Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Bollitore nuovo e interno arrugginito ?!?

Ciao, mi stanno installando un impianto solare termico con anche una
caldaia a condensazione, destinato sia al riscaldamento
termosifoni+pavimento che alla produzione di acqua calda sanitaria.
Stasera ho puntato una torcia all' interno del bollitore attraverso i
fori di fissaggio dei tubi futuri, ed ho visto un mare di ruggine e
vernice scrostata e "bollosa". La parete metallica interna che vedo
dovrebbe essere una specie di separazione tra leacque calde..  No, in
effetti non so cosa sia, ma dubito che ruggine e bolle di vernice siano
regolari...  Mi hanno portato un bollitore (molto) usato? Domani faccio
delle foto e le posto.

 ha scritto nel messaggio 
news:1165261715.2...@j72g2000cwa.googlegroups.com...


 vetroporcellanato o teflonato.
Trovato:  Bollitore Viessman modello BSF 750

 Prima di tutto cerca di informarci se il bollitore č zincato,


 visionare dall'alto se vi è un'ispezione.
Scusa il ritardo! Puffer ?
Non ho caldaia a legna, solo pannelli solari e caldaia a metano. Penso
sia possibile l' ispezione dall' alto, perchè l' idraulico mi ha
chiesto se avevo notato la ruggine dopo aver aperto il bollitore dall'
alto.
Ho provato a fare foto di ciò che si vede attraverso i due fori più
grossi:
http://img86.imageshack.us/img86/9674/copiadipic3589ug3.jpg
e
http://img300.imageshack.us/img300/5491/copiadipic3594as0.jpg
ma da tutti quanti i fori presenti nel bollitore si vede almeno un po'
di ruggine.. L' idraulico, che mi sembra persona corretta, ha chiesto
info al produttore. Gli hanno detto che la ruggine deriva dall' acqua
usata per il collaudo, e che comunque durante l' utilizzo "la ruggine
non progredisce perchè l' acqua nel bollitore non contiene ossigeno" (
?!?).
E se pezzi di questa roba nera
che-sembra-vernice-bollosa-ma-non-so-cosa-sia, oppure di ruggine, mi
contaminano l' acqua calda sanitaria e/o entrano in circolo nel
riscaldamento (termosifoni + risc. a pavimento), mi rovinano col tempo
pompe o valvole ?
Cribbio, volevo un bell' impianto e anche ecologico, ma a questo
punto... ?

Aggiornamento:
Il bollitore è esattamente quello da te indicano. Mi confermano che in
effetti è un puffer.
La parete che si vede nelle foto è il lato esterno del recipiente che
conterrà l' acqua sanitaria. Va bene la ruggine, allora,basta che non
progredisca con l' uso.
Mi resta solo il dubbio sul fatto che vada qualcosa di "quella roba
nera" a zonzo per l' impianto di riscaldamento. Devo provare con un
cacciavite (piano!) per vedere se si scrosta o è proprio la fusione
della lamiera che è venuta gibbosa ;-)

 ha scritto nel messaggio 
news:1166102402.5...@n67g2000cwd.googlegroups.com...


 per il resto ti rispondo dopo
Grazie! Sono interessatissimo

 > puffer, interessante.
Che cos' e' un puffer?
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:1166102402.5...@n67g2000cwd.googlegroups.com...


 D'estate avrai una produzione sovrabbondante.
Questo me l' aspettavo, anche se in due+due bimbi le docce estive si
fanno...
Ho visto in un altro post un' idea per ridurre il rischio di
saturazione, con delle centraline STECA o variando a mano i parametri
di lavoro delle pompe all' inizio/fine dell' estate, invece di
scaricare semplicemente l' acqua calda come sarebbe previsto ora.
In alternativa si potrebbe pensare (in futuro) all' uso dell' eccesso
di energia termica per un impianto di condizionamento "ad acqua calda",
sarebbe l' ideale :-)
Ciao e grazie davvero per le indicazioni

 Che cos' e' un puffer?
Guarda che tiro quasi ad indovinare: penso che significhi "serbatoio di
accumulo", tipo l' inglese "buffer" con la "B" che identifica, nel
gergo informatico, un deposito di informazioni che non svolge alcuna
attività di elaborazione, si limita a contenere dei dati che altri
useranno..

 ha scritto nel messaggio 
news:1166570460.4...@n67g2000cwd.googlegroups.com...
