Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Caldaiette ed espulsione dei gas a parete.

Buon giorno a tutto il N.G.
	Nel mio piccolo condominio (6 unita') sta per arrivare il
metano. Gia' si parla di trasformare l'impianto di riscaldamento
centralizzato a gasolio con piccole caldaie autonome.
	Considerati i problemi relativi alla costruzione di un'unica
canna fumaria (costo, diversa ubicazione delle caldaie, difficolta'
obiettive) si pensa di espellere i gas della combustione con il
sistema "a parete". 
	Abitando io all'ultimo piano, sono un po' preoccupato per
l'inquinamento dell'aria che potrebbe verificarsi con questa
soluzione. Preciso comunque che io stesso beneficerei del vantaggio
economico evitando di far costruire la canna fumaria.
	Gradirei qualche consiglio, possibilmente corredato da qualche
riferimento legislativo.
Vi ringrazio anticipatamente.                  Antonio.
 

 economico evitando di far costruire la canna fumaria.
Il riferimento normativo sono le norme UNI 7129 (impianti a gas per uso
domestico alimentati da rete di distribuzione) e 7166 (prescrizioni di
sicurezza).
Senza entrare nel dettaglio, ti riporto due punti importanti:
1) Lo scarico a parete e' consentito SOLO per "apparecchi indipendenti per il
riscaldamento ambientale sino ad una portata termica di 3.5Kw o scaldacqua fino
a 11Kw" (UNI 7129 - 2.5.1.5)
2) La canna fumaria deve "terminare almeno 3m sopra l'ultimo apparecchio" (UNI
7129 4.3.2.3 - anche per le modalita' costruttive)
Una considerazione personale: avete pensato alla semplice trasformazione della
centrale termica, senza la conversione ad autonomo?
I costi di rifacimento integrale delle tubazioni del riscaldamento (la
distribuzione deve avvenire ad anello per appartamento e non per colonne, come
penso sia adesso) sono sicuramente elevati, senza trascurare il disagio e il
casino nel singolo appartamento.
Per ammortizzare questa spesa (circa 7-10Mil per unita') ti ci vorranno non meno
di 10-15 anni.
Se convertite la centrale termica (costo 10-12mil diviso sei), e se comunque
volete ripartire il costo secondo quanto ognuno "consuma" di calore, con i soldi
che risparmiate dalla prima ipotesi mettete un impianto di contacalorie per
ripartire le spese (e di soldi ne avanzate pure).
Tale impianto prevede un sensore per ogni calorifero (collegato via radio) che
trasmette ad una centralina le calorie diffuse. Quindi se il calorifero e'
aperto, conta, se e' chiuso, segnera' consumo zero.
A fine anno, o addirittura mensilmente, si fa il conteggio e si sa ESATTAMENTE
quante calorie si sono consumate. Questo risolve, cosi', anche tutti i problemi
legati al potere radiante dei caloriferi.
Fammi sapere cosa ne pensi.
Cesare

Cesare
Ciao!          Antonio.

Cesare
Io ne penso bene.
E a chi dice che si complicano le cose e se manca la corrente elettrica va tutto
a pallino, ricordo che anche gli impianti autonomi si fermano senza corrente
elettrica, a meno di non avere un caminetto ...
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email


Dissento assolutamente. Un riscaldamento autonomo nonostante la spesa
iniziale garantisce nel tempo un risparmio poů sostenuto del centralizzato,
che tra l'altro prevede il pagamento di un responsabile di caldaia ( sapeta
la spesa?).
Concordo solo col fatto di dover eseguire dei grossi lavori di adeguamento.
Per le  canne fumarie , ATTENZIONE,  a parete dovete far i conti con le
distante minime da finestre, balconi, e quant'altro. Piů oneroso (chiedete
un preventivo perň) ma sicuro ed esteticamente gradevole una canna fumaria
che va fino oltre 1,20 circa oltre il tetto.
Mettete anche in preventivo le discussione tra condomini che si lamentano
del troppo caldo o troppo freddo e via discorrendo.
Adriano