Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Climatizzazione/refrigerazione ad energia solare

Non che sia fissato, ma alcuni giorni fa ho letto su un volantino un accenno
al "solar cooling" cioe' la possibilita'di usare l'acqua calda di impianti
solari termici (possibilmente concepiti allo scopo per produrre acqua calda
a temp piu' alte dei solari termici tradizionali) per ottenere freddo, per
es. per la refrigerazione estiva, proprio quando l' energia solare ha la max
disponibilita' e la climatizzazione la max richiesta. Anche se l' efficienza
della conversione da acqua calda ad aria fredda dipende fortemente dalla
temperatura in entrata della prima ( che per il solare termico difficilmente
supera i 60 gradi, ma leggo qui che fino a 50 gradi un COP decente e' ancora
garantito
http://www.adsorptionchiller.bigstep.com/generic3.html
 ) si puo' ad es.
calcolare che un impianto solare termico di 10 mq (costo attorno ai 10 mila
euro) possa produrre 7000 o 8000 kWh termici all'anno, ovvero circa 700 kWht
al mese in media. Ora, supponendo che una famiglia nei mesi estivi usi un
solo condizionatore da 9000 Btu/ora, ovvero poco piu' di 2,5 kW frigoriferi,
per non piu' di 4 ore equivalenti a piena potenza al giorno, allora i 10 mq
di solare termico potrebbero soddisfare buona parte di questi consumi, anche
assumendo una conversione scadente a non piu' del 30-40%, ovvero 700 kWht al
mese dal solare term vs i  2,64 kW*4 ore*30 giorni al mese / 0,3 o 0,4
equivalenti a  800-1060 kWh termici richiesti al mese. Aumentando di poco la
superficie dei pannelli (e quindi i costi) si potrebbe anche avere la
piccola parte per l' acqua calda sanitaria e nei mesi invernali integrare
piu' che degnamente persino il riscaldamento, si realizzerebbero cosi'
enormi risparmi energetici a costi tutto sommato ragionevoli, con il
vantaggio non secondario di calmierare i picchi di consumo estivi a causa
della richiesta di climatizzazione. Non conosco nel dettaglio i costi di una
tale macchina ad assorbimento, o meglio i sovracosti rispetto ad un
condizionatore tradizionale, ma mi semba cmq una tecnologia interessante

 Quoto
Sono macchine piuttosto complesse, voluminose, molto costose e per quanto ne
so sono disponibili solo per potenze "non domestiche". La più piccola che io
conosca fornisce 16kW di potenza frigorifera con superficie occupata dai
pannelli solari termici pari a 40mq.
http://www.systema.it
Ciao
Igor
P.S. se ti interessa ti posso inviare un pdf illustrativo in privato

 P.S. se ti interessa ti posso inviare un pdf illustrativo in privato
Me lo mandi? l'indirizzo è valido (LEVA QUESTO escluso ovviamente)
Silvia

 
http://www.systema.it
Be', non e' affatto male, dai miei calcoli pensavo che le cose stavano 
peggio, mentre secondo te con soli 10 mq di solare term puoi alimentare un 
condizionatore da piu di 12 mila MBtu/ora, ovvero piu' di 100 mc di 
volumetria; sei sicuro che le cose stiano proprio cosi' ?
La tua mail di sopra e' valida ? 

 40 mq al posto del tetto invece son più fattibili.
6 m lineari :)
ergo 4 linee da 1,5 metri ;-)
ah ma si potrebbero mettere anche su un normale balcone,
se fossero alte intorno ai 20-30 cm a "tubo"
si risparmierebbe persino sull'inferriata :)
per quello che chiedono al giorno d'oggi i fabbri,
mi sa che il concentratore si ripaghi da solo
ps:
16kw non e' mica proprio poco :)
in estate c'e' sole per almeno 5-6 "ore piene"
felice_pago
.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


posso averlo anch'io?
il mio indirizzo è il mio nome chiocciola 
fuocofisso.com
grazie
rodolfo 

 se fossero alte intorno ai 20-30 cm a "tubo"
Il problema è che non sono alti 20-30 cm...io sto parlando dell'impiantino 
che vedi in questa foto, con quei concentratori
http://www.cmtclima.com/bctgreen.html
per il 16 kw richiedono 3 moduli da 5750 x 2300...azzz adesso che leggo bene 
vogliono 3 moduli, non 3 pannelli (ogni modulo ha 3 pannelli, si vede in 
altre foto che ho sul catalogo) fan 18 mt di concentratore solare...
Silvia 

Il 15 Nov 2007, 11:37, "Ranablu" <silvia_ro...@QUESTOhotmail.com> ha
scritto:

e che te ne fai di 16Kw di potenza installata ?
io quando leggo concentratori penso a questi :)
http://www.daviddarling.info/images/parabolic_trough_system.gif
quando penso a casa mia, invece penso a 5-6 KwH al giorno



Igor

 La tua mail di sopra e' valida ?
se togli il superfluo si ;-)
Igor

 Non lo dico io ma il produttore della macchina in questione !
Si', non avevo capito che fosse un impianto solare a concentrazione, io i 
miei calcoli li avevo impostati su " banali " impianti solari termici piani 
o al piu' sottovuoto (di quest' ultimi non sono in realta' un gran 
sostenitore)
Giusto per curiosita', quali sono i costi dell' impianto da 16 kW ? Quali i 
consumi elettrici per frigoria generata ? Come si riduce il COP in funzione 
del decrescere della temperatura dell' acqua calda in entrata (ma immagino 
che nel pdf ci sia scritto tutto)?
p.s. ti ho mandato la mail 

 Giusto per curiosita', quali sono i costi dell' impianto da 16 kW ?
scusa,
ma mi dici cosa ci fai con un impianto da 16Kw ?
male male nell'arco dell'anno ci farai una media di almeno
40 Kwh al giorno !
che fai la vendi, a che prezzo ?
hai un laboratorio artigiano ?


 ma mi dici cosa ci fai con un impianto da 16Kw ?
Come ho gia' scritto, voglio confrontare i costi aggiuntivi  di un tale 
sistema (credo a non meno di 1000 euro per kW frigorifero, per taglie minime 
di decine di kW + combustibile pressocche' gratuito, quando l' impianto 
soalre va) con quelli di un normale condizionatore a compressione, anche di 
recente tecnologia, attorno ai 300 euro per kW frigorifero , con taglie 
anche del kW e con costi del " combustibile" (elettricita') che sappiamo 

 quando penso a casa mia, invece penso a 5-6 KwH al giorno
Consumo elettrico
Silvia

> E come temevi: si tratta di concentratori solari.
Visto grazie,...è la stessa marca cinese di cui ho anch'io la documentazione 
(della ditta di cui ho postato il link) , la tua è più chiara sul solare.
Quello che mi fa "arrabiare" è che le macchine da 35 kW ci sono anche per 
funzionamento con acqua a 90°C, quindi producibile con normali tubi 
sottovuoto...difficile capire le politiche commerciali cinesi...
Silvia