Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Impianto di terra e condominio

Salve,
un amico ha comprato un fondo commerciale per farne un negozio di 
parrucchiere.. il problema e' nato con l'amministratore del condominio 
in quanto tutto lo stabile non e' a norma con l'impianto elettrico; nel 
fondo quindi arriva solo una vecchia linea monofase decisamente inadeguata.
Con un piccolo scasso nell'androne e' riuscito a portare un cavo dal 
vano contatori fino nel fondo, ma ora il problema e' la terra.
L'elettricista dice che e' compito del condominio fornire la terra, ( e 
la linea), l'amministratore dice che comunque il negozio deve avere una 
sua terra...
Avete qualche riferimento in merito ?
Grazie
mark

 Avete qualche riferimento in merito ?
Le strade possono essere due; O il condominio dovrebbe avere l'ipianto di 
dispersione unico al quale tutti i condomini si possono allacciare, (ed č il 
caso piů comune)
O Ogni (o qualche) condomino provvede per conto suo ma TUTTI i sitemi di 
dispersione DEVONO essere collegati tra di loro di questi ultimi casi ce ne 
sono ma sono incasinati da gestire č meglio non farlo se non se ne ha 
proprio l'obbligo.
Nel tuo caso visto che l'impianto di terra sei obbligato ad averlo ed il 
condominio non ce l'ha per metterti dalla parte della ragione dovresti farti 
piantare una puntazza didispersione e interconnetterla alla tua terra ma 
anche alla terra del condominio.
Se sei sicuro ma strasicuro che il condominio non ha alcun dipersore di 
terra IMHO se non lo collechi all'impainti di terra condominiale tu sei a 
posto ma loro no, perň questa situazione la puoi mantenere SOLO fintanto che 
non c'č un dispersore di terra condominiale o privato di un altro condomino, 
a quel punto bisognerebbe interconnetterli.
I riferimenti normativi sono la vecchia legge 46/90 che non esiste piů 
perchč riformata da un DM che č identico sotto tali aspetti e prescrive che 
l'impianto di messa a terra sia obbligatorio e che i fabbricati che non ce 
l'hanno si devono mettere comunque in regola entro un termine (se non 
prorogato č gia scaduto da anni) e che deve essere eseguito conformemente 
alla normativa tecnica CEI o equivalente.
La normativa tecnica in proposito dice che quando due o piů dispersori sono 
piazzati a distanze abbastanza ravvicinate tra di loro allora dato che 
possono interagire tra loro DEVONO essere equipotenzializzati (leggi 
collegati tra loro) pertanto si usa realizzare un solo impianto di 
dispersione condominiale ben fatto al quale ci si collega tutti quanti 
piuttosto che x impianti fatti cosě cosě che si distrubano tra di loro.
ciao.
Os 

Oscar ha scritto:
 >> un amico ha comprato un fondo commerciale per farne un negozio di
 >> parrucchiere.. il problema e' nato con l'amministratore del 
condominio in
 >> quanto tutto lo stabile non e' a norma con l'impianto elettrico; nel 
fondo
 >> quindi arriva solo una vecchia linea monofase decisamente inadeguata.
 >> Con un piccolo scasso nell'androne e' riuscito a portare un cavo dal 
vano
 >> contatori fino nel fondo, ma ora il problema e' la terra.
 >
 > ok
 >
 >> L'elettricista dice che e' compito del condominio fornire la terra,
 >
 > vero ma se manca il negoziante non è scusato, e se la deve fare lui.
Si, certo, non e' che posso friggere i clienti perche' il condominio non 
e' a norma :)
la mia domanda e' questa:
il condominio non e' a posto con la normativa, quindi :
1) posso chiedere al condominio che mi fornisca una presa di terra a 
norma, ed in caso di rifiuto provvedere per mio conto rivalendomi sul 
condominio ?
2) nel caso il condominio mi fornisca una terra valida, dovrei comunque 
prevedere un dispersore per i fatti miei ?
 >
 >> ( e la linea),
 >
 > eh? a casa tua la linea te la devi portare tu cosa c'entra il condominio?
 >
beh, d'accordo, non e' il mio caso, ma mettiamo che all'inquilino del 5^ 
piano salti la corrente, e il problema fosse nella colonna di salita 
fatiscente.
L'inquilino deve provvedere da solo a rifarsi la linea dall'ingresso al 
5^ piano?
Non c'e' un obbligo di adeguare gli impianti ?
Saluti e Grazie
mark

 mark
Os 

 
Grazie, faro' cosi'.

 distrubano tra di loro.
nota importantissima per la sicurezza
gli impianti di terra vincini ma non equipotenziati non si 
disturbano affatto
il problema è che possono presentare dei riferimenti diversi 
ovvero ci può essere una differenza di tensione fra una terra e 
l'altra, cosa che può rappresentare una situazione di gravissimo 
pericolo perchè si ritiene che il potenziale di terra sia 
convenzionalmente proprio 0V!!!
ciao!
Fabio
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 ha scritto nel 
messaggio news:23986442.1202838657054.JavaMail.newsgroup@sc-ng-1...


 riferire una differenza di potenziale ?!?
non è questa la domanda
;-)
la terra è convenzionalmente considerata a 0V.
ciao-ciao
