Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Animazione impianto solare a svuotamento.

Ho appena terminato un articolo che descrive il funzionamento degli 
impianti solari a svuotamento.
Nel caso possa risultare utile, questo e' il link :
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=71
Un saluto a tutti,
F.

Detto e fatto eh?
Vado a dare un'occhio volentieri.
Ciao
gryso


Mi è piaciuto, spiega bene il concetto.
Da quanto ho capito non ci sono valvole di sfiato sul tetto, ma un troppo
pieno sul bollitore che dovrebbe garantire lo svuotamento, mentre l'aria del
pannello  va nellaparte alta del boiler.
Mi resta sempre la domanda: Perché un boiler da 500 litri?
Se riuscissi a montare il serpentino di quel boiler in un contenitore da 100
litri, che posso appendere, forse risparmio una pompa, occupo meno spazio,
l'acqua va prima in temperatura, ecc.
E mi restano i vantaggi dello svuotamento.
-- 
Ciao Kantossek

Bel lavoro!
Carina l'animazione flash.
Certo che 500 litri sono parecchi da scaldare, ora capisco perchè la
temperatura sale lentamente, hai voglia di mettere pannelli.
Per quanto riguarda il serpentino/i di prelievo, penso siano di
dimensioni notevoli per garantire il giusto scambio con portate
importanti e non scendere sotto i 5°gradi di delta T tra accumulo e
prelievo.
Capisco anche la funzione dei due circolatori, immagino anche che ci
sia parecchia distanza tra pannello e accumulo.
Comunque questa è una delle tipologie degli impianti a svuotamento, in
altri casi c'è un serbatoio a se stante che contiene tutta l'acqua dei
pannelli e lo scambio con il bollitore avviene tramite una serpentina
in maniera tradizionale ed il serbatoio è addossato al bollitore e
coibentato assieme.
Bel lavoro comunque.
Ciao
Gryso

 temperatura sale lentamente, hai voglia di mettere pannelli.
La temperatura sale in modo lentissimo perche dal 1 di Marzo ho attivato 
l'integrazione del riscaldamento.
Con il ritorno del riscaldamento che entra nel boiler prima di entrare 
in caldaia ( attraverso una serpentina immersa ) la T del boiler 
praticamente non puo' ne salire ne scendere.
Durante le ore di sole il calore fornito dai pannelli viene trasferito 
praticamente subito all'abitazione; il boiler resta piu' freddo a tutto 
vantaggio per il rendimento dell'impianto.
In queste condizioni non fa' testo la temperatura che raggiunge il 
boiler ma piuttosto l'energia prodotta giornalmente in Kwh.
Ciao,
F.

 pieno sul bollitore che dovrebbe garantire lo svuotamento, 
Esatto... c'e' una specie di forellino sul tubo di trasferimento 
all'interno del bollitore che fa' entrare aria nel circuito durante la 
fermata delle pompe.
L'aria entra di li e svuota il circuito.
Ciao,
F.

L'acqua del boiler Stratifica?
-- 
Ciao Kantossek

 L'acqua del boiler Stratifica?
Si; tra l'altro la misura della temperatura del boiler indicata in 
'Liveplant' e' misurata molto in basso.
La parte alta, che interessa direttamente la T che ha l'acqua sanitaria 
in uscita, è piu' alta ( normalmente di 5 - 10 gradi  ).
Ciao,
F.

C'e' una cosa che mi perplime... Non e' che questi continui cicli di
"asciugatura" dell'interno dei pannelli possono creare nel medio lungo
termine gravi problemi di incrostazioni?
Cioe', io in piena estate ogni tanto immetto acqua fresca dentro ad una
serpentina che presumibilmente e' a temperatura infernale, a parte lo
stress termico dei materiali, immediata vaporizzazione e
presumibilmente deposito di calcare.
Lo stesso dicasi quando smetto di fare circolare l'acqua. Con l'aumento
della temperatura l'acqua residua nel circuito si asciuga e deposita
calcare.
Ci sono delle esperienze di lungo periodo?
Perche' proprio preoccupato di questo io ho pensato di fare qualcosa di
simile ma con pannelli scoperti, in poletilene...con i quali questo
problema dovrebbe essere piu' contenuto...

 F.


Le dilatazioni rompono il calcare
-- 
Ciao Kantossek

 on-off e avere L'acqua più calda in meno tempo.
Aumentare la temperatura di funzionamento di un impianto solare termico 
determina una riduzione del suo rendimento e quindi una riduzione della 
produzione di calore.
Per farti un esempio, in questi giorni tengo attivata l'integrazione del 
riscaldamento con il vantaggio di assorbire il calore del boiler e di 
far funzionare l'impianto ad una T. piu' bassa e lo svantaggio di 
produrre pero' acqua sanitaria a temperatura insufficiente per un uso 
diretto.
Tra le due cose il vantaggio supera di gran lunga lo svantaggio, infatti 
se non integrassi in questi giorni il riscaldamento avrei una T del 
boiler molto alta ma produrrei molto meno calore.
Il risparmio di gas e'  funzione diretta dei Kwh che produce l'impianto 
solare e non della temperatura che raggiunge l'acqua sanitaria, ecco 
spiegato perche' non e' importante alzarne la temperatura al piu' presto 
possibile .
Nel mio impianto l'uscita dell'acqua calda sanitaria entra comunque 
nella caldaia murale che provvede a scaldarla nell'eventualita' fosse 
troppo fredda.
Naturalmente l'energia spesa e' in funzione della T di ingresso 
dell'acqua in caldaia.
Ciao,
F.

 produzione di calore.
Quindi una volta raggiunta la temperatura desiderata per evitare
l'accensione della caldaia, conviene tornare al vecchio sistema
Grazie
-- 
Ciao Kantossek