Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianto misto o completamente a bassa temperatura?

Scusate il multi post, ma spero di riuscire a raccogliere quante più
indicazioni e suggerimenti possibili per riuscire a schiarirmi un po'
le idee.
Possiedo un'abitazione di circa 500mc attualmente allo stato grezzo.
Sto chiedendo preventivi per il completamento dell'abitazione tra cui,
ovviamente, l'impianto di riscaldamento e idrico-sanitario.
Sono deciso per l'impianto a pavimento, ma non lo sono per zone tipo
bagni e taverna. Alcuni mi propongono una soluzione che va ad
integrarsi all'impianto a pavimento con l'aggiunta di termoconvettori
(in taverna) e scalda salviette (nei bagni). Altri si tengono sulla
linea dell'impianto a bassa temperatura per tutte le stanze con,
eventualmente, l'aggiunta delle serpentine sulle pareti per le zone
critiche citate sopra.
Nel momento in cui mi convinco per una soluzione mista, pensando che
potrei - ad esempio - avere la necessità di dover scaldare un locale
ad uso saltuario (come la taverna) in tempi rapidi, trovo chi mi porta
verso quell'altra soluzione sostenendo che mi porterebbe ad avere delle
spese future notevolmente inferiori.
Naturalmente non pretendo di trovare LA RISPOSTA con questo post, ma
sicuramente il parere disinteressato di alcune persone esperte in
materia potrà aiutarmi a far luce su aspetti che io magari nemmeno
prendo in considerazione.
Ringrazio anticipamente.

(in taverna) e scalda salviette (nei bagni).
Ciao
io ho un impianto tutto in bassa temperatura. abbiamo messo però dei 
"termoarredi/scaldasalviette" elettrici nei due bagni principali perchè 
effettivamente non avere i caloriferi in inverno ti porta lla situazione di 
avere gli asciugamani che usi tutti i giorni (soprattutto quello grande 
della doccia) un po' umidi, con le conseguenze del caso
Personalmente lo faccio andare solo un paio d'ore al giorno, anche perchè 
non ha una funzione riscaldante vera e propria dato che il pavimento (per 
ora) è sufficiente per mantenere la temperatura voluta
In taverna invece ho preferito mettere cmq le serpentine, anche se con un 
passo più largo rispetto a quello usato in casa (tanto la mia zona interrata 
ancora oggi rimane a 17°C, quindi di fatto non l'ho ancora acceso) e cmq è 
separato da resto dell'impianto con una sua zona comandata da termostato 
ambiente, che aziono solo il giorno prima se so che devo usare la taverna
un saluto
W

 critiche citate sopra.
Il tutto deve garantire il massimo rendimento all'impianto, quindi 
dotati di caldaia a condensazione solo per riscaldamento e accumulo per 
acqua calda sanitaria.
Avere tutto in bassa temperatura sarebbe l'ideale, ma se installi 
ventilconvettori o scaldasalviette calcolati e funzionanti per T di 
50°C non hai grossi problemi.
L'importante è la regolazione. Questa deve essere assolutamente di tipo 
climatico e devi avere temostati diversi nei bagni, in taverna etc.
Cmq per una casa, è obbligatorio il progetto dell'impianto termico e 
dell'isolamento termico. Chiedi al tuo geometra/architetto/ingegnere di 
averne una copia e di parlare con il termotecnico, dato che alla fine 
troverai anche la sua parcella in conto.
Cristo santo, noi stiamo qui a discutere di impianti, e mi accorgo che 
i miei colleghi (sono un progettista edile) sempre + se ne fregano di 
questi aspetti. L'isolamento termico e gli impianti termici sono 
obbligatori e bisogna discuterli con i clienti, ma sempre + si trovano 
i clienti (giustamente) che si infomano sui ng... W l'efficienza 
energetica! :(
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

Salve,
premetto che non sono un tecnico del settore ho soltanto maturato
qualche esperienza in merito durante la recente ristrutturazione della
mia abitazione.
Ho installato l'impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da una
caldaia a condensazione integrato con degli scaldasalviette nei bagni.
Secondo me dovresti installare l'impianto a pavimento in tutta
l'abitazione compreso nella tavernetta e nei bagni magari integrandolo,
nei bagni, con delle normali scaldasalviette (non elettriche) comandate
da un apposito termostato (magari un termostato per ciascuna).
L'impianto a pavimento lo potresti suddividere in diverse zone ognuna
comandata da un proprio termostato in modo da poter regolare la
temperatura o accendere/spegnere l'impianto delle singole stanze.
Attenzione perchè spegnere/accendere l'impianto a piacimento nelle
singole stanze è molto costoso considerata l'inerzia termica del
massetto; per esempio se la tavernetta la utilizzi una volta alla
settimana ti conviene tenere l'impianto sempre acceso con il termostato
a 18°C mentre se ti capita di utilizzarla due volte in tutto l'inverno
allora puoi accenderla e spegnerla...
Lollino
cfra...@yahoo.it
 ha scritto:

 dell'isolamento termico.
Bene, questo documento non l'ho nè mai visto nè ne ho sentito
parlare. Chiederò informazioni al mio geometra visto che, da quanto ho
capito, deve essere rilasciato al cliente obbligatoriamente.
Alla fine credo deciderò a favore dell'impianto a pavimento con
l'integrazione a parete per i bagni. Mi sto convincendo verso questa
linea considerando il fatto che l'abitazione è ben isolata e che,
disponendo di una stufa a pellet, potrei canalizzarla verso la taverna.
Chiaramente sono ancora in tempo per decidere, quindi rimango sempre in
ascolto delle vostre opinioni.
Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato finora.
Ciao.

nei bagni, con delle normali scaldasalviette (non elettriche)
No, scusa, fami capire, come NON ELETTRICHE?
Se hai l'impianto in bassa temperatura, cosa te ne fai degli scaldasalviette 
a 35/38°C?
Almeno devo essere ibride, con l'acqua che gli scorre dentro ma con le 
resistenze che le portino a temperature elevate, altrimenti è come non 
averle...
un saluto
W 

 Almeno devo essere ibride, 
Quindi esistono anche ibride?

 ascolto delle vostre opinioni.
Isola, isola e isola!
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 a 35/38°C?
Mi hanno installato un DIM Alta/Bassa temperatura.
Praticamente il DIM invia l'acqua a 35/38°C all'impianto a pavimento e
alla temperatura impostata sulla caldaia agli scaldasalviette. Per
esempio ho impostato sul DIM la temperatura a 35°C per l'impianto a
pavimento e sulla caldaia a condensazione ho impostato la temperatura
dell'acqua del riscaldamento a 45°C. In questo modo negli
scaldasalviette circola l'acqua a 45° e nell'impianto a pavimento a
35°.
Considerate le buone dimensioni degli scaldasalviette, stavo pensando
di impostare la temperatura dell'impianto di riscaldamento a 38/40°C
sulla caldaia e tenere sempre in funzione anche gli scaldasalviette...
Che ne pensi?
Lollino

Che ne pensi?
mmm, ne penso che l'impianto principale deve girare al minimo per garantirti 
il comfort in casa, senza sprechi
Io non sono particolarmente favorevole ai DIM, sono del partito del 
serbatoio ad accumulo per evitare i continui attacca/stacca della caldaia, 
però mi rendo conto che non sempre è possibilie
Un saluto
W

 però mi rendo conto che non sempre è possibilie
Non conosco il "partito del serbatoio ad accumulo" per favore mi
potresti spiegare sommariamente come funziona rispetto al DIM?
L'accumulo di 50 litri ce l'ho per l'acqua calda sanitaria...

L'accumulo di 50 litri ce l'ho per l'acqua calda sanitaria...
Cominiciamo a dire che non sono un tecnico, ma solo un utente che si è 
trovato a farsi la casa e quindi si è necessariamente dovuto informare, 
magari diciamo che io l'ho fatto leggermente sopra la media :-)
La premessa era d'obbligo, nel senso che se dico qualche stupidata chi mi 
correggerà non sia troppo cattivo con me :-)
ok, il serbatoio ad accumulo sostanzialmente è un grosso cilindro (500/1500 
litri o anche di più, dipende dalla casa) coibentato, con almeno un paio di 
serpentine che vanno a scambiare il calore con l'acqua prodotta all'interno 
del cilindro stesso
Dato che per un principio fisico il caldo sale, si metteranno in alto gli 
scambiatori per l'alta temperatura, in mezzo per l'acqua calda sanitaria, e 
in basso per il riscaldamento in BT
Questo consente un inerzia tale da non costringere la caldaia ad un continuo 
accendi/spegni ogni volta che, per esempio, apri il rubinetto dell'acqua 
calda per lavarti le mani, oppure è utile se magari il riscaldamento del 
bagno va un po' più degli altri e spesso non costringe la caldaia ad 
intervenire, perchè il volume scambiato è talmente minimo da non far 
scendere la temperatura sotto il limite di intervento della caldaia
Tutto ciò è utile sia che tu abbia una caldaia a condensazione che, si sa, 
lavora meglio in maniera uniforme piuttosto che spezzettata, ma va 
altrettanto bene, anzi meglio, in caso di impianto ibrido (solare 
termico/termocaminio) con fonti di energia che possono andare a riscaldare 
il tuo serbatoio anche se a te in quel momento non serve per poi sfruttarlo 
quando trorni a casa o addirittura la mattina dopo
spero di essermi spiegato
Un saluto
W

allora puoi accenderla e spegnerla...
Questa è una sciocchezza bella e buona.
Certo, l'inerzia termica è un handicap. Devi accendere un bel po' prima (col
tempo imparerai quanto), quando spegni ti resta a lungo un tepore che non
usi.
Il consumo dell'impianto dipende dalla quantità di calore che la tavernetta
disperde all'esterno, che dipende dall'integrale della differenza di
temperatura tra interno ed esterno: in generale quanto più basso riesci a
tenere il profilo di temperatura, tanto più risparmi.
Se  fai un uso saltuario può essere interessante integrare il riscaldamento
a pavimento con un ventilconvettore, magari da utilizzarsi solo per
velocizzare il transitorio di temperatura.
L'ottimo sarebbe anche un intervento sulle pareti, con un rivestimento ad
elevato isolamento e a bassa inerzia (perlinato, pannelli sughero, ecc. Ma
non a tutti piacciono), che permette un innalzamento più rapido della
temperatura media radiante delle  pareti, fondamentale per la sensazione di
benessere.
Bye
Gigi