Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Riscaldamento misto

Salve a tutti.
Ho un dilemma e ho bisogno di qualche consiglio se siete in grado di
darmelo.
Ho ristrutturato la casa e vi ho installato un impianto di riscaldamento
radiante sotto il pavimento, con pannelli solari ad alta efficienza che
durante il giorno in qualche modo sostituiscono la caldaia a gas.
Nella mansarda sono restati tre termosifoni che in precedenza facevano parte
di tutto l'impianto di riscaldamento ed adesso sono stati isolati. Per
questi tre termosifoni non voglio comprare una nuova caldaia, visto che li
userò magari una volta o due ogni inverno, ma non voglio neanche sprecare
l'acqua del serbatoio a scambio del riscaldamento inferiore.
Secondo voi c'è una maniera affinché la caldaia ricaldi anche l'acqua dei
termosifoni, oltre a quella del serbatoio (per il quale ci sono già due
entrate: una in ausilio dell'acqua sanitaria ed una in ausilio dell'acqua
del pavimento).
Grazie,
Piero
P.S.
Forse è un quesito più per idraulici, ma non ho trovato un gruppo formato da
questi.

perche non colleghi i termosifoni all'impianto dei pannelli radianti
magari mettendo delle valvole termostatiche 
kilopiko

 kilopiko
Il fatto è che non mi va di far perdre potenza al riscaldamento radiante, e
poi una temperatura dell'acqua a 35 gradi non so quanto potrebbe essere
utile per una mansarda.
Piero

 ha scritto nel messaggio 
news:ejnb27$f2b$1...@tdi.cu.mi.it...

é utile se la mansarda è isolata... 

 é utile se la mansarda è isolata...
Le mansarde per definizione non sono isolate: calde d'estate, fredde
d'inverno. Nel piano che sto ristrutturando ho fatto aggiungere pannelli di
coibentazione per avere un isolamento migliore (si tratta di una casa
costruita negli anni 60.
Piero (con la maiuscola)

 Piero (con la maiuscola)
Perchè non conosci i tetti ventilati.
La prossima spesa, fatti un tetto di legno ventilato (costa quanto un
tetto in cemento armato) e d' estate vai a dormire in mansarda.

 del pavimento).
Bisognerebbe avere uno schema funzionale dell'impianto per capire bene 
cosa fare. Cmq collegare l'impianto a termosifoni a quello radiante può 
essere un'idea, soprattutto installando valvole termostatiche e qualche 
accorgimneto. Bisogna vedere se i termo sono sufficienti a riscaldare 
il tuo volume a 35-40°C.. Cmq, ti conviene a mio avviso investire 
qualcosina e coibentare la mansarda (così migliorerai anche il comfort 
dell'app. sotto). Ci sono vari metodi, anche poco costosi, che si fanno 
il sabato e la domenica

Anch'io ho ristrutturato casa ed ho installato l'impianto di
riscaldamento a pavimento integrandolo nei bagni con i termosifoni. Ho
installato una caldaia a condensazione Immergas con sonda esterna e il
DIM per l'alta e la bassa temperatura. Ho impostato sulla caldaia la
temperatura dell'acqua del riscaldamento a 50 °C, sul DIM ho impostato
la temperatura dell'acqua per l'impianto radiante a 35° in questo modo
il DIM invia l'acqua a 35° all'impianto a pavimento e a 50° ai
termosifoni. I termosifoni sono comandati da un termostato proprio, se
desidero escluderli imposto il termostato a zero e regolo la
temperatura sulla caldaia intorno ai 35-40°C.
Approfitto per chiedere qual è la temperatura di lavoro ideale
dell'acqua dell'impianto di riscaldamento per una caldaia a
condensazione? Per ottenere il massimo risparmio energetico a quanto
dovrebbe essere impostata (tenendo conto della temperatura di condensa
ecc... )?
Grazie
Lollino

 ecc... )?
La condensa la si  ha con ritorni <50°C, ma con ritorni nell'ordine dei 
25-30°C ne hai 7-10 volte tanta!!

 25-30°C ne hai 7-10 volte tanta!!
Per ritorni intendi la temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia?
Come posso vedere la temperatura di ritorno in caldaia?
Sul collettore dell'impianto a pannelli ho la temperatura di andata e
ritorno, quella di ritorno coincide con quella che entra nella caldaia?
Grazie

 Potrei scaldare i termoarredi impostando la T sulla caldaia a 35-40°C.
Certo, ma evitando il punto fisso del DIM -> il DIM serve a poco...
Praticamente doveresti collegare l'impianto a pannelli e i termo 
all'uscita ad alta T del DIM

Per favore, siccome non ho capito, mi potresti spiegare perchè i 35
°C impostati sul DIM mi fanno perdere in termini di ottimizzazione dei
consumi e risparmio in bolletta?
Grazie 1000000,
SuperP ha scritto:


Perchè i 35° che hai fissato, evidentemente sono sufficienti per
scaldare la casa sia se fuori è -10° che 15°, così perdi tutti i
vantaggi della regolazione climatica.

 consumi e risparmio in bolletta?
Perchè la climatica regola automaticamente la temperatura minima (che 
consente il ritorno + basso possibile) in funzionae delle condizioni 
esterne al fine di ottimizzare il rendimento della caldaia a condensa. 
Prova a cercare qualcosa con google

Ok, ma questo tipo di regolazione la dovrebbe fare la caldaia alla
quale è collegata la sonda esterna...
Mi immagino che funzioni così (per favore correggetemi se sbaglio):
impostando la temperatura dell'acqua del riscaldamento sulla caldaia a
50°, questa ottimizza il proprip lavoro in base alla temperatura
rilevata dalla sonda esterna per cui è probabile che invii al dim
l'acqua a una tempertura più bassa di quella impostata. Funziona
così? Se non funziona così mi spiegate come funziona?
Grazie
Mattia ha scritto:


In ogni caso impostando la temperatura dell'impianto di riscaldamento
sulla caldaia a 40°C invece che a 50 dovrei ottenere un risparmio... ?
Grazie
SuperP ha scritto:


Mattia ha scritto:

Eh... penso che passerà un po' di tempo prima di fare questa spesa... magari
se si crede nella reincarnazione... :-)
Una decina di anni fa l'avevo coibentata con pannelli di cartongesso e con
polistirolo sul soffitto. In fondo si trattava di una copertura di un
terrazzo che è stata resa abitabile.
Piero

 il sabato e la domenica
Tra l'altro la mansarda copre metà dell'appartamento, l'altra metà è rimasta
a terrazzo.
Piero

 e fai una regolazione a punto fisso a 35°C! E' un errore (a mio avviso) 
Rettifica. Basta inserire una ulteriore sonda esterna sulla centralina 
del DIM che comunica con la caldaia per fare un'ulteriore regolazione 
climatica. Vedi scheda tecnica sul sito immergas
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com