Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Alimentare un PC

Salve, un consiglio. Per alimentareun PC (consumo di 200watt) per tre ore
al giorno, quale pannello fotovoltaico mi consigliate? Quale potenza?
Abito al sud vicino mare. Grazie. Ciao.

 Quale potenza?
Questa e' una bella domanda.
Sei lei abita nel deserto del Nevada ed usa il PC per tre ore, 
nell'intervallo tra le 11:00 e le 15:00, le basta un pannello 
fotovoltaico da ... 200W (ricordando che in ogni caso non credo che il 
PC usi la piena potenza dell'alimentatore, almeno non continuamente).
Sei lei abita in una zona ove d'inverno il sole ha solo un massimo di 
500W/m2, pero' usa il PC per tre ore, nell'intervallo tra le 11:00 e le 
15:00, le occorre un pannello fotovoltaico da ... 200W/0,50 = 400W picco
Se invece vuole essere libero di usare il PC quando vuole, con unico 
limite il massimo di 3 ore, allora le servono delle batterie e la sua 
domanda e' malposta.
La prima domanda da fare e': quante batterie mi ci vogliono per potere 
far funzionare il PC per almeno 3 ore ?
La risposta calcolata sopra e' di una capacita' di 600Wh.
Se si tratta di batterie NiMH o al piombo da 12V nominali, per avere il 
valore in Ah si puo' usare la formula:
quantita' di carica = energia / tensione
percio'
quantita' di carica = 600Wh / 12V = 50 Ah
Nota: se ha necessita' di una tale quantita' di carica, e non vuole far 
fuori la batterie in pochi cicli, le serve una batteria che abbia almeno 
una capacita' di carica pari al doppio (e' una mia stima empirica) della 
quantita' di carica che le serve, cioe' 100 Ah. Inoltre c'e' da 
ricordare che la capacita' di carica indicato su di una batteria e' il 
valore a nuovo e degrada in pochi mesi (o cicli).
Attenzione, anche se la batteria e' da 100 Ah, la capacita' di carica 
che ci serve resta di 50 Ah.
A questo punto la seconda domanda sara': quanti pannelli fotovoltaici mi 
servono per caricare 50Ah nel periodo dell'anno in cui c'e' meno sole, 
ovvero nei mesi di dicembre-gennaio ?
Prima di tutto devo aumentare il requisito per considerare l'efficienza 
di carica. Considerando un valore di 0,8 (efficienza dell'80%), ricavo 
che il fabbisogno a monte della batteria e' di:
50/0,8 = 62,5 Ah
I dati sulla produzione di un pannello fotovoltaico sono in genere 
forniti in Wh, percio' e' meglio convertire la quantita di carica in Wh.
Notare che il passaggio alla quantita' di carica e' servito solo per 
dimensionare la batteria, ma non serve per il calcolo dei pannelli FV.
La conversione si fa semplicemente moltiplicando per la tensione (12V in 
questo caso) ottenendo:
62,5 Ah * 12 = 750 Wh
Dal sito:
http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/apps/radmonth.php?lang=it&map=europe
posso avere la produzione media della propria citta', mese per mese.
Per esempio, scegliendo Pescara, poi l'angolo del pannello FV, ad 
esempio 15 gradi, l'angolo dell'allineamento Nord-Sud (orientamento), ad 
esempio, 0 gradi, e l'opzione:
2) Stimare la  produzione elettrica fotovoltaica
per 1 kWp di potenza installata, tecnologia silicio cristallino, perdite 
di sistema 14% (suggerito dal sito, e che vanno ad aggiungersi alla 
perdita di carica, gia' considerata sopra), ottengo per il mese di 
dicembre il valore minimo pari ad 1,3 kWh = 1300 Wh
Per ottenere la potenza di picco da installare basta dividere la 
quantita' di energia da noi richiesta per la quantita' di energia 
prodotta da 1 kWp di pannelli FV:
750/1300 = 0,577 kWp = 577 Wp.
Conclusione. A Pescara, con pannelli fotovoltaici cristallini, aderenti 
ad un tetto con falda inclinata di 15 gradi ed orientata a 0 gradi 
rispetto al Sud, perche' il PC possa funzionare per 3 ore a nostra 
scelta, nel mese meno insolato, ovvero Dicembre, ci serve un potenza 
minima di 577 Wp.
E se un giorno piove ? Allora devo decidere quanti giorni di autonomia 
aggiuntiva devo calcolare. Ad esempio, se ritengo che al massimo ci 
sara' un giorno di pioggia e che se fossero di piu' i giorni di pioggia, 
mi rassegno a lasciar spento il PC, allora la quantita' di carica 
richiesta raddoppia, e passa a 100Ah (e la capacita' di carica passa a 
200 Ah).
Aumenta anche la potenza fotovoltaica necessaria per caricare le 
batterie. Ma attenzione, non e' necessario raddoppiare. Se ad esempio 
prevedo che dopo un giorno di pioggia, ci sono almeno 4 giorni di sole, 
allora mi serve la somma di:
- 577Wp per il consumo giornaliero del PC
- 577Wp/4gg per il ripristino della carica utilizzata nel giorno di pioggia
Ovvero un totale di 577+144 = 721 Wp di pannelli fotovoltaici.
R.L.Deboni