Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: problema caldaia e scarico a parete

Ciao a tutti, spero possiate darmi qualche utile consiglio
scusate la lunghezza
circa 4 anni fa ho comprato un appartamento in un condominio di 15 piani 
costruito circa 30 anni fa
il tipo che me l ha venduto ci aveva vissuto pochi anni e poi era andato via
quando ho comprato c'era la caldaia interna, non a camera stagna, che 
mandava i fumi in canna fumaria
la situazione non mi piaceva e ho messo la caldaia esterna a camera stagna 
che invia i fumi direttamente all esterno
molti avevano fatto cosi', poiche', e' emerso, che pochi anni dopo la 
costruzione del palazzo la canna fumaria condominiale ha mostrato dei 
problemi di tiraggio con riflusso di gas negli appartamenti e quindi molti 
sono passati alla caldaia esterna, alcuni scaricando direttamente 
all'esterno, altri collegandosi comunque alla canna fumaria
il lavoro lo fece un mio parente che lavorava in una ditta di idraulici ma 
che non poteva farmi il certificato di conformita'
so che ho fatto varie cazzate,
qualche giorno fa un condomino in lite con un altro, ha chiamato i VVFF 
dicendo di sentire puzza di gas in casa
e ora l'ASL ci chiede tutti i vari documenti
ho chiamato una ditta, dice che per l'impianto del metano non ci sono 
problemi, poiche' risulta fatto a regola d'arte, il problema e' che non puo' 
farmi la certificazione per via dei fumi all'esterno
a parte la soluzione di collegarmi alla canna fumaria, e a quel punto dovrei 
mettere una caldaia non stagna e quindi a parte il lavoro dovrei ricambiare 
caldaia,
che soluzioni ho?
l'amministratore mi ha suggerito di farmi certificare tutto tranne 
l'evacuazione dei fumi, poiche' di quello ne parlera' poi con l'ASL visto 
che l'ASL e' a conoscenza dei problemi della canna fumaria
quello che mi secca molto e' che molti sono nelle mie stesse condizioni, ma 
hanno la certificazione 

 ha
scritto:

  Dovete obbligatoriamente inviare i fumi sopra al tetto , pertanto se
l'attuale
  canna fumaria non è a norma dovete farne una nuova. Attualmente i vecchi
  condomini installano canne fumarie in acciaio inox esterne al fabbricato.
  w
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 sono nelle mie stesse condizioni, ma hanno la certificazione
Riguardo alle denunce non so consigliarti, ma posso citare quanto 
accade nel mio condominio dove una caldaia (appartamento al piano 
terreno) scarica all'aperto avendo problemi con la canna fumaria.  Il 
proprietario dell'appartamento al piano di sopra dopo 20 anni si è 
rivolto all'ASL.  Dopo una verifica l'ASL ha notificato al comune 
l'irregolarità ed il comune ha obbligato il condomino a provvedere.
Se il cattivo tiraggio delle canna fumaria è dovuto alla sua pessiam 
progettazione o costruzione non puoi fare niente, se non chiedere di 
installare una canna fumaria per te che arrivi al tetto.  Se la causa 
è dovuta a cattiva manutenzione od ad interventi successivi per lavori 
fatti da altri condomini devi chiedere all.amministratore che provveda 
al ripristino delle condizioni iniziali.
Se vi sono altri condomini nella tua situazione prova a fare la 
denuncia all'ASL e allora anche loro dovranno intervenire per 
sistemare la cosa e potreste dividere le spese.  Mal comune mezzo 
gaudio :-)
Ciao
Giovanni
-- 
   A computer is like an air conditioner,
   it stops working when you open Windows.
   Registered Linux user #337974  < 
http://giovanni.homelinux.net/
 >


wrote:

Io ho due caldaie che scaricano a 0,5metri d`altezza nel mio giardino,
sono state installate prima delle nuove norme e sono a posto!


  Che sia tutto a posto lo asserisci tu, abiti forse da solo in villa? Se sei
in un
  condominio non vorrei essere il condomino che abita sopra di te..........con
  tutti i fumi inquinanti che mi arrivano dalle tue caldaie!!!
  Ciao w
