Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Re: Pannelli fotovoltaici + accumulatore + vendita corrente

 imbastisci un cantiere per poca resa.
 
Mo', mi tocca difendere il fotovoltaico.
 
Prima di tutto occorre ragionare in termini di energia risparmiata
e non di energia producibile.
 
Infatti, se vendete l'energia in rete, vi danno poca cosa e tassata.
 
E' l'elevato costo dell'energia che voi consumate, che vi rende
l'energia fotovoltaica preziosa. Percio' e' sbagliato pensare di
volere coprire tutto il proprio consumo con il fotovoltaico, perche'
durante l'estate e' certo che avrete esuberi che dovrete regalare
in rete.
 
Spannometricamente potete pensare che ogni kW(p) fotovoltaico
vi renda 1100 kW*h all'anno +/-100 kW*h di anno in anno. In realta'
c'e' gia' un primo inghippo, quella produzione non e' costante, ma
e' massima durante i mesi estivi e scarna durante i mesi invernali.
 
Ecco un esempio a Milano, ove ho immaginato i moduli "piatti",
per non stare a pensare all'orientamente, se e' non e' ottimale
(e stranamente, spesso e' meglio averli "piani" piuttosto che
inclinati, salvo abbiate una falda bellamente esposta a Sud:
con inclinazione ottimale e azimuth perfetto sarebbero 1300 kW*h)
 
mese kW*h/gg
------------
   1   1.01
   2   1.69
   3   2.89
   4   3.75
   5   4.61
   6   5.04
   7   5.31
   8   4.45
   9   3.40
  10   2.02
  11   1.10
  12   0.84
 
Mentre durante i mesi invernali state tranquilli di usare tutta
l'energia prodotta, durante i mesi estivi, occorre stare un po'
attenti.
 
Supponiamo di avere lo spazio per 4,5 kW(p) (potenza di picco o
se volete, potenza nominale di picco, perche' non e' detto che poi
voi vedete veramente questi 4,5 kW, tranne per pochi giorni e poche
ore all'anno). In questo caso la tabelle diventa:
 
mese kW*h/gg
------------
   1   4.55
   2   7.61
   3  13.01
   4  16.88
   5  20.75
   6  22.68
   7  23.90
   8  20.03
   9  15.30
  10   9.09
  11   4.95
  12   3.78
 
Ed ora guardate la seguente tabella:
 
kW*h/anno kW*h/giorno
---------------------
   1800     4.93
   2200     6.03
   2700     7.40
   3500     9.59
   4000    10.96
 
Ovviamente e' un calcolo piuttosto sommario, visto che
magari un giorno usate la lavatrice, oppure d'estate e
d'inverno fatte uso dei condizionatori, mentre durante
le mezze stagioni lo tenete spento, ma almeno avete una
idea di quanto consumate mediamente.
 
Salta all'occhio che chi consuma poco (1800), praticamente
sfora quasi tutti i mesi di produzione, ovvero per 10 mesi
all'anno si trova a svendere la sua produzione alla rete.
 
Ma anche a 4000 kW*h all'anno, per 6 mesi, vi trovate a
fare beneficienza. Quindi per una famiglia comune di oggi,
una potenza fotovoltaica di 4,5 kW(p) non e' poi cosi' conveniente.
 
Ma ora introduciamo l'auto elettrica.
Grosso modo 50 kW*h sono 250 km di autonomia.
 
Se supponiamo di fare 50 km al giorno, mangiamo 10 kW*h
al giorno. Ed ecco che la tabella diventa:
 
kW*h/anno kW*h/giorno
---------------------
   1800     14.93 (aggiunta auto)
   2200     16.03 (aggiunta auto)
   2700     17.40 (aggiunta auto)
   3500     19.59 (aggiunta auto)
   4000     20.96 (aggiunta auto)
 
che si legge nel senso che: se prima consumavata 2700 kW*h/anno,
con l'auto spuntate ora 17,40 kW*h/giorno (cioe' 6'350 kW*h/anno)
Di colpo siete in grado di mangiare per buona parte dell'anno,
l'intera produzione di un impianto fotovoltaico da 4,5 kW(p) !!!
 
Se poi partivate da 4000 kW*h/anno (avendo eliminato, ad esempio
il gas), allora vi resta fuori solo un piccolo esubero in giugno
e luglio.
 
Traduzione: con l'auto elettrica, significa che potete prezzare
l'energia elettrica autoprodotta dal vostro fotovoltaico intorno
ai 0,2 €/kW*h e farvi di conseguenza i calcoli. Ad esempio,
quanto valgono i 4'950 kW*h prodotti ? 990 euro all'anno!
 
Caveat: 4,5 kW(p) occupano circa 30 m2 di tetto o anche di piu'
se sono moduli di vecchia generazione, ed ancora di piu' se
a film sottile.
 
PS: a Milano il film sottile "sarebbe" meglio perche' cattura
meglio la radiazione diffusa, ma vi servono qualcosa come 50 m2
sempre per arrivare a 4,5 kW(p).


tutto quel che vuoi. Semplicemente ho letto voli pindarici 
di coprire tutto o buona parte della carica di un'AUTOMOBILE 
con 30 mq di tetto e mi sono sentito il dovere di smontare 
le illusioni. Tutto qua. Non era mica una critica al FV in 
sé, semplicemente a dimensionamenti irrealistici per 
l'appetito :)



 irrealistici per l'appetito :)
 
Replicavo a Giorgio :-)
