Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 108/09)

      Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 
108/09)
      2009-09-03 Testo successivo
                  Una breve sintesi delle principali novit� introdotte dal 
d.m. 108 relativamente ai controlli di sicurezza sugli ascensori.
                  Fonte: Ministero dello sviluppo economico
                  Cose comuni > Legge > Ascensore >
            I
            Il primo settembre � entrato in vigore il decreto ministeriale 
108/09, a firma del Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola.
            Dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 162/99, di recepimento della 
c.d. direttiva ascensori, vi era una situazione di diseguaglianza in 
relazione alle norme di sicurezza relative agli ascensori funzionanti gi� 
prima dell'entrata in vigore del decreto. Questi ascensori, infatti, fatte 
salve alcune eccezioni, dovevano essere conformi alle normative vigenti all'epoca 
della messa in esercizio, ed alle successive modificazioni, ma non a quanto 
statuito dal decreto.
            In questo quadro, stando a quanto si legge nello stesso d.p.r., 
l'esplicita finalit� del decreto � quella di dover adeguare allo stesso 
livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio 
italiano data l'effettiva vetust� di una parte rilevante degli stessi.
            In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo 
settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno 
essere sottoposti ad un'analisi dei rischi che potrebbe comportare la 
prescrizione di misure d'adeguamento. Il mancato adeguamento a tali misure 
comporter� l'impossibilit� di tenere in esercizio l'impianto.
            Per quanto la calendarizzazione degli interventi � tale da poter 
permettere un'adeguata programmazione degli stessi in relazione alle 
prescrizioni che potrebbero essere stabilite, notevoli critiche sono state 
sollevate da diverse associazioni dei consumatori e dei proprietari di 
immobili. Secondo Confedilizia, che cita le stime di massima di un operatore 
del settore ascensoristico, la spesa media preventivabile ad impianto � di 
circa ? 15.000,00 per un ammontare complessivo su tutto il territorio 
nazionale di circa ? 6 miliardi!
            di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce
            Qui di seguito il testo del decreto
            Ministero dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009
            Gabinetto del Ministro
            VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE 
dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori 
esistenti;
            VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 
n. 162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della 
Direttiva Ascensori 95/16/CE;
            VISTA la norma UNI EN 81-80 "Regole per il miglioramento della 
sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci 
esistenti",  approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel 
maggio 2004 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006 e sue 
modifiche e/o integrazioni successive ;
            VISTA l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di 
trasporto pi� utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse 
persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica occorre assicurare al presente Decreto la massima diffusione a 
livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni 
radio/televisive;
            CONSIDERATO l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e 
pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli 
edifici degli impianti tecnologici,  tra questi l'ascensore indispensabile 
mezzo di trasporto;
            CONS1DERANDO  che il presente Decreto � rivolto espressamente a:
            * Proprietari / Amministratori / Associazioni di Piccoli 
Proprietari immobiliari / Imprese che effettuano manutenzione/ riparazione / 
ammodernamento di ascensori
            * Organismi Notificati / ASL / Ispettorato del Lavoro
            considerata la necessit� di dover adeguare allo stesso livello 
di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano data 
l'effettiva vetust� di una parte rilevante degli stessi,
            DECRETA
            Art. 1 - Scopo
            1. AI fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei 
tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'articolo 1 e 
dall'articolo 2, comma 1. lettera a) del regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato 
"regolamento", si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento 
mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza 
degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e 
nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del 
predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle 
situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
            Art. 2 - Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli 
ascensori
            1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire 
dall'entrata in vigore del presente Decreto in occasione della prima 
verifica periodica sull'impianto gi� programmata dall'Organismo Notificato / 
dalla ASL / dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore 
contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica 
straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla 
realizzazione di un'analisi delle situazioni d� rischio presenti 
nell'impianto per la quale pu� essere utilizzata la norma di buona tecnica 
pi� recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da 
UNI e le norme europee che garantiscono un livelle di sicurezza equivalente 
(come UNI EN 8I.80).
            2. I Soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 
programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il 
termini perentorio di :
            - 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964
            - 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979
            - 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91
            - 5 anni dalla data d� entrata in vigore del presente Decreto 
per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
            3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche 
dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di una o pi�" degli 
interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto 
protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario 
dell'ascensore o il suo legale rappresentante pu� fare certificare la 
speciale situazione del componente dell'Impianto di ascensore da un 
Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo. In questo caso particolare l'Ente 
autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui 
all'articolo 13 del regolamento, d� il suo parere sull'impossibilit� della 
richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far 
mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle 
predette norme di buona tecnica.
            Art.3 - interventi di adeguamento
            1. L'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e le 
straordinarie, d� cui all'articolo 13 del regolamento, che ha effettuato o 
approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di 
adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro 
i termini seguenti:
            - entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi 
per le situazioni di rischio riportate nella Tabella A;
            - entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi 
per le situazioni di rischio riportate nella Tabella B.
            2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno 
essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, 
di significativa entit�.
            3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C 
sono quelle elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse 
devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure 
le possibili misure da adottare.
            Art.4 - responsabilit� dell'esecuzione degli interventi 
prescritti
            1. Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono 
verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento 
previsto dal presente Decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento 
previsto dal presente Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica 
periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i 
provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e 
responsabilit�, il Proprietario dello stabile e/o l'Amministratore del 
Condominio e la Ditta di manutenzione.
            Art.5 - Responsabilit� dell'esecuzione degli interventi 
prescritti
            1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale 
rappresentante,  � responsabile della corretta esecuzione degli interventi 
di adeguamento nei termini previsti dal presente Decreto e nel rispetto 
delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle 
indicate dalla norma di buona tecnica.
            2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento 
della sicurezza, prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o 
dall'ispettorato del Lavoro, l'impianto ascensore non potr� essere tenuto in 
esercizio.
            Art.6 - Adeguamenti specifici
            1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art, 
3. comma 3:
            - Misure per assicurare l'accessibilit� ai disabili;
            - Misure contro gli atti vandalici;
            -Misure per assicurare un comportamento sicuro in caso 
d'incendio, non sono compresi nelle Tabelle in quanto soggetti a valutazioni 
specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle 
esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore � 
inserito. Pertanto, � responsabilit� del proprietario richiedere 
esplicitamente quali misure adottare.
            Art.7 - Oneri
            1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione 
dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante 
dell'impianto elevatore.
            Art.8 - Allegati
            1. Costituiscono parte integrante del presente Decreto le 
Tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al 
fine del loro adeguamento.
            Roma, 23 luglio 2009
            Il Ministro
            Claudio Scajola
-- 
_______________________________________________
"Abbi il coraggio di servirti della tua propria ragione" (I. Kant) 

 (d.m. 108/09)
chi � che fa ascensori? 

 ha scritto nel messaggio 
news:2zYnm.57084$1s6....@twister2.libero.it...

Monti
alago 

> chi � che fa ascensori?
MSA.IT
(occhio che +100% gi� l'ha fatto nelle scorse settimane, ma secondo me, dopo 
una discreta correzione e scaricamento degli oscillatori, ha ancora un buon 
margine di crescita verso i max storici...)