Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: QUESTIONARIO Pannelli solari termici e tubi sottovuoto: postate qui i vostri risultati

anzitutto scusate il maiuscolo da strillone, è solo per dare visibilità a un
post un po diverso dal solito:
Ho visto con piacere che varie persone hanno postato i loro dati e che molti
hanno volgia di sapere come va il loro impianto.
spero abbiate voglia di postare qui i dati richiesti, così tutti potremo
avere un idea di quanto funzionano i pannelli solari
ripetto quelli degli altri:
Sono solo 11 domandine che però ci faranno capire quale tipo di impianto
convinene acquistare!
(rispondete dove potete!):
alla fine vi do una formula per calcolare il rendimento FINALE del vostro
pannello
1: Località:
2: Orientamento e inclinazione:
3: tecnologia usata per i pannelli (non isolati, isolati, tubi sottovuoto)
4: tipo di circolazione
5: Solo acqua sanitaria o anche riscaldamento?
6: litraggio del boiler (se avete piu boiler mettete anche il numero di
boiler)
7: temperatura dei boiler prima che il sole si alzi e al tramonto in una
giornata soleggiata di un mese caldo (indicate se il quel giorno avete usato
l'acqua oppure no, sarebbe meglio dare l'indicazione senza usare l'acqua)
8: come sopra ma in mesi freddi
9: indicazione dei kWh prodotti in una giornata estiva/invernale/mezza
stagione
10: tipo di impianto (Marca pannelli, circolazione forzata o meno, a
svuotamento, numero dei boiler....aggiungete quello che ritenete utile)
11: rendimento calcolato con la formuletta qui sotto
Al di là di ogni indicazione delle centraline è possibile avere con
esattezza il rendimento facendo un semplice calcolo:
litraggio boiler x differenza di temperatura in un giorno (senza usare
l'acqua!) x 1,2
----------------------------------------------------------------------------
-------- = rendimento FINALE in %
500 x mq
Esempio:
boiler da 300lt
la mattina l'acqua sta a 20°
la sera sta a 45°
3mq di pannello
300 x (45-20) x 1,2
--------------------- =  60 %
3 x 500
Non spaventatevi verranno numeri ben inferiori al 90% dichiarato, perchè
avete dispersioni sui tubi e in varie parti e in più il calcolo è fatto per
un insolazione media, ad agosto potreste trovare un rendimento maggiore di
1...
mica posso sapere quanto sole c'è proprio li in quel giorno!
Grazie dell'attenzione, sono sicuro che in molti leggeremo con interesse i
risultati!
Ingo

 11: rendimento calcolato con la formuletta qui sotto
per chi ha voglia...
12: costo dell'impianto
13: ammontare del rosicamento nel leggere i risultati degli altri :-D
Ingo

...

Ingo, mi piace la tua proposta:penso che inesorabilmente aummenterà il
numero degli insoddisfatti, comunque ti posterò i miei dati.Una
domanda:nel caso dei boiler,come il mio, che hanno l'integrazione
della caldaia dato che mi serve per il riscaldamento, la tua formula
non va più bene...o no?Ric.

 non va più bene...o no?Ric.
a parte che la formula è sbagliata perchè bisogna dividere per 50 x mq e non
per 500 x mq..
devi spengere la caldaia per farla funzionare altrimenti calcodi anche il
calore apportato dalla caldaia!
Sono convinto che il solare non rende come dicono, soprattutto se al calcolo
aggiungiamo i consumi di centraline e pompe.
Con un po di dati alla mano almeno possiamo dimensionare un po meglio sti
benedetti pannelli!
Ingo

 Ingo
A risentirci presto