Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Diodi schottky e regolatori di carica

Ciao a tutti. Mi è venuto un dubbio atroce...
Io ho un regolatore di carica della morningstar (tristar 45). In
ingresso ho 3 coppie di cavi che arrivano da 3 gruppi di pannelli per
un totale di 24V 300W (lo so che il regolatore è sovradimensionato ma
mi piaceva e prima o poi di pannelli ne prenderò degli altri;-])
Io ho messo per ogni coppia di pannelli uno schottky per evitare che
durante la notte le batterie si scarichino....
Quindi pannelli-cavi-schottky-parallelo tra le tre coppie-regolatore di
carica.
Ora la domanda è: Sono necessari con il regolatore di carica i diodi o
si arrangiano loro a bloccare il possibile scaricamento delle batterie?
Visto che anche se sono degli schottky qualcosa assorbono se non
servono direi che un po' più di energia non fa mai male.
Grazie Mauro

 ha scritto nel messaggio 
news:1129903461.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:1129903461.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

Grazie Mauro
Il regolatore che usi ha già la protezione interna contro il ritorno di 
corrente notturno quindi i diodi sono inutili.
In termini di perdita di energia, la presenza di diodi schottky non incide 
molto ma si tratta pur sempre di una cosa inutile che si mangia un paio di 
Watt.
Anche la presenza di fusibili è inutile in quanto la corrente è limitata al 
valore di corto circuito dei pannelli e quindi il fusibile non potrà mai 
intervenire però creera' una notevole caduta di tensione.
L'unica protezione utile è un grosso fusibile sul morsetto di batteria (di 
valore molto elevato.... 80-100A) che non crea caduta di tensione ed 
interviene in caso di guasti catastrofici.
Sono invece indispensabili le protezioni sulle linee CC che vanno alle 
utenze... ma questa è un'altra storia.
Giorgio
www.contoenergia.info

 corrente notturno quindi i diodi sono inutili.
Si il regolatore ha già la protezione interna ma il problema è nei pannelli. 
Vari string di pannelli messi in parallelo hanno il problema che se uno 
string si trova in una zona d'ombra produce meno energia degli altri string. 
Senza diodo in serie gli altri string forniscono corente a questo che si 
trova oscurato con la conseguenza di creare degli hot-spot che potrebbero 
surriscaldare le celle. Ora a 24V non dovrebbe essere un grosso problema.


 Watt.
L'argomento e' interessante...
Nel caso che le tre stringhe fossero esposte con orientamenti diversi, 
occorre qualche accorgimento particolare per metterle in parallelo ? 
( in particolare esiste la possibilita' che i pannelli meno esposti 
dissipino parte dell'energia che viene prodotta dai pannelli piu' 
esposti ? ).
Io avevo pensato di utilizzare dei diodi schottky per questo motivo, nel 
  prossimo upgrade del mio impiantino, anche se non so' se servono.
Ciao,
F.

 F.
Se l'orientamento è diverso o c'è la presenza di ombre cicliche allora i 
diodi sono fondamentali in caso contrario sono una inutile perdita, anche se 
modesta.
Giorgio
www.contoenergia.info

 grosso problema.
Concordo pienamente, un hot spot per essere pericoloso deve dissipare una 
grossa potenza su una singola cella e questo, a causa della resistenza 
interna del pannello, avviene solo se la tensione inversa è piuttosto alta, 
cioè se le stringhe sono di 8-10 o più pannelli, ma a 24 V non è davvero un 
problema.
Non è un problema comunque nemmeno il mettere i diodi.  Insomma è un 
problemino di terz'ordine, più discussione accademica che problema  pratico.
Giorgio
www.contoenergia.info

 i cui tre catodi sono collegati assieme e vanno al regolatore.
OK come ho fatto io.
Grazie Mauro

> utenze... ma questa è un'altra storia.
Non adopero. Ho inverter e lavoro con 220.
Grazie

> surriscaldare le celle.
Non so cosa sia esattamente l'hot-spot. Qualcuno me lo spiega?
In ogni caso se la corrente va ai pannelli in ombra invece di caricare
le batterie, il problema esiste e quindi preferisco la piccola caduta
di tensione e inserire i diodi, anche se teoricamente non ci dovrebbero
essere ombreggiamenti. I pannelli sono tutti sul tetto orientati uguali
e senza ombre cicliche. Cosa consigliate? Li metto o no i diodi? Visto
che i pannelli non sono tutti uguali e della stessa età puo' darsi che
certi forniscano + o - corrente e quindi senza fusibili si
livellerebbero assorbendo un po' di corrente giusto? Quindi mi sa che
è meglio mettere i diodi, vai a sapere poi se è maggiore la tensione
dissipata dai diodi o la corrente dai pannelli e quindi la potenza
persa...:)
Grazie Mauro

> modesta.
Aggiungerei a questo punto anche se i pannelli sono diversi o di
anzianità diversa.
Se ad esempio ho una coppia (nel mio caso dei 24V) di 12v 50W (quindi
24V 100W) e una di 12v 100W (quindi 24V 200W) qui senza diodo
succederebbe un casino in quanto quelli da 200W "sparerebbero" su
quelli da 100W giusto? E quindi anche qui diodi
Dico bene?
Mauro

 ha scritto nel messaggio 
news:1130137993.0...@o13g2000cwo.googlegroups.com...


 che allora sia meglio mettere i diodi.
Il mio era solo un esempio per capire se avevo capito... mmm... scusa
il gioco di parole... in verità sono tutti da 50W anche se
effettivamente di diverse età e costruttori, ma metterò i diodi per
quella poca caduta (0.3V X l'amperaggio che il pannello sta fornendo
giusto?) non vale la pena visto che tensioni e correnti non saranno di
certo uguali.
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:1130138588.9...@o13g2000cwo.googlegroups.com...
CUT
Aggiungerei a questo punto anche se i pannelli sono diversi o di
anzianità diversa.
Se ad esempio ho una coppia (nel mio caso dei 24V) di 12v 50W (quindi
24V 100W) e una di 12v 100W (quindi 24V 200W) qui senza diodo
succederebbe un casino in quanto quelli da 200W "sparerebbero" su
quelli da 100W giusto? E quindi anche qui diodi
Dico bene?
Mauro
No, non dici bene, perchè quello che fa "sparare" una stringa sull'altra è 
la tensione e non la potenza e nel tuo caso tutte le stringhe sono 24V 
nominali.
Comunque si tratta di un piccolo problema; nel dubbio mettili i diodi, 
perderai comunque pochissimo e Ti leverai il dubbio dalla testa.
Giorgio
www.contoenergia.info

> perderai comunque pochissimo e Ti leverai il dubbio dalla testa.
Ok Grazie
Mauro