Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Qualche altro dubbio riguardo il riscaldamento a pavimento

Devo fare il vespaio al piano terra di casa e mi sto domandando se
usare il riscaldamento a pavimento.
Attualmente la casa è riscaldata con una caldaia a GPL e un certo
numero di termosifoni.
Ho letto tutti i thread sul gruppo che ne parlano e mi sono chiarito
un bel po' di cose. Però mi resta ancora qualche dubbio.
Primo dubbio: lavoro e quindi esco al mattino alle otto e rientro alla
sera alle sette cinque giorni alla settimana. Leggo che questo tipo di
riscaldamento rende al meglio quando è mantenuto sempre acceso per
ovviare all'inerzia. Conviene ancora con i miei orari?
Secondo dubbio: la casa è su due piani, ogni piano è circa 40 mq, al
piano superiore non potrei fare nulla e mi tocca tenere i termosifoni,
quindi avrei bisogno di far lavorare la caldaia ad alte temperature.
Mi hanno spiegato che si può fare anche con la caldaia a
condensazione, mettendo poi un miscelatore che abbatta la temperatura
dell'acqua per il circuito a pavimento, però a quanto ho capito questo
abbassa di molto la convenienza della caldaia a condensazione. E'
vero?
Terzo dubbio: l'impianto classico a pavimento prevede un pannello
isolante sotto i tubi per evitare la dispersione verso il basso del
calore. Quando ho parlato con l'impresario che mi farebbe il vespaio
mi ha detto che sopra gli igloo del vespaio si mette uno strto di
polistirene isolante per migliorare la coimbentazione, nel caso
scegliessi il riscaldamento a pavimento, posso usare uno solo dei due
isolanti per fare tutto o devo mettere il polistirene sopra gli igloo
e poi ancora l'isolante per il riscaldamento a pavimento?
Soluzioni alternative per ottimizzare il riscaldamento sfruttando
l'occasione di questa ristrutturazione?
Grazie.


Primo: Con i tuoi orari non ti conviene.
Secondo: Per soli 40 mq. non ti conviene avere un impianto misto AT/
BT.
Terzo: sopra gli igloo, occhio che si sfondano, non sono nervati usa
"granchi", si fa un getto di calcestruzzo e poi sopra si mette uno
strato isolante che assicura il valore limite di trasmittanza termica
verso vespai aerati previsto dalle leggi vigenti.
Soluzioni alternative: migliora l'isolamento della tua abitazione,
quello che spendi lo recuperi in poco tempo risparmiando sul GPL.

l'occasione di questa ristrutturazione?
Ai consigli che ti hanno già dato, se il sistema rimane ad alta temperatura 
(radiatori), aggiungo il mio piccolo consiglio di installare valvole 
termostatiche ai radiatori. Eventualmente anche solo al piano superiore, 
dove, se hai le camere da letto, una adeguata regolazione potrebbe portarti 
un discreto risparmio a fronte di una piccola spesa (non sono aggiornato sui 
prezzi, ma come ordine di grandezza dovremmo essere sui 50? a valvola). 

 quello che spendi lo recuperi in poco tempo risparmiando sul GPL.
Sto studiando anche quello: cappotto termico + infissi come si deve.



Il problema è che ora come ora la casa è sempre fredda, mettere le
valvole (che considero comunque uno strumento molto valido) servirebbe
a poco, per consumare poco mi tocca tenere spento spesso e se
accendessi di più non arrivo comunque ad una temperatura accettabile.
Il fatto è che i radiatori sono mal dimensionati per i locali presenti
e lavorano sempre al massimo senza che il massimo sia abbastanza...


Probabile quindi che il problema non siano i corpi riscaldanti ed il
loro dimensionamento quanto piuttosto la perdita di calore dovuta a
cattiva isolazione. Per prima cosa io farei una termografia per vedere
dove sono "i buchi", poi potrai intervenire di conseguenza....
Per il risc a pavimento: certo che se la superfice totale diventa poi
di 110 mq allora puoi prenderlo in considerazione. Posare i tubi senza
collegarli è tecnicamente possibile, ma vanno riempiti con un apposito
liquido ed ermeticamente chiusi.

 e lavorano sempre al massimo senza che il massimo sia abbastanza...
Motivo in piu' per sostituirli?
Si,s embra facile, sulla carta ma da quanto scrivi, non sembra esserci
soluzione.
Fabrizio

 Mi ha colpito "2 in 1": fai la doccia e climatizzi un po'... a costo zero.
ettenzione pero', il raffrescamento mi e' sempre stato sconsigliato
per evitare problemi di condensa difficilmente gestibili

 soluzione.
Alla fine ho buttato giù un po' di appunti e di cifre e ho visto che
non mi conviene fare il riscaldamento a pavimento. Userò quei soldi
per rifare gli infissi come si deve e comprare una stufa decente e una
caldaia decente per i pochi termosifoni rimasti. E, probabilmente, per
ridimensionare i termosifoni esistenti come suggerisci tu.
Grazie.


Non credo che, d'estate, l'acquedotto sia cosi' terribilmente freddo... si
tratta di far fare un "giretto" all'acqua sotto al pavimento (guadagnando,
ad occhio, qualche bel grado, tutta roba buona per fare la doccia).
Non so delle implicazioni igieniche, forse ci vorrebbe sul serio un
esperto... o forse una tubazione a parte per il lavandino di cucina.
Fabrizio