Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Massetto impianto a pavimento

Salve a tutti,
mi hanno appena installato l'impianto di riscaldamento a pavimento
ALUCLIMA di GEORG FISCHER. A tal proposito se qualcuno conosce questo
modello di riscaldamento in termini di pregi e difetti benvengono.
La posa dei tubi è stata fatta sopra ad uno strato di isolante termico
(polistirolo espanso) di circa 4 cm. Adesso i muratori mi devono fare il
massetto che deve coprire i tubi e sul quale andranno i pavimenti. Quali
accorgimenti devo indicargli per la realizzazione di tale massetto? Quanto
deve essere lo spessore massimo del massetto? Sopra ad una parte del
massetto installerò il parquet di spessore 1 cm e sopra un'altra parte
delle mattonelle di spessore inferiore ad 1 cm.
Grazie
Mario
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 mi hanno appena installato ....
E non ti hanno dato e/o detto nient'altro? Non hai una direzione lavori, un 
progettista che sappia cos'ha fatto, un idraulico che non sia il solito 
"posatubi"?
No?
Allora sei messo proprio male :-(
ciao Paolo 

 ciao Paolo


Con il termine massetto intendo la copertura di cemento che deve essere
posata sopra i tubi dell'impianto di riscaldamento a pavimento e sulla
quale deve essere montato/murato il pavimento. Per quanto mi ha detto il
mio direttore dei lavori, una volta eseguito il massetto è necessario
attendere almeno un mese prima di procedere con la muratura dei pavimenti.
In questo mese, sempre secondo il mio direttore dei lavori, è necessario
mettere in funzione il riscaldamento (per un paio di settimane) in modo da
scaldare il massetto per farlo asciugare, "crepare e tirare". Secondo voi
questa operazione di riscaldamento è necessaria?
Grazie
Lollino
Lollino ha scritto:



Essendo interessato anch'io al tipo di riscaldamento, sfogliando tra le
varie proposte ho visto spesso spessori di cm 3 - 4.
Ti giro una domanda: l'edificio realizzato ha solo un piano oppure più di
uno? ed in tale caso che problematiche hanno incontrato per realizzare
pavimenti radianti su più piani?
Saluti
Claudio

 Claudio


 deve essere lo spessore massimo del massetto> Grazie
Normalmente tutto lo spessore del pannello (comprensivo di isolante tubi
massetto e mattonelle) dovrebbe rimanere sui 10 CM.
Comunque tutto dipende dall'isolante installato (normalmente 3 CM di
polistirene)
Tieni conto che piu' alto è il massetto piu' inerzia termica ottieni , se ne
metti 2 CM si scalda subito  ma si raffreddda anche prima, con 20 Cm ti
rimane il caldo per tutto il giorno.
Ricordati  che il massetto + il parquet non devono toccare le pareti ,penso
che ti abbiano lasciato uno striscia di isolante da montare contro le pareti
,finito di montare il parquet va tagliato a filo pavimento e montato il
battiscopa.
I'impasto per il massetto  lo dovresti additivare con un fluidificante per
permettere  di  aderire bene ai tubi ,invece di mettere molta acqua per
facilitare lo spargimento altrimenti si crepa tutto .
Prima digettare va messo in pressione l'impianto, per l'asciugatura è sempre
bene attendere un mese visto che devi montare il parquet
Se volete  vi spiego come ho costruito il mio risparmiando un bel po' sui
materiali (andando contro decine di idraulici  e tecnici amici e non che mi
dicevano di tutto)
Caio Giulio


Dai, raccontaci tutto
ciao Luciano