Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Qualche nota sul differenziale

Relativamente al quesito posto dal Sig. Gianni: “Che differenza c'è tra
l'automatico e il salvavita, dato che entrambi
tolgono la corrente quando c'è una dispersione?……….”, bisogna sgombrare
definitamente il campo dai dubbi e dalla scarsa informazione (non imputabile
di certo al Sig. Gianni, ma ai mass media, che fanno della loro incompetenza
uno dei loro “purosangue da battaglia”).
Bando alle polemiche, ma qualche volta sono necessarie anche loro.
Il ”salvavita”, secondo l’intima accezione del termine, non esiste! Infatti,
quello che molte case costruttrici di apparecchiature elettrotecniche osano
definire salvavita, altri non è che un interruttore automatico differenziale
(differenziale), da non confondersi assolutamente peraltro con l’
interruttore automatico magneto-termico, diverso e deputato ad altra
funzione secondo altri principi di funzionamento.
Il differenziale, tramite un semplice circuito magnetico interno, rivela ed
eventualmente fa scattare il dispositivo d’interruzione, quando i valori
delle correnti: entrante ed uscente da tale dispositivo, differiscono oltre
un certo valore, solitamente 30 o 10 mA (milliAmp.). Ecco che un’eventuale
dispersione di corrente verso il terreno o comunque che interessi altri
oggetti estranei, oltre tale soglia è rilevato ed immediatamente porta allo
scatto dell’interruttore, come si diceva poc’anzi. Per gli appassionati: lo
scatto è prodotto dalla differenza di flussi magnetici all’interno di un
circuito magnetico toroidale, generati a loro volta dalla differenza tra le
correnti entrante ed uscente, appunto, nel differenziale.
Oltre a ciò questo dispositivo, che sicuramente ha elevato di molto la
sicurezza degli impianti elettrici (non solo civili), non interviene affatto
se un individuo per qualsiasi motivo viene a contatto di entrambe i
conduttori: fase e neutro. Infatti, il differenziale non rileva alcuno
squilibrio tra le correnti e non interviene. E l’individuo “funziona” come
farebbe una lampadina.
C’è da dire, ad onor del vero, che eventi di questo tipo sono sporadici e
statisticamente poco frequenti, ma in ogni modo possibili ed accaduti! Nella
mia quindicinale esperienza ho già visto due decessi per questo.
Per l’amor del cielo, nessun terrorismo psicologico, anzi, una corretta
informazione sul fatto che il dispositivo oggetto di queste note, non
assicura una protezione al 100%.
Volutamente sono stato “leggero” nell’esposizione di quanto sopra, per non
annoiare i più e per rendere comprensibile la questione a Tutti. Per coloro
i quali volessero rispondermi od altro, prego farlo pubblicamente (al N.G.),
potrebbe essere d’interesse generale.
Nella speranza esser stato chiaro, saluto Tutti e…. complimenti per il
Newsgroup che seguo puntualmente e con molto interesse.
Cordialmente, Ing. Filippo Neri.

...


 Cordialmente, Ing. Filippo Neri.
Ottima spiegazione, ma perche', vista la diffusione del nome, non dire
che "salvavita" e' un marchio registrato dalla Bticino per indicare una
categoria di interruttori differenziali, e quindi, come diciamo da
queste parti, cuocila come vuoi, ma e' sempre zucchina! ;-)))))))
francesco