Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: riscaldamento a pavimento

ciao a tutto il ng.
casa bifamigliare ben isolata con in fase di ristrutturazione 
dell'appartamento al primo piano.caldaia a gasolio che serve entrambi 
gli appartamenti.
intenzionato a ristrutturare  come si deve mi sto informando a tutto 
tondo con varie ditte ed esperti.
oggi e' venuto a casa un tecnico x il riscaldamento a pavimento(bassa 
temperatura) e mi ha detto che nel bagno non riesce a mettere i mt di 
tubi necessari .bisogna integrare con un radiatore.
1) allora devo mettere 2 tubi separati uno  a bassa temperatura e uno ad 
alta x il radiatore
2) non e' che cosi tutto il risparmio va a farsi benedire? ( mi sa di 
una scarpa e una zoccola) ciao.


E' normale che nei bagni non si riesca in pratica, manca proprio a
volte lo spazio fisico, ad inserire i metri di tubi dati da programma,
perchè l'impronta dei sanitari è tale che non rimane spazio libero.
Si ovvia a questo inconveniente mettendo degli scaldasalviette
alimentati alla stessa temperatura dell'acqua delle tubazioni a
pavimento.
Scaldasalviette seri, non quelle cose ridicole tanto pubblicizzate,
quindi altezza circa m. 1,5 larghezza cm. 50-60;  4 raccordi ai
vertici, uno in alto per ingresso acqua calda, di fronte valvola jolly
per lo spurgo che deve essere effettuato ogni tanto perchè siamo più
in alto del pavimento, uno in basso per uscita acqua fredda e di
fronte per pulizia, da farsi una volta all'anno.

 
Ho sentito parlare anche di integrazioni con riscaldamento a parete.
Ciao

gil ha spiegato il 14/02/2007 :

Se tu avessi avuto tutto a bassa termperatura e magari una caldaia a 
condensazione a metano sarebbe stato un reato far funzionare la caldaia 
ad alta temperatura solo per no scaldasalviette. Ma immagino che anche 
l'altro appartamento sia a radiatori e la caldaia non sia a 
condensazione, se così fosse effettivamente puoi tranquillamente 
mettere un radiatore o scaldasalviette funzionante ad alta temperatura.
Se poi preferisci non passare altri due tubi per lo scaldasalviette 
allora potresti integrare con una parete radiante ossia realizzando 
delle serpentine a bassa temperatura sotto l'intonaco di una o più 
pareti.
ENRICO

É una domanda:
e se a pavimento aumentassimo il Ų del tubo?
bear 

 bear
Il programma non io, mi dice che non serve a niente.
Ripeto:


gian...@yahoo.it
 ha detto questo giovedì :

Invece di aumentare il diametro del tubo casomai si dovrebbe aumentare 
il passo di posa più di tanto non si riesce a fare.
Sul fatto di mettere degli scaldasalviette alimentati alla stessa 
temperatura del pavimento ho qualche dubbio.
Nel senso che normalmente se l'impianto funiziona con sonda esterna e 
compensazione climatica quando fuori ho 7-8 °C la temperatura di 
mandata è dell'ordine dei 25-30 °C e a quelle temperatura uno 
scaldasalviette con elementi radianti tubolari  credo faccia veramente 
pochino.
Magari quelli con elementi piatti...
Comunque la verifica è semplice ho sottomano un catalogo IRSAP.
Scaldasalviette modello VELA. La formula da adottare é
POTENZA CEDUTA= Qn(DT/50)^n
Qn= potenza dichiarata dal costruttore con DT = 50°C
DT= Differenza di temp tra aria ambiente e acqua
n= esponente fornito nella scheda tecnica (varia a seconda della 
caratteristiche geometriche dell'elemento radiante)
Se si prende il modello 1610 con larghezza 66 cm (altezza 161 cm) la 
potenza dichiarata dal costruttore con DT=50°C è pari a 933 W.
DT=50 ° però significa temperatura acqua di mandata = 70°C.
Se la temperatura di mandata è di 30°C allora si adotta la formula.
DT=10
n= 1.235 (fornito dal costruttore)
Quindi POTENZA CEDUTA (Tm = 30 °C)= 933*(10/50)^1.235 = 127 W
Francamente non so se ne vale la pena considerando che le salviette le 
scalda sicuramente pochino, occupa pure un certo spazio.
ENRICO

 ad alta temperatura solo per no scaldasalviette. 
Esiste anche la condensazione nel gasolio:
http://www.lohe.it/ita/abgas.htm
Per il problema del post; oltre al pavimento ci sono anche le pareti :-)
se manca la superficie.

 
http://www.lohe.it/ita/abgas.htm
Si anche Viessmann e tante altre ma lui non cambia la caldaia.

 
gianc...@yahoo.it
 ha detto questo giovedì :

Nella pratica il problema lo devo affrontare quando un cliente ha un
bagno di dimensioni così ridotte per cui il tubo che ha un diametro di
curvatura minimo imposto, non copre il fabbisogno energetico.
Se il bagno è grande non cè problema, nessuno scaldasalviette.
Mediamente nei bagni in una casa coibentata secondo normativa, mi
ritrovo con dei valori di potenza termica pari a circa 75W/mq.
A volte ripeto nei bagni piccoli e ormai mi ritrovo molto spesso con
bagni di 4- 5 mq. mi mancano proprio 2 mq. per raggiungere la
temperatura necessaria, quindi uno scaldasalviette delle dimensioni
come quelle date, con acqua di mandata a 35°, (a 30° avrei un ritorno
freddo), da 150 W circa è sufficiente.
Lo scaldasalviette si deve mettere dietro la porta, non c'è scampo per
i bagni piccoli.

 
esatto  (lol) adesso leggo anche gli altri poi vi dico
ciauz

Scusate ma volete sapere dove si comprano i termosifoni solari ad acqua
calda per 600 ? ?? funzionano e sono economici
ciao
"gil" <pi...@pippo.itt> ha scritto nel messaggio 
news:oQIAh.8829$BP5.1...@twister2.libero.it...



come ti hanno consigliato, ci sono gli scaldasalviette, utilissimi.
Poi potresti prevedere, sopra la porta una lampada al quarzo da 1kWh,o
meno,utile perchè va subito in temperatura, funziona anche a impianto
spento, ultimo, ma non meno importante, se sei nudo e bagnato, ti troverai
in ambiente confortevole a qualunque temperatura superiore ai 6°C
Ci sono in commercio con il comanto a tirante: una funicella che poi far
scendere a lato della porta fino all'altezza che ritieni più opportuna.
-- 
Ciao Kantossek