Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: vaso di espansione aperto

operando nel settore della progettazione termoidraulica, mi trovo alle prese 
con un generatore di calore a legna ad acqua e mi domando se va applicato il 
vaso di espansione aperto (secondo DM 01/12/1975 e norma UNI 10683 del 
1998), oppure, se si può installare il vaso chiuso, in base a quale 
normativa questo sarebbe possibile.
grazie e ciao
paolo 

 ha scritto nel messaggio 
news:1PVUf.48206$A83.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:1PVUf.48206$A83.1...@twister1.libero.it...

Va obbligatoriamente il vaso aperto. Oltre che la normativa, è il buon senso
ad imporlo... :-)
Archi

 con un generatore di calore a legna ad acqua e mi domando
Quale è la pressione di esercizio massima del generatore
-- 
Ciao Kantossek

 ad imporlo... :-)
O bella.
E quale dovrebbe essere questo buon senso?
Il senso che noi siamo rimasti indietro di qualche anno
(impiantisticamente parlando), visto che all'estero sono anni che fanno
impianti a combustibili solidi a vaso chiuso, con tutti i vantaggi che
questo comporta.
rtn.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 questo comporta.
All'estero esattamente "dove", scusa? Mi fa un po' specie la tua
affermazione perchč le norme tecniche italiane di solito sono abbastanza
allineate a quelle del resto d'europa...
Comunque, mi interesserebbe sapere quale rivoluzionaria invenzione sia stata
fatta in questi ultimi dieci anni tale da rendere sicuro un impianto del
genere a vaso chiuso...
Per farti capire i problemi possibili col vaso chiuso, prova a considerare
quanta gente chiama il tecnico (per normali caldaie a gas!) perchč sono
andate in blocco dopo un semplice rabbocco di acqua...
Solo che il rabbocco č stato necessario perchč si era rotto il vaso
d'espansione, che quindi non lavorava piů.
Una caldaia a gas va in blocco e la cosa si ferma lě, un termocamino puň far
saltare semplicemente i tubi allagandoti mezza casa (se ti va bene), o
esplodere in maniera piů o meno grave...
Per la cronaca, le "saldature a stagno non troppo ben fatte" sui tubi dei
termocamini era il "sistema di sicurezza" che si usava una volta su questi
sistemi... :-)
Archi

 ad imporlo... :-)
dalle indagini fatte, la svolta sembra essere la nuova UNI 10683:2005, che 
rimanda al costruttore le indicazioni sull'impiego del vaso aperto o chiuso, 
secondo la UNI 13240:2001, recepita appunto dalla UNI 10683:2005.
per cui VASO CHIUSO, se il costruttore ha omologato la termostufa secondo la 
UNI 13240:2001 !!
ciao
paolo Z. 

 esplodere in maniera piů o meno grave...
Prima di saltare i tubi c'e' sempre la valvola di sicurezza tarata a 3 bar
comunque a prescindere da qualunque norma sono d'accordo con te
il circuito aperto evita i problemi del chiuso , dato che un impianto con
caldaia o termocamino a legna e' montato normalmente in case di campagna
o montagna dove e' piu' facile che vada via la corrente , una 'sfiatata' di 
vapore
in un impianto aperto non crea problemi l'aria viene espulsa e l'acqua 
reintegrata
in un impianto chiuso si dovra' andare sicuramente a mettere le mani nei 
radiatori
per togliere aria e controllare la pressione.

io sono possessore di un inserto della JOLYY MEC modello termo jolly da 
inserimento e fa uso di impianto chiuso.
Andrea    vicenza
"Kantossek" <hah...@CanDelTuoBen.net> ha scritto nel messaggio 
news:F0kVf.50044$A83.1...@twister1.libero.it...


 sistemi... :-)
Adesso ho capito perchè hai parlato che si "allaga la casa".
Chiaro è che io mi riferisco ad un "impianto serio" a legna: quindi
caldaia.
Non termocamino, per il quale si potrebbe anche optare per un vaso aperto
(ma solo per lui), integrato con un impianto con caldaia (gas/gasolio) a
vaso chiuso tramite scambiatore di calore. 
Una caldaia a legna, DEVE essere accoppiata ad un serbatoio di capacità
congrua: 24 kW = 1000 litri almeno, che avrà il compito di fare da volano
termico sull'impianto termico, assieme ad un adeguato sistema anticondensa
(mica si tratta di una caldaia a condensazione). 
Saluti,


Volapeno ha scritto:

cecando il cap. R.9 della raccolata R dell'ISPESL  (agg. seduta del
26/01/04) relativa a "Impianti termici con generatori alimentati da
combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico e
circolazione forzata" troverai alcune riposte ai tuoi quesiti ed ai
suggerimenti ricevuti
ciao