Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: [XPOST] Cd limite e Cd reale

 generatori??? E che UNI è che non ricordo?
cross posto su periti industriali, energie alternative, geometri e 
architetti e ancora caldaie 

 generatori??? E che UNI è che non ricordo?
faccio un xpost su periti industriali e energie alternative 

> generatori??? E che UNI è che non ricordo?
aggiungo: se calcolo col Cd limite mi si verifica il FEN, con il Cd reale 
no. Come Fare in questo caso? 

SuperP ha scritto:

Molto strano. Il Cd lim dovrebbe essere superiore al reale in caso di 
nuova costruzione, no? Quindi anche il consumo di energia dovrebbe 
essere minore e di conseguenza anche il FEN.
Potrebbe essere un problema di termotecnica... Anch'io ho avuto modo di 
verificare che il calcolo del FEN e' *strano*. In particolare a me non 
tornava il fatto che riducendo la potenzialita' della caldaia fino quasi 
a pareggiare quella necessaria il FEN restava immutato, mentre avrebbe 
dovuto ridursi.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 mentre avrebbe dovuto ridursi.
E' strano..
Cosa ti hanno detto? 

 Cosa ti hanno detto? 
E' il problema di cui ti accennavo per mail: i numeri usati per il 
calcolo sono nascosti all'utente e mi dicono che i Qp che vengono 
stampati non sono gli stessi usati dalla UNI (anche se adottano la 
stessa identica simbologia), che sono invece calcolati a parte ed usati 
per il FEN.
Mi e' sembrato moooolto strano ma dovrei fare dei controlli e non ne ho 
il tempo...


 ancora perche' non e' uscito niente che lo sostituisca...
Non driblare la domanda... tu fino ad ora cosa usavi  e usi?

 ha scritto:

Per ora rispondo solo sulle UNI che son stanca:
- Legge 10/91
- DPR 412/93
- UNI 10344
  “Riscaldamento degli edifici
   Calcolo del fabbisogno di energia”
- UNI 10348
  “Isolamento termico degli impianti di riscaldamento 
   e raffrescamento degli edifici”
- UNI 10376
  “Riscaldamento degli edifici 
   Rendimento dei sistemi di riscaldamento 
   metodo di calcolo”
- UNI 10379
  “Riscaldamento degli edifici
   Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato
   metodo di calcolo”
- UNI 10389
  “Generatori di calore
   misurazione in opera del rendimento di combustione” 
- UNI 10345
  “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
   trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati
   metodo di calcolo”
- UNI 10346
  “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
   scambi di energia termica tra terreno ed edificio
   metodo di calcolo”
- UNI 10347
  “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
   energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante
   metodo di calcolo”
- UNI 10349 
  “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
   dati climatici”
- UNI 10351
  “Materiali da costruzione
   valori della conduttività termica e della permeabilità al vapore”
- UNI 10346
  “Murature e solai
   valori della resistenza termica e metodi di calcolo”

 Non driblare la domanda... tu fino ad ora cosa usavi  e usi?
Ad essere sincero ho sempre lasciato fare al software, ma davo per 
scontato che usasse il Cd reale. Il poter usare il Cdlim e' una novita' 
che ho trovato in termotecnica e che riconducevo appunto ad operazioni 
particolari tipo sostituzioni di generatori e cose simili (che all'atto 
pratico non ho mai fatto).
IMHO se il FEN e' (come dovrebbe essere) proporzionale alla Q, a parita' 
di altri parametri alzando il Cd (perche' e' sempre Cdlim >= Cd) si deve 
alzare anche la Q consumata, e quindi anche il FEN.


 alzare anche la Q consumata, e quindi anche il FEN.
Ho contattato qualceh caldaista e conferma una mia teoria. Per le caldaie 
modulanti, le solite per acqua calda e riscaldamento tipo C a condens, hanno 
Pmax e Pmin. Nella legge 10 posso anche usare come potenza al focolare (da 
cui si calcola il FEN) una potenza compresa tra la min e la max 

 cui si calcola il FEN) una potenza compresa tra la min e la max 
Esatto, motivo per cui abbassando la P caldaia ritenevo di aggiustare il 
calcolo del FEN che non tornava, invece niente da fare, il calcolo 
restava praticamente identico.
