Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Rotex?

Vorrei avere qualche consiglio riguardo alcuni dubbi che mi perseguitano. 
Sono all'inizio della costruzione della mia nuova casa e vorrei far 
istallare l'impianto di riscaldamento a pavimento, con caldaia a 
condensazione ed eventualmente anche alcuni pannelli solari.
Dopo aver visionato alcuni depliant della Rotex mi sono innamorato del 
sistema Gassolarunit che con tutto il blocco mi fa pensare ad un ottimo 
rapporto tecnologia rendimento.
Qui però con un ingombro di circa 1,8 msorgono alcuni problemi. Secondo le 
normative vigenti anche queste caldaie non  possono essere installate in 
garage? Se dovessi metterla nel sottoscala e con un tubo di collegamento 
alla canna fumaria che però forma un sifone dato dalla pendenza sarei in 
regola? E quale è la lunghezza massima? Voi avete esperienza con il sistema 
70 della Rotex con i tubi che grazie ad una "intercapedine" possono usare 
acqua a temperatura più elevata anche per il riscaldamento a pavimento...ma 
non diventa un danno economico dover alzare la temperatura dell'acqua per 
poi aver una resa inferiore dato il minor scambio termico.
Vi ringrazio per la pazienza e le eventuali risposte...
Bye bye Giuseppe. 

 poi aver una resa inferiore dato il minor scambio termico.
Se in alternativa al sistema a doppia temperatura non cambia nulla in
quanto la caldaia deve sempre seere regolata alla temperatura richiesta
dall'impianto a radiatori, in più risparmi una pompa di circolazione
ed il sistema di regolazione con valvola miscelatrice.
ciao P.

Grazie P52 speravo proprio in un tuo consiglio dato che leggo spesso i tuoi 
post anche in "free.it.discussioni.caldaie" ma purtroppo per qualche motivo 
non sono riuscito ad inserire il mio mex anche là.
Io in realtà non sò ancora cosa mi preparerà il termotecnico ma vorrei avere 
più consigli possibili per poi decidere con nozione di causa. Infatti avevo 
qualche dubbio con il sistema Rotex (tubi che permettono l'utilizzo di acqua 
più calda anche per il pavimento) ma vorrei poter inserire un 
termoconvettore in lavanderia per poter asciugare la biancheria nelle 
giornate nebbiose invernali. Credo comunque che solo per quel motivo forse 
non ne vale la pena avere la doppia temperatura o appunto il rotex 70. Mi 
aveva incuriosito il sistema di utilizzare i pannelli senza glicole e 
semplificava l'impianto con tutto in un bombolone, ma lo spazio così alto in 
realtà non riesco a trovarlo quindi credo che mi indirizzerò con caldaia a 
muro installata all'esterno e poi porterò i vari accessori (bollitore, 
collettori vari all'interno). Vorrei tanto inserire anche un pannello solare 
ma non vorrei imbarcarmi in impianti difficili da gestire e con tanti 
componenti che poi si guastano e mi costano più in manutenzione che energia 
veramente prodotta. Anche il problema dei termoarredo credo che se potrò 
evitarli è un problema e un costo in meno, vedrò di inserire tutti i 
sanitari a muro (mia moglie è già contenta perchè il pavimento si pulirà con 
più velocità) e quindi avrò un bel pavimento libero per il riscaldamento. 
Resta quell'enigma nel dove asciugare la biancheria senza avere poi umidità 
e muffa, forse nella zona del bollitore-accumolo con qualche tubo poco 
isolato mi darà il calore richiesto.
Bye bye Giuseppe.

 alle tue esigenze?
Occorre dire al vero che i sistemi monobloccho se ben progettati 
eliminano totalmente la possibilita' di errori nel montaggio .. possiamo 
dire che per un sistema combinato occorre un ottimo termotecnico che 
progetta mentre per il monoblocco si ottiene il massimo risultato anche 
con uno che ha capito poco di solare, condensazione ecc. ecc.
Non'e' una cosa da poco.
Tieni anche presente che il monoblocco della rotex integra anche il 
solare termico per l'integraziuone del riscaldamento... una funzione che 
richiede una certa esperienza da realizzarsi con sistemi combinati.
Ciao,
F.

 muro installata all'esterno 
... e si purtroppo l'altezza del sistema Rotex puo rappresentare un limite..
;-)) e anche la larghezza ( un mio amico ha dovuto buttare giu la porta 
della sala caldaia per inserirlo dentro ).
Ciao,
F.

 e muffa,
Un semplice deumidificatore acquistato al supermercato e l'ambiente
riscaldato al pari degli altri.
ciao P.

 richiede una certa esperienza da realizzarsi con sistemi combinati.
su quel sistema a vasi comunicanti capovolti sfruttando la
stratificazione dell'acqua avrei qualche perplessità. Daltronde la
Rotex è sempre stata molto ma molto stitica riguardo la divulgazione
di dati tecnici. Spesso contraddicendo quei pochi che aveva diffuso
fino all'anno prima vedi le prestazioni dei Sanicube (SC580/1 e
SCS580/1) dovrebbero essere uguali eppure hanno perso circa 200 lt di
prestazione sanitaria; sto ancora aspettando una risposta. Io non posso
accettare questi dati senza alcuna spiegazione logica pur se il
prodotto dà ottime prestazioni.
ciao P.

Sono sempre più soddisfatto di aver iniziato questo "testa testa" tra voi 
esperti in modo da poter apprendere più dati possibili, mi sto convincendo 
che l'impianto a svuotamento sarebbe l'ideale ma forse anche quello con il 
glicole di Atag solargascomby potrebbe fare il caso mio.
Io per ora che sono privo di preventivi mi posso permettere di sognare, e 
trovo interessanti gli impianti già predisposti per l'integrazione al solare 
voi cosa ne pensate? Le sovvenzioni sono semplici da richiedere?( Ci sono 
ancora in Lombardia?).
Comunque la soluzione del deumificatore potrebbe essere la più semplice per 
asciugare la biancheria nei giorni invernali...
Bye bye Giuseppe. 

 glicole di Atag solargascomby potrebbe fare il caso mio.
Continuo a rimanere della mia idea, pur complicando l'impiantistica e
richiedendo conoscenza, IMHO farei un mix ATAG + ROTEX
Ciao P.

Quali componenti secondo te sono meglio di Atag e quali di Rotex e
riassumendo impianto esclusivamente a bassa temperatura senza termoarredo,
zona periferia di Mantova quindi nebbia per buona parte dell'inverno, è
meglio investire sulla capienza dell'accumolo (siamo in cinque tre adulti e
due bimbi), o sui metri di pannelli?
Bye bye Giuseppe.