Newsgroup: it.diritto
Titolo: impianto elettrico a norma

Ciao a tutti,
ho letto che un impianto elettrico realizzato prima del 1990 può essere 
messo a norma semplicemente installando un interruttore differenziale 
(salvavita).
Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi se è vero e indicarmi il 
riferimento normativo? L'elettricista che ho interpellato mi ha proposto 
di rifare tutto l'impianto smantellando il locale (una abitazione civile 
che vorrei in parte adibire a Bed & Breakfast) con una spesa che non 
posso sostenere.
ciao e grazie per la cortese attenzione.

"Tommasone" <nos...@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:fbpu9h$9j1$1...@aioe.org...

Ciao, legge 46/90 DPR 447/91 (che era il decreto legge di attuazione) alla 
mano Posso citarti quanto segue quanto segue:
Art 7 comma 3 della legge 46/90 dice:
7/3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della 
presente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente 
articolo.
E a proposito di adeguamenti un anno dopo il decreto di attuazione 447/91 
all'art 5 comma 8 dice poi:
5/8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in 
vigore della legge è consentita una  suddivisione dei lavori in fasi 
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio 
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione 
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata 
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma 
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti 
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e 
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, 
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti 
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale 
nominale non superiore a 30 mA.
Quindi alla data del 1991 ti venicano dati 3 anni per adeguare tutto a 
pezzettini oppure ti dicevano che se il tuo impianto prima del 1990 era già 
dotato di un magentotermicodifferenziale (i famoso salvavita).
A patto però che questo si trovasse li PRIMA dell'entrata in vigore della 
legge.
L'escamotage di solito e quello di farlo installare adesso e di dichiarare 
che c'era già prima del 1990 se qualcuno controllasse si può sempre dire che 
è stato sostituito sucessivamente con un modello nuovo (difficile che 
qualcuno venga a controllare).
Però in teoria il tuo elettricista ha detto il vero, adesso non "basterebbe" 
più installare solo il "salvavita" e anzi, il tuo impianto avrebbe dovuto 
essere rimesso a norma entro il 1994.
ciao.
Lo

 (salvavita).
... hai letto male ... 

 (salvavita).
Ti basti sapere che nelle città in cui la corrente elettrica viene erogata 
dalle municipalizzate, per la stipula del contratto è necessario presentare 
il certificato di conformità 

 ha scritto nel messaggio 
news:GF6Ei.107337$U01.9...@twister1.libero.it...

e di grazia, dove sarebbe scritto il contrario??
alberto 

 ciao e grazie per la cortese attenzione.
un impianto elettrico di una abitazione, secondo la legge 46/90
e' a norma se un tecnico qualificato installa il salvavita.
Pero' qui si parla di una abitazione aperta al pubblico, quindi
interviene la responsabilita' verso terzi e non so se sia sufficiente
quella condizione.
alberto 

 e' a norma se un tecnico qualificato installa il salvavita.
E tu mi dici dove lo trovi un elettricista che ti installa un salvavita su 
un impianto magari degli anni '50 ( quelli con la piattina esterna ) e ti 
rilascia la dichiarazione di conformità ? Se lo conosci, fammelo sapere 
perchè anch'io ho una vecchia baita in montagna dove la municipalizzata m'ha 
tagliato la corrente perchè non ho presentato la dichiarazione di conformità 
( ti faccio presente che l'impianto in oggetto risale al 1958 e gli 
interrruttori sono ancora di porcellana )

 avrebbe dovuto essere rimesso a norma entro il 1994.
a meno che, appunto, non ci fosse già stato l'interruttore differenziale
(salvavita è il nome commerciale di una serie di modelli di interruttore
differenziale di un certo produttore, che una volta era quasi monopolista)

 posso sostenere.
       Il comune non ti rilascera' la licenza per il Bed&Breakfast se
tutti gli impianti
     non sono a norma incluso quello della TV.
      ciaofelix:-)

 ha scritto nel messaggio 
news:BX7Ei.107383$U01.9...@twister1.libero.it...

leggi la 46/90.
alberto 

 alberto
L'ho letta e se mi dici dove sta scritto che basta installare il salvavita 
( anche su un impianto di 50 anni fa ) per evitare di rifare l'impianto, te 
ne sarei veramente grato perchč per rifare l'impianto nella baita mi hanno 
chiesto 5mila euro 

 hanno chiesto 5mila euro
nel regolamento di attuazione, ma avevi tempo fino al 1998.
comunque se era già istallato e si è rotto, puoi sostituire solo il
differenziale e si tratta di manutenzione ordinaria.

 ha scritto nel messaggio 
news:CveEi.107806$U01.9...@twister1.libero.it...

regolamento di attuazione alla l.46/90  -  dpr 6 dicembre 91
... si considerano comunqe adeguati gli impianti elettrici preesistenti
che presentino i seguenti requisiti:
riassunto: magnetotermico adeguato e salvavita con corrente di
intervento entro i 30 mA
alberto

 alberto
Grazie per la segnalazione anche se nel mio caso potrň fare poco visto che 
il " salvavita " non c'č mai stato ... 

 alberto
SBAGLIATO!!!
La legge ( omeglio il regolamento di attuazione) prevede(va) 3 requisiti
essenziali (articolo 5 comma 8):
1) Sezionamento e protezioni dalle sovracorrenti
Quindi interruttori MT dimensionati in modo corretto (in parole povere: filo
piccolo=interruttore piccolo, filo medio=interruttore medio)
In genere le piattine erano da 1mmq, interruttore previsto 6A (1200W circa)
Come sezionamento poteva essere considerato valido il contatore, prima
dell'entrata in vigore dei nuovo contatori elettronici
2)Protezione contro i contatti diretti (attuabile con doppia guaina) e con
corretti isolamenti.Quindi la piattina NON VA BENE
3)Differenziale contro i contatti indiretti attuabile con coordinamenti e
filo "di terra" o differenziale con corrente nominale inferiore o uguale a
30mA.
Con queste TRE condizioni, l'impianto poteva essere considerato adeguato
anche in assenza d'impianto di terra.
MA se solo per puro caso devi installare un'elettrodomestico che richiede il
collegamento a terra, questo DEVE essere eseguito, quindi in pratica ti
costa molto meno rifare l'impianto.
L'isolamento dei cavi inizia a degradarsi dopo i 20 anni, per cui se
l'impianto ne ha gia' almeno 30 rifallo.
A maggior ragione se in questo luogo accede il pubblico servono tutte pe
prescrizioni idi base, oltre al rispetto della 626.
Quello che facevano molti installatori (per niente corretti) era di
installare il differenziale e rilasciare la dichiarazione di conformità SOLO
per questa operazione, spacciandola per adeguamento.
Se vuoi fare cosi' fai pure, non lamentarti pero' se poi quando succede
qualche cosa ti trovi nelle canne.
P.S.: il termine per l'adeguamento e' scaduto da parecchi anni, per cui gli
elettricisti che hai interpellato ti havvo dato le giuste indicazioni.
In fin dei conti andava adeguato solo 17 anni fa....... :-)
--
Saluti
Bruno

 alberto
SBAGLIATO!!!
La legge ( omeglio il regolamento di attuazione) prevede(va) 3 requisiti
essenziali (articolo 5 comma 8):
1) Sezionamento e protezioni dalle sovracorrenti
Quindi interruttori MT dimensionati in modo corretto (in parole povere: filo
piccolo=interruttore piccolo, filo medio=interruttore medio)
In genere le piattine erano da 1mmq, interruttore previsto 6A (1200W circa)
Come sezionamento poteva essere considerato valido il contatore, prima
dell'entrata in vigore dei nuovo contatori elettronici
2)Protezione contro i contatti diretti (attuabile con doppia guaina) e con
corretti isolamenti.Quindi la piattina NON VA BENE
3)Protezione contro i contatti indiretti attuabile con coordinamenti e
filo "di terra" o differenziale con corrente nominale inferiore o uguale a
30mA.
Con queste TRE condizioni, l'impianto poteva essere considerato adeguato
anche in assenza d'impianto di terra.
MA se solo per puro caso devi installare un'elettrodomestico che richiede il
collegamento a terra, questo DEVE essere eseguito, quindi in pratica ti
costa molto meno rifare l'impianto.
L'isolamento dei cavi inizia a degradarsi dopo i 20 anni, per cui se
l'impianto ne ha gia' almeno 30 rifallo.
A maggior ragione se in questo luogo accede il pubblico servono tutte pe
prescrizioni idi base, oltre al rispetto della 626.
Quello che facevano molti installatori (per niente corretti) era di
installare il differenziale e rilasciare la dichiarazione di conformità SOLO
per questa operazione, spacciandola per adeguamento.
Se vuoi fare cosi' fai pure, non lamentarti pero' se poi quando succede
qualche cosa ti trovi nelle canne.
P.S.: il termine per l'adeguamento e' scaduto da parecchi anni, per cui gli
elettricisti che hai interpellato ti havvo dato le giuste indicazioni.
In fin dei conti andava adeguato solo 17 anni fa.......
--
Saluti
Bruno