Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Gestione riscaldamento a pavimento (politica migliore).

Salute a tutti.
Vorrei conoscere le vostre esperienze relativamente alla gestione di un
impianto di riscaldamento misto, a pavimento + termosifoni nei bagni.
Capisco che le variabili da considerare siano tante, ma vorrei lo stesso
sapere le vostre idee e le vostre esperienza personale.
La mia è la seguente.
L'impianto è gestito con un caldaia Buderus Logamax GB132 da 24Kw a GPL
+ controllo centrale RC30 che permette la temporizzazione di tutto e
amico remoto RC20 (posto in cantina dove non c'è riscaldamento).
Ho due termostati per 2 stanze (camera da letto e studio).
Le altre sale sono regolate dall'RC30 tramite sonda esterna.
La temperatura in funzione giorno è di 23.0 °C, in funzione notte a 10.0
°C
Attualmente i pavimenti si accendono con le seguenti tempistiche.
Lun-Ver	acceso 7.00-8.00  12.00-13.30   17.00-23.00
Sab	acceso 8.30-22.30
Dom.	acceso 9.00-11.30  17.30-23.00
L'aria a 1 cm dal pavimento arriva di media a 26 °C (misurati con un
termometro a mercurio da parete), a 180 cm da terra la temperatura è 18 
°C. A volte la sensazione è quella di avere troppo caldo.
Da conti fatti risulta che in un anno abbiamo consumato 1100 m3 di GPL 
per una spesa complessiva di 1800 euro.
La casa è disposta su 3 piani di 70 mq ciascuno, calpestabili 195.
3 bagni con termoarredo in acciaio laccati (le misure non le so esattamente)
La caldaia gestisce anche la produzione di acqua calda in un boiler 
separato (il boiler perde meno di 1 grado ogni 24 ore).
Domanda. Riducendo il salto termico notte-giorno è possibile risparmiare 
qualcosa sul combustibile?

Due considerazioni.
La prima riguarda la temperatura: in linea generale con l'impianto a 
pavimento dovresti poter mantenere una temp. confort più bassa della 
norma (20°), invece l'hai impostata addirittura 3 gradi sopra (e infatti 
avete caldo). Inoltre un salto termico notte-giorno così elevato, specie 
se la casa non è ben isolata, impegna molto la caldaia al mattino e, per 
l'inerzia tipica dell'imp. a pavimento, se ne avvertono i benefici solo 
dopo un paio d'ore (quando magari la casa è vuota).
La seconda considerazione riguarda i tempi di accensione: sempre a causa 
della sua inerzia, l'imp. a pavimento non va "trattato" come un impianto 
a termosifoni che permette di raggiungere le temp. in modo veloce. E' 
molto meglio, una volta raggiunta la temp. giorno mantenerla, che non 
sottoporre la caldaia a continui cicli acceso (al massimo)-spento.
Consiglio.
Suggerirei di limitare la temperatura giorno a 20°, impostare la temp. 
notte a 17°, acceso 6-20.
-- 
saluti
Davide

"davide" <bilgus...@libero.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:gk4p34$elr$1...@nnrp.ngi.it...

aggiungo:
il termostato può essere regolato come uno vuole, basta che tra la 
differenza temperatura massima e minima nelle 24 ore non superi i 3-4 gradi.
un impianto a pavimento, se non ben isolato, disperde il calore anche verso 
il basso e parecchio...dipende dal tipo di pavimento ma per chi usa il 
parquet si arriva anche a valori del 50%. ergo accendere un zona superiore 
implica anche il riscaldamento della zona sottostante (in misura 
proporzionale alla struttura del solaio dove l'impianto è installato).
esperienza a casa mia:
-termostato in ogni stanza
-caldaia a condensazione con temperatura impostata di 50°
-regolazione differente per ogni stanza con temperature che oscillano tra i 
16 ed i 20 gradi durante le 24 ore.
 

"davide" <bilgus...@libero.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:gk4p34$elr$1...@nnrp.ngi.it...

Quoto tutto e aggiungo:
molto importante è la temperatura di esercizio della caldaia che dipende 
dalla richiesta del circuito che lavora a temperatura più elevata (nel tuo 
caso i termosifoni); di conseguenza sarebbe intressante verificare che tale 
temperatura non superi mai i 45 gradi in modo da permettere alla caldaia di 
condensare pienamente ed avere il massimo rendimento.
Solo in alcuni casi di prodotti particolarmente evoluti c'è la possibilità 
di far lavorare la caldaia a temp più elevate per periodi ristretti a 
seconda della richiesta del circuito radiatori ma non credo il tuo impianto 
abbia questa possibilità.
Ciao 

Dimenticavo.
Sto facendo un test di prova.
1 settimana con la politica indicata sotto, un'altra settimana avevo 
intenzione di abbassare il salto termico notte giorno ed adottare 
l'esercizio continuo.
Nota sulla costruzione (vado a memoria)
ogni solaio è
- travetti e pianelle (ove presenti prima della ristrutturazione)
- armatura elettrosaldata e ancorata ai travetti e travi
- calcestruzzo di riempimento (penso
- posa tubi acqua, gas e elettricità.
- massetto alleggerito di copertura corrugati degli impianti.
- pannelli di supporto per riscaldamento a pavimento
- massetto con additivo ad-hoc (4 cm sopra i tubi del riscaldamento).
- 12 mm piastrelle gres porcellanato fine (Rex Italia pillarguri). In 
alternative nelle camere (50mq in tutto) parquet prefinito listone 
giordano margaritelli.
La casa è scoperta su tre lati per uno sviluppo di circa 30 m.
I muri perimetrali esterni sono 35/45 cm in mattoni pieni.
Come vi sembra come isolamento?
M.Z. ha scritto:


 Dom.    acceso 9.00-11.30  17.30-23.00
Un impianto a pannelli radianti a pavimento si accende a ottobre/
novembre e si spegne a marzo/aprile.

 Dom. acceso 9.00-11.30 17.30-23.00
Un impianto a pannelli radianti a pavimento si accende a ottobre/
novembre e si spegne a marzo/aprile.
Ma tenendolo sempre acceso in questo modo si risparmia rispetto ai
tradizionali termosifoni?

 impianto di riscaldamento misto, a pavimento + termosifoni nei bagni.
Colgo l' occasione qui (anzicchè aprire un nuvo thread) per fare una domanda 
che da tempo mi pongo sul risc a bassa temp : ovvero quanto diminuisce il 
faabisogno passando da un sistema tradizionale ad uno a bassa temp? Siccome 
nelle caldiae con sistemi tradizionali la temp di mandata è fissata 
solitamente sui ~ 60 gradi e dato che nei sistemi a bassa temp questa temp 
può tranquillamente abbassarsi sui ~ 30 gradi (adesso non so il valore 
esatto), mi aspetterei che solo il fatto di avere un sisitema a bassa temp 
dimezzi come minimo il fabbisogno di calore per riscaldamento, vorrei 
conoscere le vostre esperienze in proposito 

 ha scritto nel messaggionews:gk4khd$cp4$1...@nnrp.ngi.it...

non dimenticare che i 60 gradi li mandi sulla superficie totale dei
termosifoni, mentre i 30 gradi sulla superficie totale dei pavimenti..
e la differenza mi sembra evidente, e non puoi dimezzare il
fabbisogno..

 ha scritto nel messaggio 
news:451a5dd6-08ea-449a...@w1g2000prk.googlegroups.com...


non so ma magari lì bisogna pomparne di più di acqua....alla fine quant' è 
la maggiore efficienza? 

 ha scritto nel messaggio 
news:q3F9l.36308$J84....@tornado.fastwebnet.it...

il fabbisogno di energia è sempre lo stesso a parità di struttura 
edilizia...
nel sistema a bassa temperatura hai una superficie radiante molto maggiore e 
ti puoi permettere temperature d'esercizio minori...
esistono anche sistemi che lavorano a temperature intermedie a quelle da te 
indicate.
il risparmio si ha per diverse ragioni
1-la distribuzione delle temperature nei locali sono più uniformi e 
confortevoli. i 18° con pannelli a pavimento sono equivalenti ai 20° dei 
termo.
2-le moderne caldaie a condensazione hanno rendimenti migliori alle basse 
temperature.
3-un riscalmento a bassa temperatura puoi integrarlo con pannelli solari e 
quindi avere energia gratis...
4-etcc 

 edilizia...
allora non è come pensavo...
perchè le caldaie a condensazione lavorano meglio a basse temperature? 

 ha scritto nel messaggio 
news:OyF9l.36331$J84....@tornado.fastwebnet.it...

senza dubbio...
se cerchi con google trovi una montagna di grafici che ti danno il 
rendimento in base alla temperatura... 

 termo.
Questo se non erro è perchè data la maggior superficie calda e quindi
un maggior fattore di vista pannellli-persona si sfrutta meglio il
calore di irraggiamento rispetto ai termosifoni, quindi anche con aria
a due gradi minori si ha la stessa sensazione, vero?