Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Valvole termostatiche e contabilizzatori

In Piemonte l'adozione di tali dispositivi sui caloriferi � obbligatoria.
Per quel che so quanto suddividere tra costi fissi da ripartire sui 
millesimi e costi individuali contabilizzati dipende da una decisione 
dell'assemblea.
Domanda per tecnici.
E' possibile inserire un contabilizzatore a monte dell'impianto che misuri 
il calore emesso dalla caldaia?
In questo modo si potrebbe ragionare come segue:
- si legge il calore emesso dalla caldaia CA
- si sommano le contabilizzazioni dei singoli CO
Si fa CA-CO e quello che si ottiene � un dato di calore emesso e disperso, 
ovvero necessario al funzionamento ma non fruito da nessuno.
Questo valore viene ripartito tra tutti in base ai millesimi e poi ognuno 
paga la contabilizzazione personale.
Che ne dite?

 Si fa CA-CO e quello che si ottiene � un dato di calore emesso e disperso, 
risposta idraulica e tecnica ----> � possibile, fermo restando il margine
di errore dei contabilizzatori +- 2%   (fino +- 5%?)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 di errore dei contabilizzatori +- 2%   (fino +- 5%?)
inoltre la caldaia stessa "perde" calore
al mantello 
---- da 0,2 a 2,5 mc. di metano al giorno
(una caldaia in ghisa da 100 kw disperde fino a 2,5 litri di gasolio in 24
ore)
-------------------------
nei fumi
--- dal 7% al 10% del consumo giornaliero in caldaie tradizionali
--- neno in quelle a condensazione



Grazie!

calore fornito con un contatore generale.
La tariffazione � piuttosto articolata.
Nel caso specifico  la tua domanda pu� avere una risposta tecnicamente 
positiva. I criteri di gestione e riparto sono tutt'altra questione.
saluti aldo_d
 


  Ti pare il modo piu' corretto di postare una risposta ?
  Ogni volta occorre interpretare l'inizio delle tue risposte.
  w 


Idea piutttosto strana.
Leggi il contatore del gas e cosě sai quanti metri cubi hai consumato.
Dalla fattura rilevi il potere calorifico del gas stesso (quanto calore esce 
bruciando un metro cubo di gas).
Moltiplichi i due numeri e ottieni quanto calore č stato messo in gioco che, 
se non viene rilevato dai contabilizzatori, comunque č andato disperso.
Semplice no?
Ciao 


Si può fare senz'altro ma non lo ritengo economicamente conveniente.
Quello che si può fare più semplicemente è ripartire la spesa totale per 
riscaldamento in due quote. La prima (dal 20 al 40%) suddivisa per 
millesimi riscaldamento, in modo da recuperare eventuali dispersioni e/o 
squilibri nell'impianto, la seconda(dal 60 al 80%) legata esclusivamente 
al consumo vero e proprio contabilizzato dai ripartitori di calore.

 riscaldamento in due quote.
Tu perň hai messo delle quote empiriche. Io vorrei misurarle.

 Semplice no?
Mica tanto! Manchi di considerare il rendimento della caldaia... 

 Tu però hai messo delle quote empiriche. Io vorrei misurarle.
Le quote che ho inserito sono di massima e comunque sono quelle 
utilizzate normalmente quando si utilizza la contabilizzazione di calore 
e dipendono dalla tipologia di utilizzazione del calore dei singoli 
condomini: se gli utilizzatori sono tutti residenti e mantengono tutti 
le temperatuure tra 18°-22°, allora  tutti beneficeranno anche del 
calore del vicino ( di fianco, di sopra e di sotto) e quindi le 
dispersioni si compenseranno reciprocamente potendo adottare una 
percentuale di spesa millesimale più bassa. Altro discorso va fatto 
quando parecchi utilizzatori tengono molto bassi se non spenti i 
radiatori, beneficiando in tal modo del calore dei vicini in modo 
furbesco: in questo caso la percentuale di uso millesimale più alta 
(40%?) compenserebbe tali utilizzi di calore disperso indebiti.
In linea puramente teorica il tuo metodo di calcolo sarebbe corretto
se non fosse che non puoi conteggiare esattamente tutte le dispersioni 
dell'impianto,
a partire dalla caldaia fino ad arrivare alle finestre, al tetto ed ai 
muri non adeguatamente isolati. E' per questo si applicano percentuali 
fisse, sicuramente non precise ma abbastanza affidabili, s e ben calibrate.

 calibrate.
Grazie!