Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: Aiuto tecnico: mezzi caldi, mezzi freddi

Ciao,
Non so se qui ci possa essere qualcuno che se ne intenda anche di 
impianti di riscaldamento condominiale, ma il mio problema è questo
qui nel mio condominio, ed in particolare nel mio appartamento (5 ed 
ultimo piano) ho i termosifoni che sono nella parte superiore caldi, e 
nella parte inferiore freddi.
Ho domandato anche ad un altro inquilino del mio piano, e sembra 
soffrire dello stesso problema.
Mia moglie ha chiesto anche ad un'altra signora di un piano inferiore, e 
ha riferito la stessa cosa.
Il fatto è che ho una stanza che essendo esposta, il problema si avverte 
  in modo particolare.
La caldaia è da escludere perchè è stata cambiata quest'anno.
Cosa potrebbe essere a non funzionare?
Grazie
Vic

 inferiore freddi.
dalla parte opposta al "rubinetto", c'e' una valvolina si plastica (in quelli 
nuovi) svita piano sino a sentire un sibilo (poi esce acqua calda) e cosi' 
facendo togli le bolle d'aria rimaste dopo l'ultimo caricamento d'acqua:)
-- 
"Ogni uomo nasce gemello, colui che è, e colui che crede di essere".

 
Già provato su uno l'unico che ha la valvola, ma nulla.
Vic

 Già provato su uno l'unico che ha la valvola, ma nulla.
Allora, il termosifone dovrebbe avere:
In alto, da un lato la valvola di regolazione, dall'altro la valvola di 
sfiato.
In basso, da un lato nulla, dall'altro il detentore.
Chiudi la valvola di regolazione, svita il coperchietto del detentore, con 
un cacciavite aprilo al massimo e a questo punto fai sfiatare dalla 
valvolina fino a far uscire 2/3 litri d'acqua.
chiudi la valvolina di sfiato, riapri quella di regolazione e vedi se si 
scalda.
Repo 

 La caldaia è da escludere perchè è stata cambiata quest'anno.
Fatto dei lavori? Uhm...qualche ostruzione nel collettore di ritorno?


maumuss wrote:

Ciao,
ti ringrazio per i suggerimenti.
L'impianto è a mandata e ritorno.
Ora ho provato col termosifone della camera fredda a far uscire molta 
acqua svitando (dopo aver chiuso il rubinetto d'ingresso) il bullone 
3/8. Vediamo ora che li accendono, se va meglio.
Altrimenti debbo pensare che la causa sia qualcos'altro.
Ho chiesto a dei vicini e mi hanno detto che che è stata cambiata la 
caldaia ma non le pompe (vecchie). Quindi potrebbe essere questo? Quando 
le cambieranno, si potrebbe risolvere il mio problema?
Grazie
Vic

 
Ragazzi, dopo la prova non vedo miglioramenti.
Mi sa che l'aria non č la colpevole...
Altre idee?
Ciao
Vic


   Dirlo all'amministratore affinchè mandi un tecnico a verificare
   l'impianto ( ovviamente anche i tuoi caloriferi) è impresa troppo
   difficile ?
   w
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Altre idee?
Deve esistere, ed è pagato, un responsabile dell'impianto di riscaldamento
(che non può essere l'amministratore).
E' tenuto, per legge e per contratto, a risolvere qualsiasi problema del
quale venga a conoscenza.
Ma se nessuno comunica col terzo responsabile, come fa a sapere che c'è un
problema?



Macché, era già stato fatto.
Lui diceva che era sicuramente l'aria nei termosifoni, ora ho fatto la 
prova e non vedo cambiamenti.
Sono disposto sino a cambiare un radiatore per fare la prova del 9.
Dopodiché che fare?
Ciao
Vic


  Sono d'accordo con quanto detto da " Paolomaria", il Terzo responsabile,
 che potrebbe essere il manutentore della caldaia , è la persona con cui tu
 devi colloquiare e che ti deve risolvere il problema.
 Ciao w
