Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: ...scarso rendimento impianto fotovoltaico...

ciao a tutti, da gennaio ho montato un impianto fotovoltaico da 5,5 kw
sul tetto di casa, l'installazione è stata eseguita da un ditta
specializzata che ha svolto il lavoro egregiamente.Tuttavia non riesco
a spiegarmi perchè i miei 5,5kw nominali intorno a mezzogiorno (le ore
dove il sole si sente di più) in una giornata di pieno sole rendano
solo 3kw,ricordo che qualche mese fa con il sole meno alto di adesso
vedevo l'inverter che segnava anche punte di 4.2 kw.Mi aspettavo di
avere una media di 4kw durante le ore di sole in estate, qualcuno sa
spiegarmi perchè c'è questo calo ?
Ciao grazie

fede ha scritto:

Attenzione che la resa del silicio è dipendente non solo dalla quantità 
di radiazione solare ricevuta ma anche dalla temperatura, quindi non 
dipende come per il solare termico in maniera diretta dalla stagione.
Più sale la temperatura meno rende il pannello! Attenzione poi che non 
ci siano ombre anche minime sulle celle (basta anche un filo elettrico 
per inficiare il rendimento di una stringa). Inoltre devi valutare 
inclinazione ed orientamento del tuo impianto, non è detto che siano 
ottimali per questo periodo dell'anno, magari vanno meglio per 
febbraio-marzo nella tua zona. I fattori sono molti ...
Saluti
Gazza

 ha scritto nel messaggio 
news:1180000268.9...@u30g2000hsc.googlegroups.com...
ciao a tutti, da gennaio ho montato un impianto fotovoltaico da 5,5 kw
sul tetto di casa, l'installazione č stata eseguita da un ditta
specializzata che ha svolto il lavoro egregiamente.Tuttavia non riesco
a spiegarmi perchč i miei 5,5kw nominali intorno a mezzogiorno (le ore
dove il sole si sente di piů) in una giornata di pieno sole rendano
solo 3kw,ricordo che qualche mese fa con il sole meno alto di adesso
vedevo l'inverter che segnava anche punte di 4.2 kw.Mi aspettavo di
avere una media di 4kw durante le ore di sole in estate, qualcuno sa
spiegarmi perchč c'č questo calo ?
Ciao grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:Und5i.1313$nT2...@tornado.fastwebnet.it...


 sottovuoto.
Potreste spiegare come realizzereste gli impianti fotovoltaici
sottovuoto, quali vantaggi ricevere rispetto a quelli tradizionali e
in quale stagione renderebbero di più sempre rispetti quelli
tradizionali (non tra estate e inverno chiaramente)?. Così a grandi
linee.

 Ciao grazie
E' normale.... perhche' stanno aumentando le temperature.
L'energia prodotta e' comunque superiore alle giornate che hai indicato 
a 4 kw... perche le giornate si stanno allungando.
Ad ogni modo non devi giudicare dalla P. massima unnimpianto FV ma 
dall'energia prodotta.
Guarda questo grafico relativo al mio impianto Fv ..
http://www.portalsole.it/solarefotovoltaico_live/chart.php
Noterai che non c'e' relazione tra l'energia prodotta giornalmente la la 
potenza massima raggiunta nello stesso giorno... questo perche il 
secondo valore dipende molto dalla temperatura.
Ciao,
F.

 ha scritto nel messaggio 
news:1180019004.5...@m36g2000hse.googlegroups.com...


grazie per le informazioni e le idee :D
Fabrizio...mi sapresti dire quanto costa la scheda per l'inverter con
l'uscita rs232 ?

 invernali
gli impianti sottovuoto sono un po' delicati con la
grandine...............

 a spiegarmi perchè i miei 5,5kw nominali
Sei sicuro che non siano 5,5KWp (cioe di picco)?
fuzzy

 l'aria...
Bene, quindi le celle raggiungerebbero temperature elevate e in ogni
modo superiori al caso tradizionale, e quindi la diminuzione del
rendimento a quanto arriverebbe? Perchè metterli sotto vuoto quando a
parità di irraggiamento producono più d'inverno che d'estate, cioè
quando fa più freddo? E poi, bisognerebbe vedere il discorso della
radiazione diffusa di cui gli impianti fotovoltaici godono ampiamente
rispetto a i solari termici, cioè la penetrazione di tale radiazione
attraverso il vetro del sottovuoto.
Saluti.


Quale calo ?
Lei e' un'esempio della conseguenza della ignoranza che si diffonde 
anche tra gli utilizzatori del fotovoltaico per la pratica usata dai 
commerciali nel vendere il FV.
Lei NON deve guardare la potenza. L'indicazione di potenza (come lei sta 
appunto dimostrando) non vale NULLA. Chiaro ? :-)
Lei guardi il misuratore di energia, non l'indicatore di potenza.
Lei guardi i kWh  (con la "h" finale, non i kW che sono la stessa cosa 
dei CV del motore di un'auto).
Se l'installatore ha fatto un buon lavoro, non essendo il suo 
un'impianto ad inseguimento, e' probabile che l'abbia inclinato in modo 
da ottenere una produzione valida anche d'inverno, sacrificando di un 
poco quella estiva.
Ma vedra' che la produzione aumenta ugualmente fino a raggiungere un 
picco a Luglio. Ad occhio, ipotizzo che a Luglio lei produca il doppio 
di energia che a Gennaio. Anche se la potenza massima (che dura poche 
decine di minuti) non varia con lo stesso rapporto.
R.L.Deboni

 Il raggionamento e le spiegazioni che fai non fanno una piega.
Perņ se il mio impianto non fa i kw, non farą i kwh.
Io ho un impianto di 3 kwp. Il picco di kw massimo che ho avuto č stato di
2,4kw , con una produzione massima giornaliera di 16kwh. Anche io mi sono
lamentato con il progettista, per la scarsa produzione,costata anche col
confronto dell'impianto di Maurizio e Fabrizio .
Vi dņ i dati del mio impianto per vedere se mi sfugge qualcosa.
 
N. 20 pannelli helios h1540 di 150wp.
inverter sma sb2800i
orientati perfettamente a sud
inclinazione 60° nei mesi di dicembre, gennaio,febbraio.
                       30° nei mesi di marzo, aprile e maggio
kw massimo - 2,5
kwh massimo giorno - 16
kwh prodotti in 1656 ore, - 1600
Non vi sembra scarso il rendimento.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 30° nei mesi di marzo, aprile e maggio
Ma chi ti ha detto di inclinarli di piu' in inverno ?????
Guarda che questo giochetto e' valido solamente per il solare termico 
dove la quota di energia solare utilizzata e' solamente la quota diretta.
I pannelli fotovoltaici sfruttano anche l'energia diffusa che e' il 55 
per cento del totale e che DECRESCE con l'aumento dell'angolo incidente.
Ha 60 gradi l'energia diffusa che raccogli e' bassissima.....
Il prossimo inverno fai delle prove rimettendo a 30 gradi e verifica la 
produzione a 60 e a 30 in vari giorni.... avrai delle sorprese.
Ad ogni modo per dire che il tuo impianto va male devi aspettare che sia 
passato 1 anno e conteggiare l'energia totale prodotta.
Ciao,
Fabrizio.

> N. 20 pannelli helios h1540 di 150wp.
Sul sito della helios non esistono questi pannelli, o meglio sono max 140 
watt il che riduce a 2800 wp l'impianto non 3000
  ciao
  ciano 

L'inclinazione è stata presa da questo sito,e da prove fatte la produzione
aumenta:.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.pfh?lang=it&map=europe


--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

La fregatura forse sta proprio qui.
Quando ho comprato i pennelli , nel sito in italiano,della elios esistevano.
Stranamente però nello stesso sito, scaricando la versione in inglese non
esitevano nella vesione di 150w.
Come pure nel sito spegnolo e negli atri siti della helios che non erano
italiani.
L'ho fatto presente al progettista, ha minimizzato ciò, gerantendomi che
erano effettivamente 150w.
Da qualche mese la helios in catalogo ha abbassato i watt della serie
h1540,ecco perchè non li trovi.
Visti i risultati,e costatando la scarsa resa ho in corso la contestazione
con il fornitore.
Spero che qualcuno di voi mi aiuti , io ne capisco poco, e adesso non ho
nemmeno fiducia di quanto mi diranno il fornitore e l'ingegniera
progettista,

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 esitevano nella vesione di 150w.
io non so' darti risposte precise ma posso solo riportare quanto trovato e
provato...i pannelli da 150 watt della serie che hai tu, sono venduti in
diversi siti dichiarandoli per 150 watt ma NON sul sito del produttore.
essendo io intenzionato a montare proprio questa marca (per ragioni
personali) e non fidandomi di quanto dichiarato o meglio volendo appurare
quanto dichiarato, mi sono comperato il pannello da 75 watt (H750
monocristallino) e su quello ho fatto una campagna di misura di 20 gg circa
(che non sara' stata professionale ma ha dato informazioni sulla reale
produzione) e ho potuto vedere che quanto dichiarato corrisponde a
verita'....spero sia cosi' anche per il resto della produzione .
ciao
  ciano 

R.L. Deboni  so benissimo qual'è la differenza tra kw e kwh! il mio
dubbio riguardava soltanto questo calo di punte massime, nn vedevo
perche d'inverno ci fossere delle punte massime piu alte che d'estate.
Attualmente produco intorno ai 23 kwh al giorno quest'inverno i kwh
erano sicuramente meno :D
Ciao
Federico

Ripeto e chiarisco quanto so:
- Helios fino a dicembre publicizzava i pannelli h1540 da 150 wp, se li
produceva chi puo' dirlo?
- Ho la copia stampata delle caratteristiche del pannelli h1540 da
140wp,145wp,150wp.scaricata dal sito helios.
- Il sito è stato rifatto. Questa pagina ora è scmparsa, e c'è una nuova con
pannelli da 130,135,e 140w.
- I miei pannelli mi hanno detto che sono stati comprati da thermosolar.
- Termosolar publicizza nel suo sito pannelli h1540 pannelli da 150w senza
menzionare helios.
- Mi è stato detto che Helios e thermosolar sono la stessa cosa.
- I pannelli hanno stampato il marchio helios mod. h1540 watts 150, con le
caratteristiche uguali alla copia stampata che ho io.
I dubbi della poco efficienza ci sono.
Farò eseguire misure e ulteriori controlli.
