Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Re x Capetta caldaia riscaldamento

Sembrerà strano ma non trovo più il tuo messaggio.In sintesi:dovendo
dividere un appartamento in due unità abitative separate e autosufficienti
e avendo un'unica caldaia per l' appartamento occorre installarne un'altra
nel mio che non ha la canna fumaria.Mi hai risposto che tra pochi mesi
uscirà un tipo di caldaia che non ha bisogno di canna fumaria e che avrei
potuto trovare tutti i riferimenti sulle norme UNI1729 ,io non ho trovato
nulla e nessuno ne ha sentito parlare al punto che qualche termotecnico ha
paventato l'idea che fossi stata presa in giro.Io non lo credo ed è proprio
per questo che ti chiedo ancora qualche notizia in più.Non ho ben capito la
prima parte del tuo messaggio:mi chiedevi se la mia è una ristrutturazione
ma è solamente una divisione necessariamente con un'altra centralina e
quindi un'altra caldaia da mettere o in bagno o nel balcone.Ringrazio
Andreina

Non avendo seguito dall'inizio il problema, ma leggendo solamente l'ultima
mail ti posso dire questo:
- sul mercato esistono da tempo caldaie che non necessitano di canne
fumarie ma solo di uno sbocco a parete (le così dette turbo e/o stagne);
- l'installazione di dette caldaie è regolamentata, in lombardia, da una
legge che vieta lo scarico a parete;
- con varie sentenze del TAR e permessi speciali ottenuti dall'ALS di
competenza, è possibile, sempre in lombardia, installarle;
- in bagno ogni tipo di apparecchio deve avere le caratteristiche di
isolamento elettrico IP 50 minimo (non ricordo esattamente se 50 o altro);
- l'installazione sul balcone va considerata a seconda della possibilità
strutturale.
Spero di averti fatto cosa utile.
Distinti Saluti. Un termotecnico.

Sono d'accordo con Baldini per ciò che ha specificato ma tengo a precisare
che il cosiddetto "scarico a parete" non è legato necessariamente al tipo di
caldaia a tiraggio forzato (che comunque non deve essere necessariamente di
tipo stagna) bensì sulle tabelle della UNI 7129 sono indicate le distanze
per scarichi di caldaie a tiraggio naturale.
Riprendendo il tema della Signora Andreina, posso dire quanto segue:
1) E' possibile installare una caldaia senza canna fumaria solo se non ne
esiste una e non si tratta di una ristrutturazione completa dell'impianto
(Es. nel caso condominiale in cui solo un condomino si stacca dall'impianto
centralizzato) sempre comunque rispettando le distanze previste da aperture
quali finestre ecc....
2) E' vero che in alcune regioni le ASL osteggiano l'installazione di
caldaie con tale sistema di scarico ma è anche vero che ciò accade più
spesso quando lo scarico della caldaia è situato proprio sotto una finestra
o balcone dell'inquilino del piano di sopra. Comunque basta alzare la testa
in qualsiasi grossa città per rendersi conto che questo tipo di
installazione è ormai d'uso.
3) In Europa tale problema non esiste ed è permesso non utilizzare canne
fumarie in qualunque caso sempre che le caldaie rientrino in severi limiti
per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera. La legge a cui facevo
riferimento sulla precedente mail è proprio quella che ci porterà a
paripasso dei cugini europei; le caldaie che rispettano i limiti richiesti
sono quelle marchiate con un certificato chiamato angelo azzurro.
4) Sui tempi di entrata in vigore di tale normativa non è possibile dare
riferimenti certi (non c'è bisogno di descrivere i processi legislativi
italiani) ma se vuole un consiglio se desidera installare la caldaia senza
canna fumaria (ed a mio avviso nel suo caso può farlo, sempre in rispetto
delle distanze ecc......) ne installi una che sia già in regola con la
futura normativa.
Piero 
p.ro...@areacom.it
(Verificatore Impianti Termici abilitato dalla Provincia)

 wrote in message
01beba9b$03680b00$8d417bd4@baldini1...


...


Il giorno lunedì 21 giugno 1999 09:00:00 UTC+2, Piero ha scritto:

buon giorno sign. piero ho una domanda da farle in merito all'installazione di caldaie turbo in bagno.ho fatto la sostituzione di una caldaia turbo che scaricava i fumi in facciata.all'interno di un cortile di corte.lontano da finestre e porte e al  piano di sopra c'e' la zona notte sempre di proprieta'sua.
premetto che l'installazione e' stata fatta sotto natale di urgenza.
avvisando la signora che oltretutto anziana e vive con una modesta pensione che in seguito avrei eseguito l'installazione della canna fumaria per poter mettere a norma tutto il lavoro.
al momento dell'installazione mi e' giunta voce che nella regione lombardia c'e' una normativa che vieta l'installazione di qualsiasi caldaia in bagno.
volevo sapere se sapete dirmi o darmi qualche risposta in quanto la signora per fare lo spostamento della caldaia deve rompere quasi tutto il bagno .
spiagatemi come puo fare una signore che vive con una pensione  ad affrontare queste spese.
oltretutto mi e' giunta voce che questa legge c'e' solo in lombardia.
grzie e' buon lavoro a tutti