Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Riscaldamento a pavimento (confronto con altri).

Buongiorno a tutti.
Oggi stavo facendo i conti della spesa sostenuta quest'anno per il 
riscaldamento della casa.
Vorrei capire se la spesa sostenuta è verosimile o se stiamo consumando 
troppo.
La casa è disposta è sita nella bassa parmense, è disposta su 3 piani 
per una superficie complessiva di 210 mq.
150 mq sono riscaldati a pavimento, il resto (i bagni) con termisifoni.
Per il 2008 andremo a spendere circa 1880 euro con un consumo 
complessivo di 1100 m3 di gpl.
Vi sembra un consumo e una spesa ragionevole?
Dove posso trovare parametri di confronto?
Cordiali saluti
    Mauro Ziliani

 ha scritto nel messaggio 
news:gjldq6$9li$1...@nnrp.ngi.it...

Ci sono troppi parametri per valutare il consumo di un edificio, primi dei 
quali la temperatura che tieni nell'abitazione e le dispersioni legate alla 
struttura.
Così ad occhio mi sembra una spesa accettabile e tenendo conto che se invece 
del GPL avessi il metano la spesa sarebbe di circa 1300 euro.
Ciao 


considerando che il gpl produce 24kw a mc, abbiamo un consumo di 125kw/mq
troppo...
le pareti e la copertura sono coibentate?
 


A parte che il GPL produce energia e non potenza, mi pare che il suo
potere energetico si misura intorno ai 12-13 kWh/kg
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
Roberto Deboni

La casa è libera su 3 lati.
I muri esterni su 3 lati sono in mattone pieno (quadrelli) e i muri sono 
spessi 35/45cm.
L'ultimo piano è stato controsoffittato per abbassare il livello del 
soffitto.
La casa è stata sventrata da cima a fondo e i piani ricostruiti da 0.
Non sono tecnico ma comunque so che hanno seguito la seguente procedura 
di costruzione dei piani.
- travetti e pianelle (ove erano già presenti prima della ristrutturazione)
- soffitto con rete elettrosaldata a calcestruzzo alleggerito.
- pannelli di supporto per distribuzione riscaldamento a pavimento
- massetto secondo specifiche per riscaldamento a pavimento (4cm)
- pavimenti di gres porcellanato fine (Pillarguri Rex Italia)
- parquet listone margaritelli nelle camere (50mq circa).
I muri nuovi sono stati costruiti con una intercaperdine di polistirolo.
Questo è quello che so.
Grazie a tutti
marcus ha scritto:



nei calcoli che ho postato ho tagliato diversi passaggi...
1mc di gpl è uguale a 2kg...ergo i tuoi 12-13 kwh vanno moltiplicati per due 
se usiamo come riferimento il metro cubo. quindi abbiamo i miei 24kwh da me 
ipotizzati (ho lasdciato la "h", è vero)
1100x24=26400
26400/210=125 kwh/mq
valore in linea con la tipologia di struttura da M.Z. descritta... 


a spanne direi che il tuo consumo è in linea con la tipologia di struttura 
descritta.
125 resta comunque un valore alto visto che l'obiettivo di questi anni è 
quello di scendere a 50kwh/mq 

 ha scritto nel messaggio

Un pò di equivalenze Norma UNI 10389:
Il p.c.i. del GPL è pari a 27000 kcal/mc corrispondenti a 31,401 kWh/
mc.
MZ immette in casa 31451,1 kWh all'anno, per 210 mq corrispondono a
164,48 kWh/mq.anno un valore decisamente elevato e caratteristico di
un involucro edilizio mal coibentato o di un impianto termico con un
rendimento molto basso.
I parametri di confronto con altre tipologie di combustibili li puoi
leggere quà:
http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confronto.xls

 ha scritto nel messaggio 
news:86090b37-4131-4ee5...@g1g2000pra.googlegroups.com...

a 31 kWh non ci arrivi...già è grasso che cola se arriva ai 27 come sulla 
tabella da te segnalata...
i produttori dichiarano quasi tutti valori intorno al 24... 

 mc.
Il GPL e' un gas cosi' pesante, e facilmente comprimibile, che non mi
vedo che vantaggio si ha misurarlo in "m3". Io detesto le misure
volumetriche (ex-proprietario di auto a metano) perche' non si sa' mai
che cosa si riceve. Infatti quello che c'e' dentro un mc dipende dalla
pressione e dalla temperatura e dalla rapporto tra butano e propano.
Invece la massa non e' oppinabile. Se dico 1 kg di GPL puo' essere solo
1 kg di GPL, quale che sia la pressione o la temperatura e la miscela.
Nel suo caso, invece per dire che 1 mc sono tanti chili di GPL occorre
anche specificare per quale rapporti butano/propano ...
Inoltre, eviti di scrivere 31,401 ... piuttosto scriva 31,40 o 31,4010
altrimenti, visto che spesso si copiano ed incollano i numeri con
notazione inglese, c'e' il rischio di fare confussione con 31'401 ...
La notazione con l'apice per le migliaia la uso apposta per evitare
dubbi e confusione, tra l'altro, quando ero ragazzino, a scuola si usava
sperare ogni tre cifre, con il punto in alto, solo che sulle tastiere
non trovo questo carattere.
