Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Velocita' pompa caldaia

Ciao a tutti
la pompa installatami che spinge l'acqua calda dalla caldaia ai
termosifoni ha una regolazione di tre velocita' (e quindi tre valori di
consumo).
Logicamente alla velocita' piu' bassa l'acqua scorre piu' lentamente
nell'impianto ma cio' cosa mi comporta? Ci vuole piu' tempo per
scaldare la stessa stanza rispetto alla velocita' quella piu' alta ( la
tre)? O ci sono altre cose da tener conto?
Grazie per i chiarimenti.
Ciao
Pubs1999

Pubs Egiziani ci ha detto :

LA velocità della pompa è legata al comportamento dell'impianto, ossia 
alla curva caratteristica delle pompa della caldaia che deve essere 
confrontata con quella dell'impianto. Non è detto che a velocità minore 
ci sia il maggior rispparmio, anzi. Mediamente è la 2° velocità la 
migliore.. ma dipende da tante cose
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 sia il maggior rispparmio, anzi.
Be, di corrente elettrica sicuramente risparmi :-)
Ciao 

Tempo fa' avevo sostituito (per situazione d'emergenza)  in mancanza del
pezzo originale la pompa rotta, con una pompa a tre velocita', e avevo
notato che se gira piano per es. alla prima velocita puo' capitare che
l'acqua in prossimita' della fiamma all'interno, andava in ebbolizione,
facendo rumore e mandando in protezione il sistema, alzando di un punto la
velocita la cosa non si verificava piu.


 ha scritto nel messaggio 
news:1169628830....@s48g2000cws.googlegroups.com...


 velocità la pompa
Grazie della risposta, la mia domanda nasceva principalmente dal
maggiore sforzo che poteva avere la pompa (ma minor tempo di lavoro) e
di conseguenza possibile riduzione di vita.
Comunque la lascio a tre che fino ad adesso e' sempre andato bene.
Ciuao
Pubs

 Comunque la lascio a tre che fino ad adesso e' sempre andato bene.
La sola controindicazione potrebbe essere che la temperatura dell'acqua sia
troppo bassa. Dal punto di vista strettamente energetico ciò sarebbe un
vantaggio (come già detto migliori l'efficienza dello scambiatore), ma, al
di sotto dei 60 gradi, si ha formazione di alghe e batteri che diminuiscono
l'efficienza dell'impianto, quando non arrivano a otturarlo.
-- 
Niente è impossibile per chi non lo deve fare

 l'efficienza dell'impianto, quando non arrivano a otturarlo.
Non è corretto. La temperatura di mandata non dipende dalla velocità della 
pompa ma dalla regolazione di caldaia e dall'assorbimento dell'impianto.
Sotto i 60° non si ha formazione di batteri o alghe perchè stiamo parlando 
del circuito riscaldamento (acqua senza ricambio), non del circuito 
sanitario (acqua sempre in ricambio).
bye bye


 sanitario (acqua sempre in ricambio).
Vero: volevo correggermi, ma l'hai fatto tu. Il fatto è che io ho un
vecchio impianto "aperto" che è soggetto a questi problemi.
Per quanto lo uso, va bene così...


 dell'impianto.
?? Perchè diminuisci la portata?
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 ?? Perchč diminuisci la portata?
Immagino si riferisca alla temperatura, non alla pressione.
-- 
Niente č impossibile per chi non lo deve fare

> ?? Perchè diminuisci la portata?


 se la cosa sia legata al tipo di caldaia e se sia ancora attuale.
Vedi, io per avere un delta T + elevato dimensiono le tubazioni im modo 
da avere meno portata. Non so se agendo sulla pompa ci si riesca...
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 da avere meno portata. Non so se agendo sulla pompa ci si riesca...
Perché no? Ma davvero lo fai per lavoro?
-- 
Niente è impossibile per chi non lo deve fare

 Perché no? Ma davvero lo fai per lavoro?
Si, perchè?
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 Si, perchč?
Cosě, per sapere. Sai cosa sia la legge di Ohm?
-- 
Niente č impossibile per chi non lo deve fare

 Così, per sapere. Sai cosa sia la legge di Ohm?
la prima o la seconda?? Ma che c'entra poi?? Non faccio impianti 
elettrici :)
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 Non sembra quindi la soluzione ideale
Invece cosa succede riducendo la sezione dei tubi?
-- 
Niente è impossibile per chi non lo deve fare

 Invece cosa succede riducendo la sezione dei tubi?
ill.mo professore, andando a ridurre la dimensione delle tubazioni 
riduco la portata -> tutto come nel caso della riduzione della velocità 
della pompa. La soluzione da Lei proposta non è mai stata prima d'ora 
da me valutata.. Qualcosa ancora non mi convince, ma secondo la legge 
di Ohm sicuramente andrà sicuramente come lei dice.
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 della pompa.
Bravo giuovinotto.
