Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianti a pavimento e condizionamento estivo

D'estate l'aria è calda e umida. Facendo circolare
acqua fredda nei tubi degli impianti a pavimento non
si va' incontro al problema dello stillicidio[1]?
[1] Ovverosia, scendendo sotto la temperatura di rugiada,
    il vapore acqueo contenuto nell'aria si condensa e
    bagna i tubi

Valeria wrote:

.. Infatti devono essere usati congiuntamente a sistemi a parete o a 
pavimento usati per raffreddare, dei deumidificatori.
( in particolare l'umidita' ambiente deve essere monitorata ).
F.

    bagna i tubi
ciao,
se un impianto è fatto e dimensionato bene NON DEVE formarsi condensa, 
inoltre è buona regola, se non obbligo, "aiutare" il raffrescamento (non 
condizionamento) con dei deumidificatori (che sono poi quelli che ti rendono 
l'aria umida al punto giusto)
saluti
W 

 ( in particolare l'umidita' ambiente deve essere monitorata ).
Ma in tal caso non conviene utilizzare la pompa di calore
direttamente per il raffreddamento e la deumidificazione dell'aria
lasciando vuoti i tubi a pavimento? Un deumidificatore in pratica
è un frigo che però ha il difetto di re-riscadare l'aria che
ha raffreddato (per deumidificarla) in quanto condensatore ed
evaporatore sono situati nello stesso ambiente. I condizionatori
tradizionali funzionano anch'essi come deumidificatore, solo che
non tornano riscaldare l'aria perché il condensatore viene
sistemato all'esterno. Usando una pompa di calore a sonde
geotermiche (ad esempio) si potrebbe ottenere un risultato
maggiore di un condizionatore tradizionale perché il
condensatore scambierebbe con il terreno che d'estate è
più freddo dell'aria e quindi si raffredderebbe l'aria
ambiente "partendo" da 20°C (ad esempio) invece che da 30°C.
I tubi a pavimento, se usati per raffreddare, dovranno essere
a temperatura inferiore all'aria ambiente (ovvio, se no non
raffredderebbero nulla!) ma maggiore dell'aria fredda immessa
da un condizionatore deumidificatore (altrimenti si forma
condensa, perché l'aria immessa sarà satura alla temperatura
di immissione), quindi il vantaggio dei tubi a pavimento
è abbastanza esiguo, secondo me...

"Valeria" <^.^@^.^> ha scritto nel messaggio 
news:4392c6b8$0$13264$4faf...@reader2.news.tin.it...

Il fatto è che non sempre devi deumidificare:
l'impianto deve essere collegato ad un umidostato che solo in caso si superi 
il valore limite farà partire eventuali deumidificatori od in alternativa 
alzerà di qualche grado la temperatura dei pavimenti per evitare la 
formazione di condensa (a scapito però della temperatura ambiente).
Quindi il raffrescamento a pannelli rimane a mio avviso una soluzione 
economica (nella gestione) ed ecologica seppur più complessa nella 
realizzazione/progettazione
Ciao 

 ambiente "partendo" da 20°C (ad esempio) invece che da 30°C.
[CUT]
Ciao,
il grandissimo vantaggio del "natural cooling" ovvero di far girare l'acqua 
che viene da sottoterra con pompa geotermica (a 15°C) è proprio quello di 
raffrescare l'ambiente senza consumare energia (se non quella esigua della 
pompa di circolazione)
Come dicevo prima, se l'impianto è ben progettato e quindi correttamente 
dimensionato, i deumidificatori andranno circa 4/5 ore al giorno per tenere 
la "classica" soglia di umidità al 55% che è quella che in genere noi 
preferiamo
Di conseguenza il doppio vantaggio: ecologico in quanto non vengono usati 
condizionatori con quel che ne consegue; economico perché con poche 
centinaia di W tieni la casa confortevole
saluti
W 

 lasciando vuoti i tubi a pavimento? 
Nei sistemi di raffreddamento a pavimento o a parete non viene immessa 
acqua raffreddata da una pompa di calore ma viene semplicemente fatta 
circolare acqua di falda.
Il consumo elettrico e' quindi bassissimo e la quota di energia che 
consumerebbe eventualmente un deumidificatore aggiunto, e' irrisoria.
Per fare un  esempio banale.. per raffreddare un appartamento da 100 mq2 
basterebbe una pompa x l'acqua di falda che consuma 70 Watt e un 
deumidificatore da 200 watt ... totale 270 watt; per raffreddarlo con 
uno split convenznale si consumerebbe non meno di 1000 watt.
Inoltre in comfort dei sistemi di raffreddamento a pavimento o a parete 
e' incredibilmente superiore ai sistemi convenzionali.
F.

 uno split convenznale si consumerebbe non meno di 1000 watt.
Scusa l'ignoranza, ma quanto è profondo in genere un pozzo per prelevare
l'acqua di falda in grado di raffrescare l'ambiente? Io possiedo un pozzo
artesiano per irrigazione profondo circa 34 metri ed ho montato una motore
da 1500 Watt che mi garantisce una buona portata, l'acqua non è potabile
perchè il terreno è misto argilloso e calcareo, tu pensi che potrei
utilizzarla eventualmente filtrata? grazie ciao.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 rendono l'aria umida al punto giusto)
che pero' scaldano l'aria

 Il fatto è che non sempre devi deumidificare:
dove abiti?


Mah, io ho personalmente visto funzionare i deumidificatori integrati nelle 
pareti o nei soffitti, quel poco di calore che viene prodotto viene 
dissipato dalle superfici adiacenti, inoltre il deumidificatore è dotato di 
un ingresso e una uscita in cui scorre l'acqua alla stessa temperatura del 
pavimento, quindi di fatto l'aria trattata non subisce riscaldamento, dallo 
steso sito:
*********
Caratteristica peculiare dei deumidificatori  è la dotazione di 2 ulteriori 
scambiatori di calore che, sfruttando la disponibilità di acqua refrigerata 
(15-18 °C) utilizzata nell'impianto a pannelli, ne migliorano 
significativamente le prestazioni: la batteria di pre-trattamento, situata 
prima dell'evaporatore, abbassa la temperatura dell'aria, togliendo carico 
sensibile alla batteria evaporante; la batteria di post-trattamento, 
posizionata dopo il condensatore, riduce la temperatura dell'aria prima 
della reimmissione in ambiente. Il trattamento così effettuato permette di 
ottenere aria deumidificata che però non cambia di temperatura.
*********
ora, se hanno scritto fregnacce, prenditela con loro, io impianti di 
raffrescamento ne ho visti, anche in attività commerciali, e ti assicuro che 
si stava MOLTO bene
saluti
W 

 acqua fredda nei tubi degli impianti a pavimento
aumenterà l'umidità del pavimento, quando l'impianto è in funzione
-- 
Ciao Kantossek

 a parete e' incredibilmente superiore ai sistemi convenzionali.
Un'altra cosa mi preoccupa degli impianti a pavimento: se
si rompe un tubo è casino, suppongo, bisogna rompere tutto
il pavimento o no ?