Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Cappotto isolante: quello che lo sta mettendo mi ha detto...

Salve,
ho una casa in costruzione alla quale stanno mettendo il cappotto isolante.
A piano terra ho un garage. Quello che lo sta facendo mi ha detto che
sarebbe buono mettere il cappotto (quello in polistirolo-grafite da 8cm)
anche nel soffitto del garage, cosě da isolare il piano sopra.
A me non convince molto. A voi?
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 A me non convince molto. A voi?
Nella maggior parte dei casi,  è la cosa giusta da fare perchè devi 
isolare tutte le superfici disperdenti, a contatto con ambienti non 
riscaldati.
ciao
Gianluca


Il garage è a livello stradale o semiinterrato, è aperto o chiuso.
Lo spessore del cappotto nella casa in costruzione è stato calcolato
in riferimento ai valori di trasmittanza termica prevista dalle leggi
per la tua zona climatica?
Che tipo di distribuzione del calore installerai? Termosifoni o altro?

 Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Potresti guadagnare un 10% circa ad occhio e croce...non credo che il 
costo per controsoffittare sia molto alto. Bhe io terrei in 
considerazione di isolare il tetto :-) ... però costa molto di più :-)

 Che tipo di distribuzione del calore installerai? Termosifoni o altro?
Il garage è a livello stradale. Non capisco cosa intendi per "aperto" e
"chiuso". Se intendi che ha la porta garage, sì, ce l'ha.
Lo spessore del cappotto è di 8 cm, in linea con i valori previsti dalle
leggi per la mia zona.
La distribuzione del calore si basa sul risaldamento a pavimento, quindi non
so se servirebbe un cappotto isolante sotto ... ?


 so se servirebbe un cappotto isolante sotto ... ?
Quindi direi che l'isolante sotto è assolutamente necessario.

On 15 Set, 18:22, u...@ugo.ugo (ugo) wrote:

Se stai installando un sistema di riscaldamento a pannelli radianti a
pavimento devi isolare immediatamente sotto le tubazioni in modo
adeguato, perchè confini con un ambiente non riscaldato anche se
chiuso.
L'isolamento, lo spessore lo può stabilire solo il calcolo del
termotecnico, lo devi mettere sopra la caldana e immediatamente sotto
le tubazioni, ma questa è una cosa tanto ovvia che mi sembra una
stupidaggine dirla.
Se non lo fai non fai altro che distribuire il calore verso il basso
su tutto lo spessore di solaio.
Isolare nel soffitto del garage non servirebbe a niente.

 Isolare nel soffitto del garage non servirebbe a niente.
Quello di cui parli è l'isolamento che installa quello che mette le
tubazioni, vero?
Perché quello di cui sto parlando io è l'isolamento fatto con il "cappotto"
da 8 cm, lo stesso che viene fatto all'esterno.
Quindi sono 2 cose diverse? Dico di no al tecnico del cappotto isolante
visto che lo installa quello del riscaldamento a pavimento?


 visto che lo installa quello del riscaldamento a pavimento?
Esatto, il furbetto ti vuol far spendere soldi per niente.
Non sono due cose diverse, ma la stessa cosa, solo che una, quella che
installa chi mette le tubazioni del pannello radiante, è efficiente,
l'altra una chiavica.
Stai molto attento a come ti installa il cappotto isolante, da un
imbroglione del genere ci si può aspettare di tutto.
Ricordati il calcolo termotecnico per il giusto spessore di isolamento
sotto i tubi.

 ha scritto nel messaggio 
news:1189927524.9...@y42g2000hsy.googlegroups.com...


Non credo che aizzare i clienti contro i committenti, usando un linguaggio 
del genere,
porti ad un miglioramento dei rapporti civili in questo Paese.
Anche perchè credo che ognuno di noi possa, un giorno, essere ingiustamente 
tacciato di disonestà solo perchè ha commesso un errore.
Ciau

 ha scritto nel messaggionews:1189927524.9...@y42g2000hsy.googlegroups.com...

Io ho detto che la presenza di un isolamento sotto le tubazioni del
pavimento era così ovvio che mi sembrava una stupidata dirlo, questo
figuro che gli ha "consigliato" di aggiungere un altro isolamento di
scarsa efficacia nel soffitto del garage, è in malafede.
Credo di essere stato chiaro.

 Credo di essere stato chiaro.
Chi ti dice che quello "in malafede" sappia dell'esistenza del
riscaldamento a pavimento?
Su quello che hai detto sono molto d'accordo con la risposta che ti ha
dato Piero.
ciao

 Isolare nel soffitto del garage non servirebbe a niente.
Anche qui avrei bisogno di delucidazioni. Che differenza fa se l'isolante è
sopra o sotto la soletta, a parte il fatto che questa tenderà a condurre
più calore in facciata? 

 
gianc...@yahoo.it
:

Ugo ha detto "visto che lo installa quello che fa il pavimento", in
italiano io intendo che non lo ha ancora messo.
Le norme per il calcolo termotecnico prevedono differenti temperature
di progetto, una per le superfici che confinano con l'esterno ed una
con "ambienti non riscaldati".
Un garage chiuso è un ambiente non riscaldato, un garage aperto
sarebbe stato un ambiente esterno.
Conseguentemente gli spessori di isolante cambiano ed a seconda della
zona climatica, non di poco.
L'isolante per i pavimenti radianti ha un comportamento a compressione
nettamente superiore rispetto a quello richiesto per isolante da
parete perchè deve sopportare il peso del massetto, il betoncino in
cui verranno annegati i tubi e che dovrà costituire il supporto per il
pavimento.
L'isolante per le pareti deve supportare solo la rete portaintonaco e
l'intonaco stesso.
Nelle pareti può essere usato un EPS 50 che ha una densità di 15 kg/mc
ed una resistenza a compressione di 50 kPa, sotto le tubazioni si
parte da un EPS 200 che ha una densità di 30 Kg/mc, mentre quasi tutti
i pannelli preformati specifici per pannelli radianti, quelli con le
nocche per intenderci, partono da 50 kg/mc.
Se tu non isoli immediatamente sotto i tubi ed al proposito io spesso
metto un foglio in alluminio riflettente, propaghi il calore dei tubi
verso il solaio inferiore, mentre il calore si vuole che si propaghi
esclusivamente verso l'alto.
A meno che uno non voglia riscaldare il garage o il vicino che sta
sotto.

 A meno che uno non voglia riscaldare il garage o il vicino che sta sotto.
E' evidente che non puoi andare dal vicino di sotto ed applicargli un
cappotto al soffitto. Ma, nel caso del tuo stesso garage...
Tra l'altro, se le solette sono già fatte, mettendo l'isolante solo nella
stanza sopra il garage, occorrerebbe fare un gradino, cosa assai poco
pratica e sicura.