Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: solare termico + integrazione riscaldamento

Abito in lombardia e devo ristrutturare casa
Avendo a disposizione solo una piccola area del tetto esposta a sud (7-8mq)
volevo far installare un impianto solare termico con integrazione nel
riscaldamento a pavimento. Leggendo in rete ho trovato molti pareri
discordanti
Conviene installare un impianto del genere e soprattutto si riesce d'inverno
ad avere acqua calda anche x il riscaldamento oppure sono soldi buttati?
Sapreste consigliarmi un valido installatore in lombardia
grazie
ciao


la superficie potrebbe anche bastare, ma una risposta così come
formulata la domanda non è possibile...
dimensioni della casa? riscaldamento a pavimento o termosifoni? casa
nuova? coefficente U?.
In ogni caso in Lombardia non si riesce a riscaldare unicamente con il
solare termico in inverno, ma se determinate condizioni sono
realizzate l'aiuto al riscaldamento (gas?gasolio?termopompa?) è più
che valido e fa risparmiare notevolmente sia in denaro che in
emissioni di CO2.
buona serata
Guido
(conosco alcune ditte in zona Bergamo/Brescia, ma la Lombardia è
grande...)

 ad avere acqua calda anche x il riscaldamento oppure sono soldi buttati?
Soldi buttati ? Non direi.
Quante persone compongono il nucleo famigliare e quante docce si fanno
alla settimana ?
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
R.L.Deboni


Ha detto:
"installare un impianto solare termico con integrazione nel
riscaldamento a pavimento".
Certo che se non avete la pazienza di leggere quello che dice le
vostre risposte saranno attinenti alla richiesta!!


Confermo. Dato che devo ristrutturare tutto l'appartamento (160mq circa su
due piani) pensavo di mettere l riscaldamento a pavimento (o parete) con una
caldaia a metano a condensazione.
Probabilmente cambierň anche le finestre. La casa ha circa 30 anni quindi
non so dire quale sia il grado di isolamento ma eventualmente posso fare
qualche integrazione
il nucleo familiare č di 2 persone (forse piů avanti 3), per le docce alla
fine si fanno 1 al giorno
ciao e grazie
PS: Con 8mq conviene di piů puntare ad un solare termico o ad un
fotovoltaico con conto energia (dovrei ricavare cirva 1KW)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Inviato viahttp://
arianna.libero.it/usenet/
In Lombardia le disposizioni di legge nel caso di ristrutturazione di
impianti, ricadi in questo caso, sono completamente differenti
rispetto al resto d'Italia.
La Lombardia ha recepito l'obbligo del 50% da fonti rinnovabili per la
produzione di ACS.
E' l'unica regione in cui le pdc aria/acqua considerate a bassa
entalpia sono annoverate fra le fonti rinnovabili (punto 4.12 DGR VIII/
5018), e tante altre disposizioni peculiari.
In generale un impianto solare termico può fornire un'integrazione ad
un riscaldamento che richiede basse temperature dell'acqua di mandata
come quello a pavimento radiante, però ci sono da valutare alcuni
fattori oggettivi, fascia solare e soggettivi, orientamento della
falda, inclinazione massima possibile e tipologia di captatori solari.
Per le leggi ed altro ti consiglio di consultare questo forum:
http://cercaenergia.forumcommunity.net/

 - Mostra testo citato -
con 8 m2 conviene senz'altro il solare termico, con il fv non credo
che il rendimento sarebbe interessante. Già che si deve ristrutturare
tieni presente che ogni euro speso per la coibentazione rende molto di
più di qualsiasi altro investimento.....(sembra una cosa logica, ma
viene sovente dimenticata..)
caldaia+solare termico+riscaldamento a pavimento sono una buona
soluzione, a patto che si predisponga un serbatoio di accumulo ben
dimensionato (x 160 m2 direi 6-700 litri).
Per evitare il problema del surriscaldamento estivo poserei i pannelli
con l'angolo ideale per il periodo ottobre-aprile, e terrei ev in
considerazione un sistema a svuotamento (drain back), che risolve il
problema in modo ideale.
buona giornata
Guido

 ciao
Ciao Marco,
l'ultimo impianto che ho fatto installare in Lombardia e' proprio di 8 
Mq. con caldaia a condensazione integrata con accumulo solare da 500 Lt.
ACS + integrazione al riscaldamento nativi nel prodotto. ( 13 Keuro 
tutto compreso, installazione, asseverazione e pratiche del 55 per cento )
Se vuoi maggiori info scrivimi sul sito Portalsole :
http://www.portalsole.it/contatti.php
Ciao,
Fabrizio.