Newsgroup: it.arti.musica.strumenti.chitarra
Titolo: Ennesimo problema ronzio chitarra

Mi sono letto qui già le varie discussioni e ho trovato ovviamente
problemi simili; a me capita questo:
chitarra elettrica nuova (Yamaha Pacifica 112), pedaliera multieffetto
(Zoom G1X); collego chitarra alla pedaliera via jack e dalla pedaliera
esco in jack verso la cuffia. E qui, il classico ronzio (più o meno
forte a secondo dell'effeto caricato); quando tocco le corde e/o il
ponte (parti metalliche) il ronzio scompare del tutto. Prendo un cavo
jack schermato da chitarra a pedaliera e il problema scompare
completamente!
Ora passo al pc e qui ritornano i casini. Ovvero
chitarra->pedaliera->pc-cuffia. Anche usando cavi schermati il problema
del ronzio ritorna e rimane (e vai via ovviamente toccando le corde e/o
ponte) Ora, nella stanza dove suono e ho il pc non c'è la terra (o
meglio, c'è qualcosa di strano....col tester sulla presa a
muro...fase-neutro 220v mentre fase-terra 110v....se non c' è terra non
dovrebbe essere a 0?)
Comunque, perche solo con la pedaliera (alimentata da prese elettrica)
il ronzio è sparito completamente e col pc il ronzio ritorna? Il pc di
suo non ronza. La chitarra ronzava ma col cavo schermato è andato a
posto. Che roba strana è? Soluzioni? Suggerimenti?  Grazie mille :)
-- 
globe_trotter
------------------------------------------------------------------------
globe_trotter's Profile: 
http://www.sonicbands.it/member.php?userid=2360
View this thread: 
http://www.sonicbands.it/showthread.php?t=77404

 posto. Che roba strana è? Soluzioni? Suggerimenti?  Grazie mille :)
Prova a cercare, anche qui su IAMSC.
La parola magica è "GROUND LOOP"    ;o)
pF

 ponte)
Quando suoni con l'ampli, senza reg. con il pc, sei lontano dal pc?

In tutte le prove (con ronzio o senza) sono sempre vicino al pc (a mezzo
metro). E' vero che come mi sposto il runore cambia (ma non si attenua).
Non uso amplificatori, solo pedaliera. 
Vorrei trovare una soluzione senza dovere far arrivare la terra in
questa stanza (ma il discorso dei 110v fase-terra? Boh!)


 questa stanza (ma il discorso dei 110v fase-terra? Boh!)
In teoria, se l'impianto di messa a terra è efficiente, dovresti misurare 
pressapoco la stessa tensione che hai tra fase e neutro. Evidentemente 
l'impianto di terra non è efficiente, e credo che difficilmente dipenda 
dall'impianto di casa (a meno che non sia stato fatto da un terrorista 
elettrotecnico...) ma piuttosto dal fatto che il dispersore di terra non è 
ben connesso all'impianto o "a terra". La prova tra fase e terra non è 
probante, e solo con attrezzature adatte potrai valutarlo, ad esempio con 
misuratori di dispersione o con un ohmetro...

Grazie della nota tecnica. Ieri sera ho preso semplicemente e
provvisoriamente l'alimentazione per il pc da un'altra stanza (dove c'è
la terra) e il rumore sparisce. Se faccio arrivare il solo cavo della
terra da questa presa alla presa dove ho il pc e fase neutro utilizzo
quelli originali (quelli che uso già adesso), può andar bene? Prima di
tirare il cavo definitvo ovviamente faccio la prova con un cavo
volante.
Un'altra cosa: quegli apparecchi tipo "hum destroyed" che risolvono
questi problemi di terra, ground loop....funzionano? (almeno nel mio
caso) E come agiscono?


Ho risolto portando il cavo di terra dove ho il pc. Non capisco perchč
con solo la pedaliera alimentata dalla stesa presa non mi dava problemi.
Forse č l'insieme delle masse dei vari apparati. Boh. Comunque adesso va
bene. :)


 Comunque adesso va bene. :)
Ottimo! Hai collegato il cavo dall'interno della presa o lo hai messo 
"volante"? 

Prima ho tirato il cavo di terra volante da una stanza all'altra, da
presa a presa e adesso visto che va, sto tirando il cavo definitivo
facendo il perimetro delle pareti della casa. Il fatto è che in linea
d'aria saranno due metri e facendo il giro (passando sopra a tre porte e
muri vari) sono circa 24 metri!. :eek: Infatti domani finisco il lavoro.


 il lavoro. :)
Ma l'impianto passa sotto il pavimento o nei muri con scatole di derivazione 
in alto? Se sei nel secondo caso, probabilmente l'impianto è "vecchio", e 
magari con tubo corrugato da 16, quindi capisco che risulti complicato. Se 
non hai problemi di norma, puoi usare il cavo da 1,5mmq invece che quello da 
2,5mmq usato generalmente per le prese.
Comunque meglio che abbia trovato il sistema! ;-)
Saluti
Fulcro 

 
Mah...scatole di derivazione non ne ho viste. Qui sono in affitto e la
terra è stata fatta arrivare solo nei punti più critici (bagno,cucina ad
esempio c'è). Sicuramente l'impianto è vecchio.
Ma visto che forse tu te ne intendi, perchè non arrivando il filo di
terra tra terra e fase misuravo 110v? Pensavo che ci fosse un cavo di
terra ma collegato male e invece io non ho trovato niente. Dove c'è la
terra invece ho misurato terra-fase 220v.
