Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Come fare per collegare impianto FV a Enel?

Salve a tutti, chiedevo quali sono le procedure da seguire per poter
attaccare un piccolo impianto fotovoltaico alla rete Enel. Serve un progetto
eseguito da qualche organismo preposto?
Basta avere uno schema elettrico fatto dal proprio elettricista di fiducia?
Dimenticavo l'impianto è da circa 1.5 KW.
Ringrazio sin d'ora quanti risponderanno.
Saluti Pier Giorgio.

 Saluti Pier Giorgio.
Scusa se non so risponderti, in verita' ti dico che la cosa interessa
anche a me, per adesso pero' volevo chiderti alcune info sul tuo
impianto: chi te lo ha fatto (ditta oppure tu), come e' strutturato,
quanto ti e' costato (o quanto puo' costare), ettccc...
Mi vorrei informare per fare qualcosa anche io, eventualmente se hai
qualche link da consigliarmi.
grazie
Ciao
Pubs Egiziani

 Pubs Egiziani
Basta fare domanda all'ENEL e presentare le omologazioni dei prodotti
installati, in particolare l'interfaccia di connessione in rete.
Chi Ti ha fornito il materiale dovrebbe essere certamente in grado di
spiegarti tutti i dettagli.
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info

 Dimenticavo l'impianto č da circa 1.5 KW.


 spiegarti tutti i dettagli.
e se uno non lo fa?
cioe' , monta l'impianto e collega l'inverter che da la corrente dai
pannelli alla rete di casa da dopo il contattore che succede?^
ciao
Pubs

 pannelli alla rete di casa da dopo il contattore che succede?^
Il Contattore è 'nalrtra cosa, quello di cui parli tu è il Contatore.
Per mettere in rete energia dopo il contatore Enel, basta procurarsi un
inverter a inseguimento, che genera la tensione basandosi sulla sinusoide
della Rete. Però quando manca l'Enel ti manca anche l'energia dei pannelli,
in quanto l'inverter non ha più l'onda di tensione da seguire e si spegne.
Gli inverter con generatore d'onda sinusoidale interno non si spengono al
mancare dell'Enel, ma costano di più e richiedono una logica di controllo
più complessa per essere messi in parallelo alla rete, per non 'arrostire'
le apparecchiature al momento del parallelo, e per non 'arrostire' gli
operai Enel che staccano l'energia in cabina MT per fare manutenzione alle
linee.
Ròsso

 Pubs
La legge dice che bisogna attendere la morte naturale della suocera...   e
se uno non lo fa?
Se uno non lo fa commette una "infrazione"...  col fotovoltaico è uguale.
(anche se i pannelli sono meno molesti).
... e se produce più energia di quella che consuma la regala all'ENEL mentre
se è in regola, ha il contatore di uscita e lavora in regime di scambio.
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info


Sarei proprio curioso di sapere come fai a sincronizzare A MANO....
Il sincronismo avviene automaticamente usando un inverter per connessione in
rete; basta collegare e tutto funziona regolarmente.
Ovviamente come ogni impianto elettrico deve essere installato da chi può
rilasciare un collaudo a norma della Legge 46 (un elettricista insomma..) ma
non per una questione di difficoltà o di sincronizzazioni  ... a mano.  PER
FAVORE!!!
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info

 gli elettricisti lo sanno.
ho visto su un qualche link trovato su questo NG che ci sono dei
piccoli inverter che si possono collegare drettamente ad una qualsiasi
presa 220v di casa e loro ti convogliano li l'energia prodotta dai
pannelli.
Soladin 120 mi sembra
Ciao

 Ciao
Infatti ce ne sono di vario tipo anche per singolo pannello infatti.
Teoricamente però il loro uso è soggetto a permesso ENEL...  se poi uno
vuole senza...
Giorgio
www.tettifotovoltaici.info

 Sarei proprio curioso di sapere come fai a sincronizzare A MANO....
Come si è sempre fatto proma dell'elettronica.... con le lampadine!!
Ok, capisco che un alternatore sincrono è 'leggermente' più immune alle
sovratensioni di uun inverter... :-))
Ciao!!

 
www.tettifotovoltaici.info
Ciao Giorgio
mi sembra di capire che tu te ne intendi di fv, sapresti consigliarmi
come procere per un eventuale impioanto? mi spiego meglio; e' meglio
il faidate oppure rivolgersi a una qualche ditta specializzata oppure
ad un semplice(ma bravo?!) elettricista?
Io abito in Veneto provincia di Padova
Grazie
Ciao
Pubs Egiziani