Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Nuovi sistemi risc/raff

Ciao volevo chiedervi un informazione.Qualche settimana fa alla 
televisione, mi pare fosse la trasmissione di rai tre che parla 
dell'ambiente , parlavano di un sistema particolare di riscaldamento / 
raffreddamento installato su un nuovo complesso abitativo in provincia 
di Treviso.Erano infatti delle specie di reti in materiale penso 
plastico da affogare nel soffitto .All'interno dei tubicini costituenti 
la rete  facevano scorrere l'acqua, d'inverno quella prodotta dai 
panelli solari e d'estate per raffrescare quella proveniente dal pozzo 
artesiano. Ne sapete qualcosa in più ???
Ciao a tutti


Nessun sistema particolare trattasi di impianto a pannelli radianti a
soffitto.
Il primo l'ho progettato venti anni fa.
Se poi mi spiegano come fanno a riscaldare l'acqua con i pannelli
solari quando non c'è sole, ne sarei molto felice.
Che non mi dicano, ma c'è l'accumulo; si, ma da quanto?
Così come mi dovrebbero dire che portata dovrebbe avere l'acqua di
falda perchè non si surriscaldi.
Ma per piacere!!!

 l'acqua di falda perchč non si surriscaldi.
Questa non l'ho capita. Surriscaldi? L'acqua a perdere?
-- 
Ciao Kantossek

Lascia pardere ai voglia a bucare le reti con quadri lampadari appendiabiti, 
non serve è troppo delicato
inoltre gli intonaci sono tossici premiscelati penza con il caldo che 
possono sprigionare e con il tempo
si possono additrittura staccare dal muro con gli anni
metti quallo a pavimento puoi montare anche i pannelli solari poi per 
alimentarlo
ciao
"Paûli" <asdkl...@DGJH.sasd> ha scritto nel messaggio 
news:45eaeebb$0$815$4faf...@reader5.news.tin.it...


Il primo l'ho progettato venti anni fa.
A me interesserebbe approfondire l'argomento, sia in riscaldamento che
in raffrescamento, magari associati a ventilazione meccanica. Sai dove
possa trovare informazioni esaurienti?
grazie 


Come base di partenza hai due circuiti collegati con una pompa di calore
il circuito esterno ha un serbatoio riempito dalla pompa del pozzo e un
circolatore che la fa girare nella pompa di calore. Il circuito interno,
glicole, e circolatore fra pannelli e pompa di calore.
Nel funzionamento estivo, i pannelli interni devono essere a parete
posizionati sopra una canalina, per smaltire la condensa. La capacità del
serbatoio esterno non è critica, al limite puoi abolirlo,insieme al
circolatore tenendo sempre accesa la pompa del pozzo. L'acqua la scarichi
dove è più calda (troppo pieno) quando la sonda all'uscita dello scambiatore
esterno ti dice che è calato il rendimento a sufficienza per rendere
conveniente la partenza della pompa del pozzo.
D'inverno, al ragionamento ci devi attaccare, anche la funzione antigelo: a
5°C scarichi l'acqua più fredda, se il pozzo non devesse reintegrare, fermi
il circolatore esterno e lasci svuotare.
Nel funzionamento estivo l'acqua in esubero potresti utilizzarla
spruzzandola sul tetto; quindi vaso chiuso e pompa di pozzo con prevalenza
adeguata.
-- 
Ciao Kantossek

 possa trovare informazioni esaurienti?
Anche io sarei interessato al discorso della ventilazione meccanica,
hai qualche indirizzo di imprese? Preferibilmente in zona PD, VI, VE,
TReviso.
Ciao
Pubs

>
Grazie, ma per la legionella cosa si può fare? se ho un canale
costantemente umido è quasi una certezza. Mi interessa perchè in una
casa a soffitti alti potrebbe essere una lternativa allo scassare i
pavimenti, e non dovrebbe neanche essere incompatibile con i parquets.

 pavimenti, e non dovrebbe neanche essere incompatibile con i parquets.
La legionella fa male dai 30 ai 70 gradi centigradi: sotto sono innocui,
sopra muoiono
Bobo, Nella sua casa di Londra, dove ha fatto un'esposizione, un anno fa,
per non vedere gli elementi scaldanti, ha installato pannelli a soffitto,
rivestiti poliuretano, mi pare, per evitare formazione di condensa
-- 
Ciao Kantossek

> in raffrescamento,
a che temperatura passa l'acqua nei pannelli radianti per poter
raffrescare? E indicativamente, in media con che velocità si scalda?
Ciao
Pubs

Ciao a tutti
ma per intenderci, un impianto per raffrescare 42mq, cosa potrei fare?
E a che prezzo?
Sistema per emanare il fresco:
1) Split che raffresca l'aria.
2) Impianto a soffitto (esempio Uponor sistema capillare). Sistema ad
irraggiamento. Usato solo per raffrescare
Pompe di calore da usare per il sistema:
1) Climatizzatore classico aria/aria che mi puo' dare aria calda nelle
mezze stagioni (in inverno ho caminetto ventilato).
2) Pompa calore geotermica.
Dietro casa, a nord, avrei anche la vicinanza di un canale d'acqua ma
che non sempre ha acqua. Eventualmente le sonde
geotermiche orizzontali quanta superficie necessitano? Ed invece
quelle sotterranee quante ne servono e a che profondita'?
Avrei anche il pozzo dell'acqua potabile che in estate dovrebbe
aggirarsi su una temperatura non superiore ai 18 gradi. Si
potrebbe usarlo in qualche modo?
Scusate se ho scritto qualche fesseria. E' solo che vorrei "spaziare"
nuovi orizzonti :-)
Ciao
Pubs