano non essere reperibili per
chiudere la loro colonna.
La ditta che ha fatto i lavori ha messo ancora dei TUBI IN FERRO ZINCATI
COIBENTANDOLI all' esterno CON ISOLANTE ARMSTRONG DA 2 CM DI SPESSORE.
CHIESI IN RIUNIONE PERCHE' NON LI HANNO MESSI IN PLASTICA E LORO HANNO
RISPOSTO CHE PER TUBI ESTERNI QUELLI SONO + SICURI E VISTO CHE QUELLI VECCHI
SONO DURATI OLTRE 40 ANNI questi dureranno di piů.
E' VERO CHE E' SCONSIGLIATO METTERE I TUBI PORTANTI IN PLASTICA SE IL RESTO
DELL'IMPIANTO E' IN FERRO??? O E' UN TRUCCO PER FARCI PAGARE DI + PER UN
INTERVENTO SU TUBI CHE POI ANDRANNO ANCORA RICAMBIATI???
Grazie.
FBI.

 INTERVENTO SU TUBI CHE POI ANDRANNO ANCORA RICAMBIATI???
      E vero!  ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

      E vero!  ciaofelix:-)
cioč i tubi in ferro durano di piu' di quelli in pvc? 

 cioč i tubi in ferro durano di piu' di quelli in pvc?
       Eventualmente *polietilene*::-)
       La buona tecnica acquedottistica sconsiglia di alternare un tubo
       conduttore ad un tubo isolante, poiche' il primo sarebbe mag-
       giormente soggetto ad erosione generata da correnti vaganti.



Ciao puntuale ed esaustivo FELIX ti ringrazio per la tua celeritŕ.
Premesso che anche io conosco cosa sia L'EROSIONE GALVANICA vorrei perň
obbiettare sul fatto che la STESSA ACQUA metterebbe in collegamento
elettrico i tubi anche se divisi da alcuni in plastica, O SBAGLIO???
Loro cmq sostenevano che era un fatto di RESISTENZA A PROBABILI URTI
ACCIDENTALI e forse nemmeno hanno pensato all'erosione galvanica.
SICURO QUINDI CHE 2 TRATTI DI TUBI, SEPPUR DIVISI DA UN PEZZO IN PVC NON SIA
CONNESSI ELETRICAMENTE LO STESSO DALL'ACQUA CHE VI SCORRE DENTRO???
TU PER CASA TUA AVRESTI SPESO SOLDI PER UN TUBO IN FERRO E NON PVC???

 TU PER CASA TUA AVRESTI SPESO SOLDI PER UN TUBO IN FERRO E NON PVC???
 
      In casa mia ho recentemente sostituito un tratto di tubo d'acciaio
      per riscaldamento, con il rame, e con interposti giunti per il moti-
      vo che ben conosci.
      Ma non e' questo il punto,avrebbero potuto ottenere una economia uti-
      lizzando il polietilene ,colleganto a terra il restante tubo
d'acciaio.


       ciaofelix:-)
Ma quindi il tubo in PVC pur essendo incorrosibile costa anche meno???
FBI

Fbi_Power ha scritto:


        Non e' facile risponderti, poiche' di tubi per acquedotto in mate-
      riale plastico, ce ne sono molti, polietilenne, polipropilene, PVC
      resine, poi possono essere stratificati ,insomma una babele.


 ha scritto nel messaggio
news:cm3o4i$392$1...@news.newsland.it...


 eventualmente rimedio??? 
      Temo che mi sopravvaluti, conosco la problematica   (ho costruito
    acquedotti), ma non ho conoscenze specifiche per rispondere corretta-
    mente a questa domanda, senza dubbio la presenza di piu'metalli e la
    temperatura generano una differenza di potenziale,quindi una
accelerazione dei processi corrosivi, ma da qui a poter
    dire in quanto tempo potresti avere problemi non e' facile, resta il
    fatto che si parla di anni,inoltre altri fattori contribuiscono ad
    accelerare o rallentare il fenomeno.
      Ti posto un interessante articolo, va in fondo,alla pagina.
 
 
http://digilander.libero.it/francescocannizzaro/Metodi%20di%20protezione%20dalla%20corrosione.htm


 quindi la ditta che ho incaricato
Di solito si incarica un tecnico di stendere un progetto e stilare un
capitolato, con l'indicazione precisa dei materiali da usare.
La ditta deve solo eseguire i lavori progettati, rispettando alla lettera il
capitolato, salvo varianti approvate dal direttore lavori nominato dal
committente.
Chi non lo fa, si trova esattamente nelle tue condizioni: scopre DOPO tutti
i tipi di problemi, e di non avere affatto risparmiato evitando di pagare
una persona che ha studiato.

 ha scritto nel messaggio
news:2umavlF...@uni-berlin.de...
