Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Chiedo parere

Salve a tutti.
Volevo sentire il vostro parere circa l'installazione di un riscaldamento a
pompa di calore in un ufficio. Purtroppo in questo momento non ho sottomano
i mc da riscaldare... ma in realtà la domanda è molto più generica.
Attualmente nell'ufficio che ho preso in affitto per la mia attività c'è un
trogloditico impianto di riscaldamento a gasolio. Nello scorso mese di
luglio ho sofferto un terrificante caldo con punte di 38°C poichè l'ufficio
è per buona parte della giornata esposto al sole. Per tale motivo mi sono
prefissato di installare per il prossimo anno un impianto di condizionamento
in accordo con il proprietario (un impresa edile). Sono venuti a fare il
sopralluogo diversi impiantisti e quando ho prospettato loro di installare
un impiato di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale, hanno tutti
storto il naso circa l'effettivo funzionamento durante il periodo invernale.
Dicono tutti che non rende... che sotto certe temperature la macchina si
ghiaccia... che bisogna prendere le macchine con ciclo di scongelamento... e
che comunque non riuscirò ad ottenere calore a sufficienza. Boh... non
capisco. Io ho un amico che anni fa per "sbaglio" installò un impianto
simile (per sbaglio nel senso che a lui serviva solo raffrescamento). Poi
con il primo inverno provò a farlo funzionare anche per riscaldamento. Da
allora ha chiuso definitivamente il contratto con l'azienda fornitrice del
gas perchè si trova benissimo. Unico inconveniente è che quando ci sono
giornate di nebbia o pioggia, non avendo una macchina con ciclo di
scongelamento, si forma del ghiaccio. Per risolvere il problema la fa andare
10 minuti a raffrescamento e tutto torna a funzionare correttamente.
Sapete spiegarmi un po' come funzionano ste macchine? (zona di installazione
provincia di Milano)
Grazie sentitamente.

 pompa di calore in un ufficio. 
In fiera a Vicenza all'ultimo Solarexpo, ho visto un paio di aziende che 
sostenevano ( secondo me' a ragione ) che le attuali pompe di calore con 
scambio in aria, hanno raggiunto rendimenti  talmente buoni da farle 
preferire alle costose e complicate con scambio in acqua ( normalmente 
di falda ).
Hai nostri climi, infatti, la temperatura media dell'aria nel periodo in 
cui occorre il riscaldamento non giustifica un impianto a scambio in 
acqua o addirittura geotermico.
Il vero problema per i sistemi con scambio in acqua rimane appunto il 
problema del ghiaccio che si forma nell'evaporatore e che necessita di 
energia nel ciclo antigelo ( a scapito del COP ),  durante i periodo 
particolarmente rigidi.
Tale problema, che comunque non pregiudica l'adozione di queste 
apparecchiatire per scaldarsi soprattutto se in sostituzione di caldaie 
a gasolio, e' stato risolto in modo spettacolare da un'azienda che usa 
il calore di un impianto solare termico, prelevato da un'apposita 
serpentina, per preriscaldare il freon prima dell'ingresso 
all'evaporatore durante la fase di antigelo..
Tornando specificatamente alle tue domande :
una pompa di calore moderna e' concorrenziale gia' con i sistemi di 
riscaldamento a metano.. per quelli a gasolio e' in netto vantaggio;
Un prodotto semplice e molto efficiente che mi viene in mente e' il Tata 
Fujitsu inverter da 12.000 BTU ... ma ce ne sono moltissimi altri.
Ad ogni modo scegli un classe A tassativamente inverter e un 
installatore serio che non dica le cose che hai riportato.
 > Sapete spiegarmi un po' come funzionano ste macchine? (zona di > 
 >installazione
 > provincia di Milano)
Dove ?
Ciao,
F.


Ciao,
 anche io utilizzo pompe di calore inverter in due negozi a Cremona e ti
confermo che
non ho mai avuto nessun problema per mancanza di rendimento.
vai tranquillo.
Ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Fabrizio Cattaneo wrote:
  > Il vero problema per i sistemi con scambio in acqua rimane appunto il
Oppss..
Errore di battitura; volevo dire :
Il vero problema per i sistemi con scambio in ARIA rimane appunto il
F.

Aggiungo a quanto gia' scritto dagli altri: manda via quelli 
impiantisti. Evidentemente installano solo cineserie con un COP=2 o poco 
piu' e percio' vanno evitati come la peste (COP=rendimento)
Infatti, se per il raffreddamento ci si puo' arrangiare (sprecando 
energia) anche con condizionatori da 100 euro, per la funzione di 
riscaldamento servono condizionatori seri, in classe A.
Questi condizionatori costano (senza il montaggio) dai 500 euro in su, 
ma hanno un COP=3,5 ed oltre e percio' riescono a trasferire il calore 
in modo efficace, anche con temperature relativamente basse.
Con il clima padano, al massimo ci saranno solo un paio di settimane in 
cui si dovra' integrare con le resistenze elettriche, ma durante tutto 
il resto dell'inverno, un'impianto dimensionato adeguatamente 
(ricordarsi che per un 4 locali, una caldaia ha una potenza termica di 
circa 7-8 kW, tanto per fare il confronto), riesce tranquillamente a 
soddisfare la richiesta. Poi nelle mezze stagioni (inizio primavera e 
fine autunno) la pompa di calore lavora con efficienze sbalorditive 
(avere 20 gradi in casa quando fuori sono 15 gradi richiede poca energia).
R.L.Deboni
BTabby wrote:
...


 è per buona parte della giornata esposto al sole. 
mai pensato di intervenire in  modo da ombreggiare le finestre? Oppure 
di applicare perllicole solari al vetro? Il tuo è il classico caso da 
surriscaldamento estivo dovuto a vetri con alto fattore solare (lascia 
passare tutta o quasi l'energia incidente sui vetri dal sole)
Per il resto quoto ciò che ti hanno già detto.

 di applicare perllicole solari al vetro?
Già fatto ma non basta purtroppo. L'ufficio è ricavato all'interno di una
struttura prefabbricata (capannone)... quindi isolamento termico mooooooolto
sportivo.

 Dove ?
Agrate Brianza (Mi)
Saluti e grazie

Deduco dalle Vostre risposte che ho avuto a che fare con impiantisti... che
qui a Milano chiamiamo "barlafus" (=incapaci con l'aria del "tuttologo")...
e che evidentemente installano "cineserie".
Grazie a tutti, siete stati chiari ed esaustivi.