Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: [Neofita] FV per rete domestica

Come da oggetto, e pur essendo un elettrotecnico (diciamo elettricista), 
trovo un po' ostico l'argomento FV: ma non mi spavento.
Da un po' di tempo seguo questo newsgroup per cercare di capire di più 
ma ho voluto postare nella speranza di chiarire meglio i miei dubbi e al 
tempo stesso presentarmi :-)
Leggevo in alcuni passaggi, che é illegale alimentare la propria rete 
domestica (o una parte di essa) senza passare dal contatore Enel. Perché?
Mi potete indicare una qualche dispensa tecnica per principianti che mi 
introduca alle installazioni del FV, e le sue regolamentazioni?
Mi piacerebbe frequentare alcuni corsi di formazione per installatori
ma i costi sono proibitivi (SolarTech, EcoRete, ecc.).
Accetto qualsiasi sorta di consiglio :-)
Saluti
zmigol

 domestica (o una parte di essa) senza passare dal contatore Enel. Perché?
Non'e' illegale assolutamente crearsi una rete alternativa in isola , 
cioe' staccata dalla rete enel.
E' eventualmente illegale il contrario, cioe' immettere nella stessa 
rete senza l'autorizzazione Enel; tuttavia se una persona immette una 
quantita di energia inferiore al consumo minimo dell'abitazione 
utilizzando apparecchiature omologate non credo che Enel possa aver 
nulla da dire.
Ciao,
F.

 cioe' staccata dalla rete enel.
Intanto grazie per la risposta :-)
Quello che non mi torna é, come inserire nella rete altra tensione in 
parallelo a quella Enel senza qualche effetto di incompatibilità.
Quali protezioni assicurano la connessione tra le fasi?
E le tensioni trifase nel FV sono documentate?
Come si ricava il potenziale 0 (neutro) nel FV?
Scusate le domande un po' banali ma sono ignorante in materia.
Saluti
zmigol

 E le tensioni trifase nel FV sono documentate?
So solo che esistono apparecchi di connessioni FV anche trifasi.
Ciao,
F.

Ci sono gli inverter grid-connected, che impongono una certa corrente. In 
pratica quella che non consumi se ne va fuori attraverso il contatore enel. 
E attento che quelli nuovi elettronici ti fanno pagare la corrente che esce 
tanto quanto quella che entra!!!
Ti riposto un bel messaggio di INGO che trovi comunque piu' sotto (cerca "un 
dubbio sugli inverter grid-connected"):
Penso tu abbia bisogno di una risposta tecnica, il procedimento è questo.
consideriamo il nodo sul quale si incontrano i 3 cavi dell'inverter,
dell'enel e delle utenze.
questo nodo si trova a valle del contatore, se poi fisicamente i donduttori
sono disposti diversamente non conta.
la somma della corrente  che arriva dall'enel, piu quella che arriva
dall'inverter deve essere uguale a quella in uscita verso le
utenze.(principio dei nodi)
Quello che probabilmente ti sfugge è che l'inverter IMPONE una corrente,
poichè i FV danno una certa potenza, che divisa per il valore efficace della
tensione di rete imposta impone una data corrente. (l'inverter capisce che
non può imporre piu di tanto leggendo la tensione in ingresso, la fa
scendere assorbendo corrente fino a un valore preimpostato in modo da
ottenere la massima efficienza dei FV, la loro tensione resta sempre
identica cambia la corrente erogata a seconda del sole)
Ora capisci che se l'utenza succhia di più allora entra in gioco l'enel, se
succhia meno la corrente imposta va VERSO l'enel.
Una volta che sai che l'inverter impone una corrente tutto il resto sono
addizioni e sottrazioni.
Il contatore in esempio è bidirezionale, per il caso a due contatori essendo
unidirezionali tutto si riconduce all'esempio precedente con la differenza
che le correnti negative passano per un altro contatore.
Ingo

 succhia meno la corrente imposta va VERSO l'enel.
In questo caso l'Enel diventa un utilizzatore che assorbe corrente?
Saluti
zmigol

 In questo caso l'Enel diventa un utilizzatore che assorbe corrente?
se la casa non chiede tutta la potenza si.
Ingo

 corrente che dipende dalla potenza fornita dai fv.
Grazie mille :-)
Claro che maggiore é la potenza, maggiore sarà la corrente.
L'impianto che vorrei realizzare si trova in sud Africa dove il sole é 
abbondante per circa 14 al giorno, ma non so se ci sono accordi simili 
per allacciamenti in rete, e tantomeno con contatori elettronici, quindi 
   presumo che realizzerò un impianto ad isola; tutto ciò quando i 
prezzi scenderanno ovviamente.
Nel frattempo faccio copia di queste vostre indicazioni, per me utilissime.
Se avete info su corsi di formazione FV son tutt'orecchi.
Saluti
zmigol