Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Foro per gas in cucina

Scusate l'intromissione, spero di non essere off topic.
Ho da poco preso in affitto un nuovo appartamento. Purtroppo in questo
appartamento non esiste il foro previsto per legge per la fuga del gas
in presenza di una cucina a gas.
La mia prima domanda è: la spesa da sostenere per la messa a norma
dell'impianto è a carico del conduttore o del locatario? Premetto che
non è arredato l'appartamento. Se fosse a carico del conduttore è
possibile eventualmente alla conclusione del contratto richiedere un
rimborso? In fondo si tratta di miglioria.
La seconda fondamentale è: Abbiamo chiamato una persona autorizzata
per fare il buco, chiedeva 80 euro ma dice di non avere la punta
adatta. La persona da lui indicata ne ha chiesti 200 per cui ci siamo
presi del tempo per pensare. Ho visto però sul sito della Provincia di
Milano una pagina in cui si dice che il foro può anche essere messo in
alto (noi pensavamo alla finestra in modo da rendere il tutto più
semplice) purchè ne vengano aumentate le dimensioni.
http://ambiente.provincia.milano.it/forumenergia/Faq/risposta.asp?id=219
Qualcuno può confermarmi questa informazione? Eventualmente dove
potrei trovare una legge precisa che certifichi la fattibilità in modo
da non incorrere in eventuali multe? O un indirizzo a cui chiedere per
avere conferma. All'Aem dicono che non si occupano di queste cose.
Grazie a tutti!!
mario

 da non incorrere in eventuali multe?
  Ti rispondo con il post di persona a me nota e competente:
La materia è regolamentata dalla Norma UNI-CIG 7129 par. 4,
trasformata in legge con D.M. 21.04. 93.
Come hai intuito, il caso della caldaia e dei fornelli da cucina è diverso.
Questi ultimi fannio parte dei cosiddetti "apparecchi di tipo "A", cioè
apparecchiature di piccola potenzialità a funzionamento discontinuo,
senza scarico esterno dei fumi di combustione.
Le caldaie non a camera stagna invece sono "apparecchi di tipo "B",
cioè a camera di combustione aperta e previsti per essere collegati
ad un condotto di evacuazione dei fumi combusti  tramite una canna
fumaria o, in certi casi, anche tramite un condotto attaversante le pareti
verso uno spazio a cielo libero.
Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo A, il locale in cui vengono
installati deve avere almeno due aperture praticate sul murio verso
l' esterno, una per il prelievo di aria comburente ed una per lo scarico
dei fumi combusti.
La sezione di ciascuna apertura non deve mai essere inferiore
a 100 cmq.
Quella di prelievo deve essere il più possibile vicina al pavimento,
mentre quella di scarico dei gas combusti deve essere situata nella
parte alta della parete.
Non è ammessa la ventilazione indiretta.
Se l' apparecchio di tipo A è un piano di cottura, bisogna inoltre
distinguere se è provvisto di termocoppie di sicurezza o meno.
Se non lo è, la superficie dell' apertura di scarico và aumentata
a 200 cmq.
Se l' alimentazione del piano di cottura è a gas GPL, l'apertura
superiore di evacuazione fumi può essere omessa se sostituita
da idonea cappa aspirante. In tal caso, però, se la cappa
aspirante è provvista di tiraggio forzato, la sezione dell' apertura
inferiore di aspirazione deve essere maggiorata in funzione
della portata d' aria dell' elettroventilatore.
Per gli apparecchi di tipo B, invece (quelli di cui fa parte la tua
caldaietta), la sezione dell' apertura di ventilazione deve essere
pari a 6 cmq per ogni KW di potenza termica insatallata, con
un minimo di 100 cmq.
Anche qui l' apertura deve essere praticata in basso, protetta
e non ostruibile.
Non è ammessa l' installazione di caldaie di tipo B nei locali
adibiti a camera da letto, e nei bagni solo in certi casi.
     Quindi rispettanto questi parametri i fori potrai farli tranquilla-
    mente tu.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Non capisco ... ma quindi i fori sono due??? Ma io ho sempre sentito
parlare e visto singoli fori, mai due!
Da quello che ho capito il muratore faceva un solo foro e volevamo
sapere se quest'unico si poteva fare in alto (anche aumentandone le
dimensioni).
Grazie!
mario

ma...@emmedici.com
 ha scritto:

 
http://www.antincendioweb.it/web/news/oggetti/news_93/


Il 21 Apr 2005 08:16:01 -0700, 
ma...@emmedici.com
 scrisse:

I fori sono due perchè per le cucine in genere c'e' la cappa e per le
caldaie la canna fumaria.
Il foro si può fare in alto aumentandone la dimensione del 50% come
citato dalle norme uni-cig.
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226
 laboratorio di progettazione
 via gran san bernardo 5, milano
 
www.underlabo.it

      A carico del locatario.
ma quando mai
se la casa viene locata senza allaccio al gas
si puň assumere che la cucina sia elettrica e che non necessiti dei fori di
cui sopra
pertanto se l'inquilino vuole il gas si adoperi a mettere a norma a sue
spese l'appartamento

 ma quando mai
     Considerato che il tipo di foro e' in relazione al tipo di
     fornelli adottati, l'asdeguamento lo fara' il conduttore
     poiche' il controllo gravera' sul conduttore.
