Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: termoregolazione pannelli radianti

Ciao,
mi permetto di chiedere qualche info sui sistemi di termoregolazione
per un riscaldamento di un appartamento (trilocale con 2 bagni) con
caldaia a condensazione abbinata a pannelli a pavimento
E' opportuno mettere una valvola per locale o non servono ?
Se si, con propria sonda e termostato nel locale o addirittura gestite
in domotica ?
scusate la terminologia se non corretta...


Il termostato ambiente, in genere va messo nel locale do ve non fai moto e
guardi la TV
Non so come siano stati distesi i tubi nel pavimento, a parte il bagno, dove
ci sarà un radiatore sovra dimensionato, o uno scalda salviette, bisogna
vedere se il resto dell'impianto è intercettabile: va quindi lasciato in
pace.

 
non capisco che cosa tu possa intendere per "lasciato in pace" ....
Premessa: io preferisco non mettere termostati in uno o piu' ambienti 
per regolare l'impianto a pavimento per problemi di tempi di risposta 
dell'impianto stesso al comando del termostato... esempio... il 
termostato e' tarato a 20 gradi, li raggiunge, quindi chiude una valvola 
o altre intercettazioni... ora che e' tutto chiuso il massetto (che era 
bello caldo) continua a irraggiare la sua temperatura ancora per 
parecchie ore... e sicuramente superera' anche i 20 gradi previsti.... 
(ora viene il peggio)  quando pero' la temperatura scende sotto i 20 
gradi, il termostato riapre la valvola.... e fa circolare l'acqua 
all'interno delle tubature.. bene, ma il massetto sara' decisamente 
freddino e dovra' riassorbire calore prima di cederlo all'ambiente.... 
quindi passeranno parecchie ore prima che la temperatura si riporti sui 
valori richiesti.
Quindi se ne deduce che con un controllo del termostato ho la 
probabilita' di avere una antalenanza di temperatura in ambiente che non 
fa onore all'anno e alle tecnologie che stiamo vivendo (2005)
Morale: impianti a "punto fisso" (i piu' economici da realizzare e da 
proporre) e quelli megagalatticamente accessoriati da termostati in ogni 
stanza, non sono a mio parere, particolarmente performanti.
Ciao felipe

 stanza, non sono a mio parere, particolarmente performanti.
quindi un termostato da pochi euro, con resistenza anticipatrice, ti risolve
il problema.
Ovviamente se la resistenza incrementa di due gradi la reale temperatura
ambiente avrai due gradi di differenza nella temperatura ambiente quando la
temperatura esterna varia da 17°C alla minima di progetto.
-- 
Ciao Kantossek

è proprio l'inerzia termica del massetto che mi lascia dubbioso
e con il parquet lo svantaggio aumenta ?
ho provato a consultare siti di produttori (rotex) o di impiantisti
(bticino) entrambi sostengono che la regolazione per singola zona
(termostati con servocomando) o in domotica permettono una gestione
più performante del sistema e un maggiore confort
bho ?! avranno solo interessi a vendere componenti ?!?!
e la caldaia a cond. lavorando a zone? vantaggi/svantaggi di
performance ?
aumentare i costi,sofisticare l'impianto ci sarà qualche buon motivo ?

 ha scritto nel messaggio
news:1118847050.3...@o13g2000cwo.googlegroups.com...
è proprio l'inerzia termica del massetto che mi lascia dubbioso
e con il parquet lo svantaggio aumenta ?
Si
Quindi niente cronotermostati
-- 
Ciao Kantossek