Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: caldaia e poca acqua calda (lunghetto)

Buongiorno
non so se è questo il NG giusto (forse quello dei consumatori???), ma da
quando ho comprato il mio nuovo appartamento vi leggo sempre volentieri e
con attenzione e ho trovato un sacco di informazioni interessanti.
A dicembre ho fatto rogito per acquisto di bilocale di nuova costruzione di
58 mq. e l'altra settimana ci sono andata ad abitare.
A gennaio quando l'addetto alla caldaia era venuto a fare il primo controllo
e a firmare libretto e quant'altro, alla mia domanda come quella caldaietta
potesse sia scaldare l'appartamento e dare anche l'acqua calda, mi rispose
che in effetti non avrei potuto mai fare bagno caldo.
Ora - probabilmente sono alquanto sprovveduta - ma pensavo che esagerasse.
E invece no praticamente se riempio la vasca da bagno, poi l'acqua per
lavarmi esce gelida. Inoltre, non so se è una cosa normale (a casa dove
abitavo prima dopo un paio di secondi arrivava subito l'acqua calda), ma
l'acqua calda per uscire ci impiega almeno 30 secondi.
Vorrei sapere quindi se è colpa mia che ho pretese da terme romane e quindi
mettermi il cuore in pace oppure se nel fornire gli impianti per
l'appartamento l'impresa edile deve dare un minimo di vivibilità.
Ultima cosa quando venne l'addetto della caldaia alla mia domanda se si
potesse cambiare la caldaia con una più grossa, mi fu detto che
assolutamente non si poteva: ma se la caldaia si trova all'aperto che
problema c'è a metterne una più grossa???
Scusate la lunghezza e anche se ho detto qualche sciocchezza o ingeniutà.
Grazie anticipate e Bye Bye
Simonetta

 ha scritto nel messaggio 
news:45tthqF...@individual.net...


..............
Le caldaie murali cosiddette "da cantiere", quindi di prima installazione, 
sono di solito caldaie economiche che hanno pochi fronzoli e poche 
regolazioni automatiche. Per andare sull'ecomomico si montano quelle a 
produzione rapida d'acqua calda, cioè l'acqua viene riscaldata al momento 
della richiesta. Puoi ben capire che se la caldaia è fredda, prima di 
erogare sufficiente acqua calda deve scaldarsi prima lei (poveretta li fuori 
tutta sola soletta al freddo brrrrrrr......). Ecco spiegati i tempi lunghi. 
Per quanto riguarda la quantità di acqua capace di erogare ad una 
temperatura decente, dipende da molti fattori. prima di tutto bisogna sapere 
quale tipo di scambiatore è montato (bitermico= +econ, a piastre= econ o 
bollitore= -econ ed in questo ultimo caso da quanti litri), poi bisogna 
sapere di che potenzialità è (di solito circa 20.000 Kcal/h rese, 24-25.000 
al focolare).
Se hai la caldaia col bollitore (dubito), si spiegherebbe il fatto che dopo 
una erogazione di una certa quantità d'acqua, venga poi fuori "gelida". Se 
invece hai una produzione rapida, dopo una prima fase di assestamento, la 
caldaia deve tirar fuori acqua calda o tiepida ma in maniera costante, 
influenzata solo dalla partenza di un eventuale autoclave. Infatti le 
produzioni rapide, praticamente funzionano a manetta per quasi tutta la 
durata di prelievo per una vasca (circa 12-15 litri/min), mentre per una 
doccia (circa 5-6 litri/min) riescono anche a spegnersi (caldaia economica) 
o a modulare la fiamma (caldaia meno economica). Calcola che di norma una 
caldaia da 20.000 con scambiatore a piastre, produce circa 10-11 litri/min 
di acqua a 45 gradi. Ora la prova che puoi fare è quella di non aprire al 
massimo il rubinetto della vasca per vedere se l'acqua viene fuori più 
calda. Un altro controllo che puoi effettuare è sul pannello comandi dove 
puoi trovare due regolazioni (termostati= +econ opp. potenziometri = -econ). 
In corrispondenza di queste regolazioni troverai due simboli: il primo 
somiglia ad un radiatore o termosifone e serve per la regolazione della 
temperatura dei riscaldamenti (non temperatura ambiente), il secondo di 
solito ha il simbolo del rubinetto e, come puoi ben dedurre, serve per la 
regolazione della temperatura dell'acqua calda erogata. Okkio a non alzare 
troppo questa temperatura perché dopo i 50 gradi il deposito di calcare 
all'interno dello scambiatore aumenta considerevolmente accorciandone la 
vita. Se poi riesci a vedere quale marca e modello di caldaia ti hanno 
montato posso fare una analisi più accurata del problema per capire se si 
tratta di un malfunzionamento.
Per quest'ora ho scritto pure troppo.
Buonanotte


 Buonanotte
Grazie mille per la risposta e per tutte le spiegazioni che hai dato:
stasera a casa proverò a dare un'occhiata alla caldaia e poi vedrò di
capirci qualcosa e se veramente mi hanno montato una ciofeca.
Grazie mille ancora per la disponibilità
Bye Bye
Simonetta

 capirci qualcosa e se veramente mi hanno montato una ciofeca.
Elimina il "se" :-)
Dott.G