Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Scelta Caldaia

Ho un’ abitazione di circa 130 mq, casa a schiera, in zona Friuli-Veneto,
ho appena installato un impianto solare termico per produzione di ACS (
Cordivari 2 pannelli da 2.6 m2 e bollitore da 300 litri a circolazione
forzata).
Dovendo sostituire anche la caldaia, ora ho una vecchia caldaia istantanea
da 24.000 Kcal a metano, installata nel 94 di quelle ancora con la
fiammella pilota, mi chiedo:
avendo un impianto a termosifoni (quindi alta T) consigliate una caldaia a
condensazione oppure una normale caldaia premiscelata ?
La caldaia a condensazione mi crea anche il problema dello scarico
condensa, che dovrei realizzare, visto che non ho alcuno scarico in
centrale termica (locale esterno all’abitazione con accesso indipendente).
Con una caldaia a condensazione nel caso del mio impianto ho ancora un
risparmio apprezzabile o no, tenendo conto che ho anche installata una
stufa a pellet per il riscaldamento di soggiorno e cucina?
Questa eventuale caldaia è meglio prenderla istantanea ( ad esempio esiste
un modello Ferroli con sonda di temperatura in entrata da abbinare ad
impianti solari termici) oppure sfruttare la seconda serpentina del
bollitore del solare termico e tenere la parte alta dello stesso in
temperatura, mentre dal basso viene scaldata dal solare termico ?
Grazie a chi saprà sciogliere i miei dubbi.
Saluti.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie a chi saprà sciogliere i miei dubbi.
Valuta le marche che hanno più esperienza nel settore condensazione
(Buderos, Viessmann, Atag, etc..) ma soprattutto ad affidarti ad un centro
assistenza serio ed onesto.
Ciao 


In una caldaia a condensazione il rendimento dipende dalla TEMPERATURA
DI RITORNO dell'acqua proveniente dall'impianto di riscaldamento
secondo questa curva:
http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/resa_caldaia_condensazione.jpg
Supposto che la regolazione climatica della caldaia a condensazione ti
porti ad abbassare la temperatura di ritorno fino a 50°C, in Friuli la
vedo un poco tosta, avresti un rendimento del 101%.
Una buona caldaia a temperatura scorrevole con sonda esterna assicura
un rendimento pari al 96%.
Avresti quindi un guadagno in termini di risparmi nei consumi di circa
il 5%, non mi sembra un grande vantaggio, anche perchè avresti il
problema dello scarico della condensa, considerato la zona fredda
ripeto non è che la tua caldaia condenserà molto, però sono sempre 2
litri circa all'ora da smaltire.
Se hai comprato un boiler predisposto per la seconda serpentina alta,
collega la caldaia là e sei a posto.

Quindi tutti concordi nell'utilizzare la seconda serpentina del bollitore
del solare e 50% di pareri tra caldaia a condensazione e tradizionale
miscelata.
Altri pareri?


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Non sapevo che 5% e 50% avessero lo stesso valore. Però certo a ben
vedere differiscono fra loro di uno zero.
Nel libretto d'impianto, spero che sappia cosa sia visto che dici di
possedere una caldaia, all'ultimo rigo del punto 4.1 c'è scritto
Rendimento termico utile nominale e poi al punto 7 Verifiche c'è
scritto Rendimento di combustione.
Per la tua caldaia decrepita, ma installata dopo il 29/10/93, il
rendimento di combustione non può essere inferiore all'87% più o meno
2.
Non può essere significa che in sede di controllo obbligatorio
biennale, spero che conosca anche questo obbligo, se non si raggiunge
come minimo questo valore la caldaia deve essere adeguata e poi
fermata.
In migliaia di ispezioni per conto di comuni e provincia, i valori di
rendimento che ho verificato sono quelli che ho riportato, circa 96%
per una caldaia a temperatura scorrevole con sonda esterna, non
conosco caldaie "tradizionali miscelate", e 101% per una caldaia a
condensazione.

 condensazione.
E questo è il punto più controverso, la mia caldaia ha sempre raggiunto
rendimenti superiori al 90 % e quindi sembra validissima, anche se tanti
idraulici dicono che non può rendere più dell' 80-85% perchè le prove di
rendimento non sono "reali", vorrei che qualcuno mi spiegasse questa
affermazione.
Perchè se il rendimento è reale non avrebbe senso spendere 2500 Euro
pguadagnare un 6-10 % max di rendimento, visto che poi ora la fiammella
pilota la spengo da aprile ad ottobre grazie al solare termico e quindi
taglio anche questo consumo inutile.
Saluti.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


 falli tu)
Sicuro che risparmierei il 50%?
Farei subito la sostituzione, ma la mia caldaia ha in rendimento superiore
al 90%, dall l'ultima verifica, come faccio a risparmiare il 50%??



Il rendimento di combustione, quello che si misura attraverso l'analisi dei 
fumi,
è solo uno degli aspetti (parametri) che compongono il "rendimento 
stagionale"
di una caldaia che è ben altra cosa ed anche più significativa rispetto al
redimento di combustione;
infatti se non teniamo conto di perdite al mantello, capacità di 
modulazione,
recupero del calore latente, temperatura scorrevole, etc..
potremo essere portati a pensare che una caldaia tradizionale che rende il 
92%
consumi solo il 8% in più rispetto ad una condensazione che all'analisi dei 
fumi
rende il 100%; ciò non corrisponde a verità perchè non teniamo conto di 
tutti gli
altri parametri che l'analisi dei fumi non può misurare, a partire dal 
calore che viene
recuperato dalla condensazione del vapore acqueo.
Un altro esempio di come l'analisi di combustione abbia ben poco rilievo nel 
definire
il rendimento globale di un apparecchio, è la prova effettuata su caldaie a 
camera aperta
dove i fumi vengono (secondo la norma di riferimento) prelevati dopo che 
sono miscelati
con l'aria che entra dal dispositivo di antiriflusso: i valori del 
rendimento così misurati non
possono ritenersi ne attendibili ne confrontabili con quelli di altri 
apparecchi di tipo C.
Allora a che serve l'analisi di combustione? Serve principalmente al tecnico 
a confrontare
i valori misurati (ossigeno, CO, NOx, etc..) con quelli dichiarati dal 
costruttore per capire
se la caldaia sta funzionando secondo i principi con i quali è stata 
costruita e se vi sono
pericoli per l'ambiente in cui essa è installata.
Ciao