Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Info su pannelli solari.

Un saluto a tutti
Devo decidere se installare o meno un pannello solare per la produzione di
acqua sanitaria (Solahart). Verrebbe posizionato sul tetto della casa
unifamiliare. Vorrei ben capire se è possibile collegare l'ingresso della
caldaia (a gas) in modo che il beneficio del pannello oltre che produrre
acqua sanitaria si estenda anche al riscaldamento invernale. Non sarà
efficiente al massimo ma almeno aumenterebbe un po' la temperatura
dell'acqua dell'acquedotto.
Grazie in anticipo
Sergio


Probabilmente ti riferisci a sistemi a circolazione naturale e con accumulo
sul tetto.
Si, e' possibile integrarli con la caldaia ma solamente a scopo di
integrazione dell'acqua sanitaria e non del riscaldamento ambientale..
Va bene appunto per alzare l'acqua dell'acquedotto.
Quei sistemi sono  piu' semplici e con il ritorno sull'investimento piu'
breve rispetto agli impianti piu' complessi a circolazione forzata
Ciao,
F.

 unifamiliare.
Mi sembra di aver visto  in commercio lo scaldabagno, ad accumulo, solare, da mettere sul
tetto
Puoi sempre mettere un miscelatore termostatico verso i rubinetti dell'acqua calda:
colleghi il pannello solare al lato fredda e la caldaia (con produzione) dal lato calda.
Per il riscaldaldamento, di un'abitazione, č meglio pensare ad un buon isolamento termico.
A meno di avere un'impianto a pannelli a pavimento
-- 
Ciao Kantossek

 F.
inoltre non consumano energia... hehehehe
oltre che essere "intrinsecamente sicuri....." vero Fabrizio? magari con un
accumulo di 10.000 m.cubi......
No non ti sto prendendo in giro. ci sto pensando sul serio con un accumulo
in acciaio inox... gia fatti i fondi ora manca il fasciame del serbatoio.
ciao graziano orso 2

 in acciaio inox... gia fatti i fondi ora manca il fasciame del serbatoio.
Ho sentito parlare di accumuli stagionali interrati da 30.000 litri....
..cosi si risolvono anche i problemi di coibentazione....
Naturalmente parliamo di circolazione forzata.
Ciao,
F.

 wrote in message
news:NLnpc.262005$rM4.11...@news4.tin.it...


 Non è banale ......
Il mio impianto solare termico e' collegato ad una caldaia che provvede sia
al  riscaldamento che all'acqua calda sanitaria, attraverso un sistema di
produzione istantaneo.
Tuttavia non'ho previsto uno stacco quando la temperatura in ingresso e'
gia' sufficientemente calda, perche' la caldaia stessa, entrando in
regolazione, limita la fiamma fino addirittura a spegnerla nel caso il suo
contributo non sia necessario....
Tale sistema se funziona sulla mia normalissima Riello benefit 2000 credo
che sia applicabile anche a tutte le altre.
F.

 wrote in message
news:c8j0ji$m31$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 alla precipitazione di calcare, che avviene a partire da circa 52°C.
Lo scambiatore e' a piastre, tuttavia la regolazione della temperatura
dell'acqua calda sanitaria avviene tramite un termostato di regolazione
posto sul fluido primario che e' settabile tra i 40 e gli 80 gradi.
Naturalmente io l'ho settato sempre al minimo ( anche in inverno ) dato che,
arrivando acqua dall'accumulo, bastano quasi sempre 40-42 gradi sul primario
per avere 38- 39 gradi sull'uscita dell'acqua sanitaria.
In pratica la mia caldaia ha 2 termostati, uno per il riscaldamento e uno
per il sanitario...
Ciao,
F.

 wrote in message
news:c8lbvl$dq1$1...@lacerta.tiscalinet.it...
