Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Caldaia non a norma

Buongiorno a tutti.
Ho acquistato un appartamento e, venuto l'idraulico per farmi la messa in 
gas provvisoria, ha visto che la caldaia (che funziona solo per l'acqua 
calda, non per il riscaldamento), non e' a norma.
Pero' l'intero condominio e' stato messo a norma nel 2002 e di conseguenza 
sono sicuro che le caldaie non a norma sono state cambiate.
L'idraulico ipotizza che il precedente proprietario, prima di uscire, abbia 
fatto smontare la sua caldaia nuova e abbia rimontato quella vecchia non a 
norma.
Ora, siccome nel contratto di acquisto c'e' scritto chiaramente che la casa 
e' venduta come regolare dal punto di vista degli impianti, vorrei sapere se 
secondo voi ci sono gli estremi per tentare una denuncia e recuperare il 
denaro per acquistare la caldaia nuova o farsi rimettere la vecchia. Il 
costo minimo di una caldaia a norma viaggia sugli 800 Euro + IVA.
Grazie delle eventuali risposte.
FlickerFree.

FlickerFree ha scritto:

In che consiste secondo l'idraulico, la caldaia non a norma?

 calda, non per il riscaldamento), non e' a norma.
    Ti ha spiegato cosa di preciso non e' a norma?  
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 FlickerFree.
ciao.
Lo 

> In che consiste secondo l'idraulico, la caldaia non a norma?
E' di quelle che prende l'aria fresca dall'interno invece che dall'esterno 
con un tubo aggiuntivo.
FlickerFree.

FlickerFree ha scritto:

Il fatto che la caldaia sia di tipo B non vuole dire assolutamente che 
non sia a norma.
Lo scaldaacqua di tipo B come il tuo' e' sempre stato a norma.
Le caldaie di tipo B continuano ad essere vendute e sono perfettamente a 
norma, occorre solo una presa d'aria (quelle con grata per intendersi) 
nel muro conforme alla UNI 7129 e successive modifiche.
Il fatto che una caldaia con bruciatore atmosferico non sia a norma e' 
una storiellina che hanno raccontato al solo fine di fare soldi.
Unica eccezione non possono essere montate nelle camere da letto o nel 
bagno.
In Italia i costruttori di caldaie al solo scopo di fare soldi hanno 
fatto un guazzabuglio arrivato sino alla corte di giustizia europea che 
ha dichiarato le normative Italiane che imponevano solo impianti di tipo 
C contrarie alle normative europee e obbligato a emettere un decreto che 
rende legale anche le caldaie di tipo B.
In ogni caso una sintesi la trovi
http://www.proprietaricasa.org/wap/distacco_dallimpianto_di_riscaldamento_centralizzato.php
In sintesi le caldaie di tipo B con bruciatore atmosferico sono a norma 
con buona pace di chi ha speso soldi a cambiarle, ed in ogni caso le 
nuove norme non impongono l'adeguamento degli impianti conformi alle 
norme precedenti se non in caso di ristrutturazioni dell'impianto, 
ristrutturazione non obbligatoria.

 muro conforme alla UNI 7129 e successive modifiche.
Molte grazie -...@NS.it.
Ora devo solo trovare un idraulico che me la passi (e sarà un problema 
trovarlo, probabilmente).
La "messa in gas provvisoria" è una procedura che devo fare perchè, 
purtroppo, ho fatto chiudere il contratto del gas dal vecchio proprietario e 
la società del gas (l'Agesp di Busto Arsizio) ha rimosso il contatore 
"aprendo" l'impianto.
FlickerFree.

 con un tubo aggiuntivo.
    Forse e' l'udraulico a non essere a norma!    ciao!


 problema trovarlo, probabilmente).
Quoto quanto detto da -...@NS.it.  Salvo aggiungere che vi è una 
potenza massima per quel tipo di caldaia.  Io ho sostituita la mia lo 
scorso anno senza alcun problema di certificazione.
Ciao
Giovanni
-- 
   A computer is like an air conditioner,
   it stops working when you open Windows.
   Registered Linux user #337974  < 
http://giovanni.homelinux.net/
 >

 montaggio?
è lo stesso prezzo che mi ha prospettato l'idraulico per uno scaldabagno 
rapido a condensazione. da aggiungere poi il montaggio :-(  io mi son tenuta 
il mio che funziona benissimo anche se è di tipo b e non è a norma perchè in 
bagno pur avendo fatto un grande buco di aereazione. ciao 

 perchè in bagno pur avendo fatto un grande buco di aereazione. ciao
ok.
grazie.
Lo

deirdre ha scritto:

Non e'sempre detto che lo scaldabagno di tipo B nel bagno sia sempre non 
a norma, per lo scaldabagno bisogna vedere la dimensione del bagno.


Le caldaie di tipo B non possono essere utilizzate:
  - in camera da letto;
  - in locali bagno se il loro volume e minore di 20 metri cubi e 
comunque se il loro volume e minore di 1,5 metri cubi per ogni 
Kilowatt (mille kilocalorie) di potenza della caldaia.
Devono sempre scaricare:
  - in un camino o in una canna fumaria individuale;
  - in un camino o in una canna fumaria collettiva, ma a patto che 
serva solo altri apparecchi alimentati con lo stesso tipo di 
combustibile.
Devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza che interrompa 
l'afflusso del gas in caso di rigurgito dei fumi.
http://www.condominioitalia.biz/Comunicato.asp?IDNews=141


   it stops working when you open Windows.
carina la firma!
ciao
d