Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Installazione termocamino.

Buongiorno a tutti, devo installare un termocamino ad acqua come unica
fonte di calore a casa in campagna.
Ho un dubbio. L'impianto dei termosifoni collegato al camino non è un
classico impianto a circuito chiuso come lo è quello con la caldaia
murale a metano? Il vaso d'espansione server proprio per questo?
E soprattutto il vaso d'espansione posso installarlo all'incirca un
metro più alto del camino (tenendo conto che penso di far passare i
tubi di rame dei termosifoni in basso, poco sopra lo zoccoletto) o non
è sufficiente come altezza?
Grazie a tutti in anticipo.
Ale

murale a metano? Il vaso d'espansione server proprio per questo?
Non proprio negli impianti con caldaia tradizionale va bene il vaso
di espansione a circuito chiuso e puo' essere posizionato in qualunque
modo.
In un termocamino o stufa ad acqua per sicurezza e' meglio fare un
circuito con vaso di espansione aperto , perche' c'e il problema
che se accendi il fuoco e va via corrente quindi si spegne la pompa
(che serve a sottrarre il calore dal camino verso i radiatori) l'acqua
nel giro di minuti va in ebollizione e il vapore e' bene che abbia uno
sfiato dove perdere pressione che' e' la cassetta d'espansione e
che sia posizionata vicino all'uscita dell'acqua calda.

 ha scritto nel messaggio
news:1134380679.5...@g14g2000cwa.googlegroups.com...
Buongiorno a tutti, devo installare un termocamino ad acqua come unica
fonte di calore a casa in campagna.
Se l'impianto č chiuso, non č necessario sollevare il vaso d'espansione.
Non ho capito se intendi autocostruirti l'impianto.
I problemi sono altri: gelo, o mancanza di circolazione dell'acqua, a camino
acceso.
-- 
Ciao Kantossek

metro più alto del camino ...
Direi di si.
Ciao, BAGS.

 Ciao, BAGS.
Grazie BAGS.

Termocamino acquistato!!!!!! Ora devo studiare un po' per montarlo!
Una piccola domanda.. al bagno e in cucina sono già installati due
scaldabagni elettrici che vorrei continuare ad usare in parallelo al
termocamino (per scaldare l'acqua nei periodi in cui il camino è
spento).
Mi basta collegare la mandata dell'acqua calda sanitaria proveniente
dal termocamino sul tubo di mandata dello scaldabagno e metterci due
saracinesche per escludere l'uno o l'altro quando non sono in funzione
entrambi?
Altro dubbio: il vaso d'espansione aperto alimenta il termocamino
tramite il tubo di ritorno dei termosifoni e viene riempito (il vaso)
da acqua corrente tramite un galleggiante vero?
Il tubo di sicurezza del camino sul manuale dice di portarlo a
scaricare dentro il vaso d'espansione, ci va messa qualche valvola
all'estremità di questo tubo? E soprattutto conviene portare il tubo
di sicurezza anche sul tetto o basta portarlo solo nel vaso
d'espansione (vaso che installerò a circa un metro sopra il camino, in
bagno e vicino alla cassetta di scarico del water) ?
grazie a tutti.
A.

bagno e vicino alla cassetta di scarico del water) ?
No, non va portato sul tetto: il tubo di sicurezza deve terminare
ad un livello poco superiore a quello dell'acqua nel vaso di
espansione senza pescarci dentro.
Piuttosto mi sembra infelice la posizione del vaso di espansione,
dal quale, in caso di (improbabile) malfunzionamento e di scarico di
vapore ed acqua bollente dal tubo di sicurezza, potrebbe venir giù
qualcosa.
Se in quel mentre qualcuno è seduto sul water vedi come fa presto
a liberare il bagno...
Un paio di suggerimenti, magari ci hai già pensato:
se metti il vaso di espansione leggermente più in alto 
della cassetta del water il troppopieno del primo lo puoi
far scaricare nella seconda.
banale, ma a volte succede: non ti scordare di mettere
una piccola saracinesca nel punto più basso per svuotare
completamente l'impianto !
Ciao, BAGS.

Ciao BAGS, vedo che sei preparato in materia. Posso chiederti un altro
paio di cose?
Sul collettore, credo si chiami così la centralina che ripartisce la
mandata dell'acqua calda ai termosifoni, ci va montata qualche valvola
di sfiato dell'aria o di sovrapressione? I tubi dei termosifoni li devo
necessariamente far passare sotto traccia poco sopra lo zoccoletto
battiscopa, e il "collettore" lo installo in basso in uno spazio vicino
al termocamino, data questa disposizione la valvola dovrebbe essere
installata più in alto del più alto termosifone?
Altra cosa. Il termocamino ha su entrambi i lati rispettivamente tubo
di mandata e ritorno (del riscaldamento), quindi tot 2 mandate, 2
ritorni. Da un lato li devo attappare vero? Questi servono per caso per
mettere il termocamino in parallelo ad una caldaia oppure ci stanno per
sola comodità d'installazione secondo te?
Il tubo di carico che viene dal vaso d'espansione lo collego tramite un
attacco a T sul tubo di ritorno sul collettore oppure lo posso
collegare anche al tubo posto sull'altro lato del camino, che ne pensi?
Ti ringrazio ancora per la disponibilità.



collegare anche al tubo posto sull'altro lato del camino, che ne pensi?
Direi che va bene: basta che sia collegato ad uno dei due attacchi
in basso.
Ciao, BAGS.