Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: OT - dissipazione serbatoio

Sono OT,
vorrei sapere se conoscete qualche sito con materiale e 
ausili di calcolo "pratico" per stimare le dissipazioni 
termiche di serbatoi (in funzione di tutte le possibili 
variabili, quali forma, conduttanza, salto termico, etc), i 
particolare dove si stimino non solo la conduzione ma anche 
convezione e irraggiamento.
grazie in anticipo
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 convezione e irraggiamento.
 
 
Se il bidone è in aria direi che il contributo principale alla
perdita di calore sia la convezione.
 
Teoria:
Q=h*A*DT
 
Dipende tutto dal fattore h [kcal/h/mq/°C] che è una cosa
complicata.
Q: potenza termica
A: superficie
DT: delta temperatura
 
In un manuale (il Malavasi di Hoepli) ho trovato una formuletta
pratica:
 
per una parete metallica verticale in aria stagnante:
Q=2,3*(tc-tf)^(1/4)
(radice quarta)
 
In pratica Q ~ 12,5 ÷ 125 kJ/(mq h K)
 
Parete piana orizzontale: aggiungere il 25%.
 
 
Se il bidone è sepolto sottoterra allora conta la conduzione,
in pratica ti raffredda tutto in men che non si dica.
 
 
Comunque, metti 15 cm di polistirolo e sei a posto.
 
 
-- 
AIOE ³¿³  

 
 
CORREZZIONE!
[h non Q]
 
 per una parete metallica verticale in aria stagnante:
 h=2,3*(tc-tf)^(1/4)
 (radice quarta)
 
 In pratica h ~ 12,5 ÷ 125 kJ/(mq h K)
 
 
CORREZZIONE!


ADPUF 22:40, venerdì 17 aprile 2015:

Un esempio:
 
Bidone diametro 1 metro alto 2 metri, superficie laterale 6 mq.
Delta T 100 gradi
Coefficiente h viene circa 2,3*3 ~ 7 
Quindi Q ~  7 * 6 * 100 = 4200 kJ/h ossia 1000 kcal/h ossia
1,16 kW.
Una stufetta.
Metti l'isolante.
 
 
-- 
AIOE ³¿³  


grazie, poi me lo rileggo con calma :)



scusa, ma dove compare nella formula che hai citato la 
"lambda" dell'isolante, per fare il RICALCOLO e stimare la 
perdita in quel caso ?


>>>

Giusto, avevo considerato il bidone "nudo" nell'aria stagnante.
Tra l'altro va bene solo se è al chiuso, all'aperto l'aria non
stagna ma si muove e il coefficiente cresce.
 
Se invece il bidone ha le mutande isolanti, si può supporre che
la caduta di temperatura sia tutta nell'isolante.
 
La formula diventa:
 
Q=K*A*DT/S
 
dove S è lo spessore dell'isolante 
e K la conducibilità termica [kcal/m/h/°]
 
Valori di K
acciaio dipende trovo vari valori
p.es
. K~170÷290 kJ/m h K
oppure sui 40 kcal / m h K
 
rame 330 kcal/m h K
alluminio 175
oro 250 (non si sa mai... :-)
 
Isolanti kcal/m h K:
amianto 0,13
sughero 0,04
lana di vetro 0,04
aria circa 0,02
polistirolo non so ma sarà 0,03
 
Con gli stessi dati e uno spessore di 10 cm di isolante si
ottiene
Q=0,03*6*100/0,1=180 kcal/h = 0,21 kW
 
Un 15-20% del caso visto prima del bidone nudo in aria ferma.
 
Se raddoppi lo spessore dimezzi la perdita.
 
 
Ah, supponendo che il bidone sia isotermo, la perdita di calore
fa calare la temperatura in modo esponenziale, e la costante
di tempo è 
tau=c*M/(Q/DT)
 
Nei due casi (massa 1600 kg di acqua):
nudo tau=1*1600/10~160 ore
rivestito tau=1*1600/1,8~890 ore
 
 
 
Sono calcoli di larghissima massima eh.
 
 
-- 
AIOE ³¿³  


 
grazie dei calcoli, mi sono salvato il post !
