Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Togliere Valvola scarico acqua su solare termico naturale

Ciao a tutti
Devono venire a "sistemare" l'impianto solare naturale con l'aggiunta
del finto camino. Per l'occasione l'idraulico mi avrebbe detto che
c'e' la possibiliota' di sostituire l'attuale valvola di sicurezza che
scarica l'acqua a 85°C o a 7bar con quella che scarica a soli 7Bar.
Modifica testata dalla ditta mi ha detto.
In questo modo quando il sistema va in sovratemperatura la valvola non
scaricherebbe piu' litri e litri di acqua calda nelle grondaie che
andrebbe perduta.
Nel caso della valvola con solo scarico a 7bar quando l'acqua calda
del bollitore dei pannelli mi arriva giu' sulla valvola termostatica
che cosa succede? La valvola e' garantita fino a 85°C di acqua calda
entrante. Dovrei perlomeno sostituirla con una ad alta temperatura.
Secondo me l'inpianto idraulico mi si scassa dopo un paio di
estati....
Opinioni?
Ciao
Pubs1999

 del finto camino.
scusa la mia ignoranza, di che intervento si tratta l"aggiungere il
finto camino"?
Il sistema attuale funziona o hai dei problemi?
A mio modesto parere modifiche o sostituzioni di parti di un sistema
sono da fare sole se ci sono problemi di funzionamento o se si
vogliono apportare migliorie al sistema stesso.
 Ciao
Guido

 Guido
Ciao
Pubs1999

 bollitore ha spurgato un bel po' di acqua....
Il bollitore sul tetto è un classico pugno in un occhio, per quanto
possa essere camuffato.
A prescindere da ciò che tollera il comune, a casa mia, se uno ci
tiene all'estetica, avrei messo un sistema a circolazione forzata o in
zone con possibilità di gelo un sistema a svuotamento.
La valvola di sicurezza prende il nome dal fatto che è appunto una
"sicurezza" quando la pressione supera i 7 bar si apre e scarica
comunque acqua.
Se tu togli la valvola che apre per sovratemperatura, il circuito
quando raggiunge gli 85° va in pressione perchè è chiuso avendo
tappato o tolto la valvola di sovratemperatura, raggiunge i 7 bar e
scarica ugualmente.
Cambia installatore.

 Cambia installatore.
Straquoto
Ciao 

 possa essere camuffato.
Non ho nessuna dimestichezza con impianti solari a circolazione
naturale, (dalle mie parti praticamente inesistenti, se non qualche
ibrido fai da te...) ma da quanto scritto in questo post deduco che ad
un dato momento (raggiungimento di una data temperatura o pressione)
l'acqua calda viene scaricata  e quindi persa.
Questi sistemi sono diffusi in modo particolare nel sud Italia (almeno
da quanto vedo viaggiando da quelle parti..), zone che però sono
sovente confrontate con il problema della scarsità di acqua.
Esiste una regolamentazione che impone un recupero dell'acqua, per es.
attraverso accumulatori o serbatoi, per poterla almeno riutilizzare?
Chiaro che il sistema a circolazione naturale è meno costoso e meno
complicato da montare, però mi sembra che lo spreco di acqua (se
spreco ci fosse...) non andrebbe sottovalutato.
saluti.
Guido

 Cambia installatore.

 Era questa la domanda iniziale.
Non � una questione di tempo ma di pressione iniziale, volume e temperatura:
se questi tre parametri sono costanti, l'apertura della valvola avverr� 
sempre
alla medesima pressione e temperatura.
In ogni caso l'accumulo � stato progettato per funzionare ad una pressione 
massima
e questa non va assolutamente superata e quindi � sufficiente che la valvola
apra prima di raggiungere questa pressione;
per la temperatura invece il rischio � quello di scottarsi, oppure di 
bruciare le
guarnizioni, o peggio di danneggiare il rivestimento interno del bollitore.
Quindi se era in dotazione una valvola che scaricava sia in pressione che in
temperatura un motivo c'era!!!
Ciao 

 temperatura un motivo c'era!!!
Infatti mi e' stato detto che hanno provato i pannelli con il
bollitore e non certo un impioanto casalingo completo. era questo il
mio dubbio.
Preferisco che mi lascino la valvola originale con scarico anche a
85°C.
Comunque se ho 7 bar sul bollitore li ho anche sui tubi che vanno
all'impianto? o il bollitore e' "chiuso" finch'e' non apro un
rubinetto?
Grazie
Ciao
Pubs1999

 rubinetto?
La pressione statica di dirama in tutto l'impianto fino ai rubinetti.
Ciao 

Perfetto, tolti tutti i dubbi: lascio la valvola orifinale cosi' come
e'!
Grazie
Ciao
Pubs1999

Ciao a tutti
Non ho fatto togliere la valvola ma me la hanno spostata.
Prima era sopra sul tubo di uscita dell'acqua calda.
Adesso e' messa sul tubo di ingresso dell'acqua fredda che si trova
sulla parte bassa.
Il bollitore e' cilindrico, lungo circa 2metri e di 60cm di diametro
circa (300litri).
La distanza tra i due tubi sara' di 50cm piu' o meno.
La valvola scarica a 85°C ma è messa sotto quindi la temperatura nella
parte alta non credo sara' molto superiore, forse 90°C.
Quando scarica passa l'acqua fredda (circa 16°C giu' in taverna ma sul
tubo che porta al bollitore sara' un po' di piu') e quindi dovrebbe
scaricare di meno.
Alla fine mi sa che scarica meno acqua ma piu' frequentemente, pero'
il bollitore conterra' piu' acqua calda di prima. Dovrei andare meglio
soprattutto nei periodi di cambio stagione oltre a non avere piu' il
problema che quando l'impianto scarica , e quindi entra acqua fredda,
mi trovo che dalla doccia esce acqua fredda per un po'.
Prima sopra c'erano 85°C e sotto forse 80°C e adesso innalzo tutto di
5°C. P.S. i valori della differenza di temperature sono ipotetici ma
la valvola scarica propio a 85°C.
Quando ho la possibilita' provero' a misurare la temperatura del tubo
di rame dell'acqua calda dei pannelli, che si trova in entrata alla
valvola termostatica, per verificarne la temperatura.
Se misuro 90°C sulla superficie del tubo di rame l'acqua a quanto
sara'?
Ciao
Pubs1999

 sara'?
Piove ormai a dirotto da 4gg percui l'impianto dopo essere stato
svuotato non ha fatto in tempo a scaldare l'acqua. Inoltre i depositi
dei tubi mi sa che mi hanno intasato la termostatica che non mi fa
piu' passare lk'acqua calda come dovrebbe.
Ciao
Pubs1999

Pubs Egiziani ha scritto:

HI HI, se il mondo girasse dalla parte giusta...
prova a scantarla aprendola e chiudendola o a smontarla e rimontarla
hai tutta la mia comprensione...

 hai tutta la mia comprensione...
Grassie... :-)
Comunque cosa pensi dello spostamento della valvola di sicurezza sul
tubo dell'acqua fredda?
Ciao
Pubs1999

 Pubs1999

Pubs Egiziani ha scritto:

cmq apri un altro post!!! dove definisci bene il problema...