Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: recupero calore da sala macchine

Salve,
sto ristrutturando la sede di lavoro e vorrei sfruttare il calore
emesso da alcuni macchinari ( circa 15 kW). Considerate che la
temperatura della sala macchine è mantenuta a circa di 24 gradi
ventilando l'ambiente con aria esterna sotto zero...
 
Avrei quindi a disposizione una fonte di calore non indifferente per
riscaldare le zone esterne alla sala macchine.
Forse è una sciocchezza , ma pensate sia possibile mettere lo
scambiatore di calore di una pompa di calore all'interno della sala in
modo da aumentarne l'efficienza e poter alimentare gli split in
ufficio?
Penso ad una soluzione aria-aria per questioni costo.
Quando le macchine sono spente il COP della pompa calerebbe , ma penso
che il bilancio totale non sarebbe male.
 
Così facendo infatti non avrei bisogno di metano e, inoltre potrei
valutare l'installazione di pannelli fotovoltaici.
 
Avrei anche bisogno di reffreddare la sala d'estate in quanto la temp.
interna non deve mai superare i 28.
 
Grazie a tutti per le opinioni , penso sia un argomento divertente!
 

ufficio?
 
non è una sciocchezza ma devi poi scordarti di usare gli stessi split per 
raffrescare gli uffici in estate, altrimenti peggiori il problema del caldo 
in sala macchine e i condizionatori rischiano di andare in crisi
una soluzione potrebbe esser mettere le unità esterne in posizione "esterna 
ma comunicante" tipo con un ventilatore che in inverno butta l'aria sulle 
unità esterne mentre in estate tramite una serranda devi il flusso in 
estrazione dalla sala macchine da un'altra parte
 
Silvia
 

ufficio?
 
Mi sembra che la soluzione piu' semplice sia avere la pompa di calore
che alimenta gli split all'esterno, e lo sfogo dell'aria calda vicino
alla pompa e munito di uno di quei bocchettoni orientabili.
 
In estate, la pompa di calore pompa calore dagli split (e dallo split
in sala macchine) verso l'esterno, e l'aria calda viene espulsa dalla
sala macchine e diretta lontano dalla pompa di calore.
 
D'inverno giri il bocchettone e la pompa di calore aspira aria mixata
con l'aria calda della sala macchine; lo split in sala macchine viene
disattivato.
 
Leonardo
 
-- 
Tell us whether you spy, in the light of the morn,
what saluted was fiercely at the fall of the past day:
whose pips and whose bands in the very heart of the fray
bravely floated from the bulwarks to which we were sworn?



interessante l'idea del bochettone, sai un sito dove possa vedere
l'immagine ? non ho capito bene di cosa si tratta-

l'immagine ? non ho capito bene di cosa si tratta-
 
Non so se servono a QUESTO, eh. Sono dei tubi a gomito di grande diametro
realizzati di solito in corrugato, li ho visti montati su pompe di calore
e sistemi di aspirazione. Uno che ho visto da vicino poteva ruotare sulla
base, ed era bloccato da un dado... il tubo sale verticalmente e ruota su
quest'asse, poi piega a 90 gradi in modo che l'apertura puo' rivolgersi a
nord, est, o dovunque.
 
Immaginati il tubo di presa d'aria della PDC come un uomo in piedi.
 
Se lo sfiato dell'aria calda esce all'altezza della faccia, d'inverno uno
ruota l'"uomo" in modo che guardi lo sfiato: la pompa di calore aspira l'
aria preriscaldata dalla "bocca".
 
D'estate, l'"uomo" si dispone girato e riceve l'aria calda sulla nuca, ma
da li' non aspira.
 
Volendo, con DUE bocchettoni orientabili - uno fissato al muro che soffia
verso l'alto oppure a destra, e uno alla pompa che aspira da sinistra (in
corrispondenza dello sfiato a muro), o a destra, puoi fare in modo che l'
aria soffiata fuori dal CED sia captata praticamente al 100% oppure venga
dispersa verso l'alto.
