Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: impianto pavimento. tipi di accensione caldaia

Salve,
avrei da porvi un quesito non facile...
 
Ho installato un impianto a pavimento e sono molto contento. Vorrei
però sapere se qualcuno ha esperenza di quale sia il modo migliore per
gestire l'accensione della caldaia.
Nel mio caso (immergas GPL a condensazione ) dopo aver portato a
temperatura l'ambiente invece di spegnersi cala di potenza  in modo da
stabilizzare la temperatura dell'acqua impianto a circa 27 gradi.
In questo modo però la caldaia e pompa vasempre ! anche se a potenza
minima.
 
Secondo voi è più economico far andare a temperatura più elevata per
qualche ora al giorno?
 
Lo so è difficile dirlo, ma magari qualcuno ha già fatto delle
prove...
 
Grazie in anticipo.

 Grazie in anticipo.
 
ringrazia il termotecnico che ti ha progettato bene l'impianto.

 qualche ora al giorno?
no, meglio potenza minima a lungo: basse temperatura, elevata
condensazione, elevato rendimento.


Anche 24 ore al giorno a 25 gradi ? ( è il mio caso)
Immagino che tutta la componentistica della caldaia si usuri in modo
imporante. Penso però che il costo della caldaia non valga il
possibile risparmio in GPL oramai equivalente all'oro...
La caldaia nuova si acquista con 900 euro e invece dei soliti 20 anni,
è probabile che durerà 10 (90 euro/anno). Ma tutto il male non viene
per nuocere, avere una caldaia all'ultimo grido tecnologico penso
possa portare risparmi tali da pagarsi da sola.
Che ne pensate?

 Che ne pensate?
 
ciao
Soviet
 

 Anche 24 ore al giorno a 25 gradi ? ( è il mio caso)
 
Se fai questo ragionamento hai sbagliato impianto, funzionano tutti cosi'.
Per la caldaia durera' senz'altro di piu' di una che si accende e si spegne in continuazione. Non e' che quando sta ferma si riposa.

 Soviet
 
Grazie per il contributo. concordo. I transitori sonon sempre poco
efficienti e fonte di stress.
Aggiungo un dato alla valutazione economica: la caldaia accesa consuma
circa 110W anche quando la fiamma è spenta a causa della pompa. Il
costo per 1 mese in continuo è di 20 Euro di elettricità. Non è poco.
Purtroppo con il bomboone non riesco a confrontare il consumo nelle
due modalità.
Qualcuno ha mai fatto un esperimento confrontando due mesi simili?
 

 Qualcuno ha mai fatto un esperimento confrontando due mesi simili?
 
giusto per curiosita', perche' hai scelto il gpl che e' quanto di piu' costoso possa esserci?
Hai valutato per direne due, pellet o pompe di calore?
 

 circa 110W anche quando la fiamma è spenta a causa della pompa.
 
Per tenere spenta la caldaia, dovresti mettere un accumulatore di calore (puffer). Sono soluzioni abbastanza semplici, e si abbinano bene ad impianti solari termici.
E visto che usi il gpl non sarebbe nemmeno una cosa sbagliata.


La mia 50W, non è che puoi provare a cambiare la velocità della pompa? Di 
solito almeno 3 velocità ci sono, meno corre meno consuma.
Prova a chiedere a chi te l'ha installata (di solito non toccano nulla e 
lasciano così come esce dalla ditta, cioè la velocità massima).
Comunque puoi provare, male che vada abbassi troppo la portata e non riesci 
a scaldare come devi.
Al limte vedi anche se riesci a sostituirla con una più efficiente, 110 W mi 
sembrano davvero tanti.
 

 sembrano davvero tanti.
 
in un impianto a pavimento di acqua ce ne va tanta.


Rispondo: la scelta del GPL è la soluzione più versatile. In montagna
la pompa di calore ha un senso nelle mezze stagioni. Ma fare un
impianto che costa 8000 euro in più per risparmiare qualcosa solo in
primavera - estate mi sembra un azzardo.
 
Ritornando al consumo della caldaia , provo a parlare con
l'installatore per fare delle prove. Le immergas non sono il massimo
in nulla a parte riempire di soldi gli intallatori in modo da
convincere i clienti finali a prenderle.
Forse potrei montare un contacalorie alla mandata della caldaia e
verificare in quanto mi si scarica la bombola. Un test un po lungo ,
ma penso non ci siano altre strade.
In questo modo potrei togliermi la curiosità anche dell'accensione ON-
OFF invece della MODULATA.

 primavera - estate mi sembra un azzardo.
 
Io abito in montagna ed ora e' -8 e mi sto scaldando con una pompa di calore aria/aria che mi e' costata con 6 split interni meno di 7000 euro. I consumi sono inferiori a quanto spendevo col pellet. Ed ho un confort ed una modularita' dell'impianto nemmeno paragonabili.

il funzionamento on-off è quello che consuma di più perchè ad ogni 
accensione spegnimento c'è uno spreco di gas.
Inoltre se l'acqua è fredda la caldaia dovrà funzionare a maggiore potenza e 
temperatura con diminuzione della condensazione quindi minore rendimento.
 
Il tuo impianto funziona bene e pare anche ben progettato e dimensionato. 
Caso più unico che raro.
 
I consumi dipendono al 90% dalle dispersioni termiche della casa e dalla 
temperatura che vuoi mantenere. Con il riscaldamento a pavimento se la casa 
è mediamente isolata, puoi tenere una temperatura dell'aria di 18-19 gradi 
al massimo e percepire un ottimo comfort. Quindi se vuoi riparmiare abbassa 
solo la temperatura interna abbassando quella dell'acqua al pavimento, 
magari anche solo di notte (2 o 3 gradi in meno all'acqua sono adeguati)
 
STeve