Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: solare termico e coibentazione tubi

In un impianto solare per produzione di a.c.s. (circolazione forzata) 
l'installatore mi sta mettendo sul circuito primario (collettore-boiler) 
dei tubi in rame "esencor" con rivestimento Isoplus 
(
http://www.isoclima.com/images/pdf/Isoplus.pdf
).
nonostante le indicazioni diverse del progettista (e della ditta che 
fornisce pannelli e boiler).
La cosa mi preoccupa perch� non sembra un rivestimento adeguato per alte 
temperature, anzi, piuttosto � specifico per impianti di climatizzazione.
Il fatto che � indicato per una temperatura massima di 95� mentre i 
rivestimenti specifici per impianti solari sono dati per 150�-200�, pu� 
(come sospetto) darmi dei problemi in futuro?
Oppure come sostiene l'idraulico sono solo esagerazioni del progettista, 
secondo lui al massimo si pu� arrivare si e no a 100�, e non succede 
assolutamente niente? 
.
AleX

 AleX
Fascia solare?
Tipologia pannelli?
Temperatura massima dello scambiatore (di solito è di 99°C)?
Temperatura massima dell'accumulo (di solito è 80°C per uno smaltato,
95°C per uno inox)?
In funzione dei dati di cui sopra vengono poste le opportune valvole
di sicurezza T/P (Temperatura/Pressione).
Ricordiamoci che a pressione atmosferica oltre i 100°C l'acqua bolle,
anche meno se siamo in quota.

 AleX
ciao
L'impianto ï¿œ sicuramente fuori norma, ma se c'ï¿œ sempre acqua ï¿œ tu la usi 
la temperatura non dovrebbe superare i 75 gradi in accumulo.
In un impianto a rischio (2 casa in alta valle d'aosta) si ï¿œ messo una 3 
vie e il calore aggiunto va su un termoconvettore, ti garantisco che 
spesso in estate lo senti caldo, (ciï¿œ per evitare stagnazione che porta 
la temperatura a oltre i 160 gradi temperatura che pannello e impianto 
possono sopportare)in alternativa o un accumulo enorme o un doppio 
accumulo con valvola a 3 vie che commuta dal primo al secondo accumulo 
il calore del sole.
unica altra alternativa coprire i pannelli se sei assente di casa per 
piï¿œ di 2gg.
raccontaci come va a finire
ciao primula

 raccontaci come va a finire
Le possibili conclusioni sono tre: 
- gli faccio passare nuovamente una coppia di tubi adeguati (a questo 
punto da un'altra strada, visto che una parte di impianto � gi� stata 
murata), 
- mi tengo una parte di impianto con l'isolante inadeguato (quella pi� 
in prossimit� del boiler) visto che � gi� stato chiuso il muro, mentre 
il resto fino al collettore lo costringo a farlo con quello giusto
- cambio installatore...
Ciao e grazie,
AleX

 anche meno se siamo in quota.
A pressione atmosferica. Forse � quello su cui confida l'installatore.
Ma questo � un circuito chiuso no?
Poi che l'acqua nel boiler non superi gli 80-90 gradi, ok, per quello ci 
sono i diversi accorgimenti. Ma la preoccupazione � quello che pu� 
accadere ai tubi che vengono dal collettore.
Non vorrei dopo la prima estate trovarmi la coibentazione liquefatta...
Ciao e grazie,
AleX

 AleX
Ai tubi non succede niente con 2 mq. di pannello piano ed un serbatoio
da 160 litri, raggiungere 95°C è molto difficile.
Il problema è il serbatoio smaltato quello a 80°C quoce, altro che
tubi.
Devi mettere una valvola termostatica che a 85°C apra il circuito del
pannello, anche se è un circuito chiuso ci dovrà essere un gruppo di
riempimento automatico.

 riempimento automatico.
Per� se scarica frequentemente, alla fine dell'estate mi trovo l'impianto 
carico con sola acqua, niente glicole. O no?
Ciao
AleX
 

 - cambio installatore...
Questa.
Roberto Deboni


cut
se il progettista ti ha messo altro materiale coibentante, prendi 
l'idraulico per la pelle del c...o e obbligalo a mettere quello previsto; 
altrimenti fagli firmare un documento in cui dichiari la sua responsabilit� 
al riguardo e vedrai che ubbidisce! 

 responsabilit� al riguardo e vedrai che ubbidisce!
Esatto.
Secondo me avrai problemi alla lunga...ma non cos� lontano nel tempo da 
ignorare adesso il problema. Probabilmente 2-3 anni regger�, poi quando 
l'isolante si roviner� e tu chiederai spiegazioni (che gi� peraltro 
conosci...) all'installatore questo ti risponder� "eh mi spiace ma ormai � 
fuori garanzia....la sostituzione dell'isolante costa tot..."
Rifiutati di dargli un euro finch� non fa il lavoro secondo progetto (un 
impianto che non rispetta il progetto � fuori norma) compreso il tratto 
sotto muro, da rifare a sue spese ovviamente...
Silvia 

 costa tot..." 
Infatti � quello che temo. Un materiale usato fuori dalle specifiche ha in 
genere un invecchiamento precoce. Sperando che non si danneggi qualche 
altro impianto che passa a stretto contatto. 
E poi anche le spiegazioni sanno di glass climbing. 
Tipo: "s�, 120�-140� al collettore, ma in fondo (n.d.r. nel tratto dove c'� 
l'isolante incriminato) saranno sotto i 90". 
Allora la dispersione mi scalda la stanza. "No, perch� perde poco..."
Oppure: "S�, li danno per 95� ma reggono di pi�..." 
(ma che fa?! Applica i margini di sicurezza al contrario?)
Comunque grazie dei consigli. Adesso vediamo come si conclude la cosa.
Ciao,
AleX

 Comunque grazie dei consigli. Adesso vediamo come si conclude la cosa.
Facci poi sapere
Silvia 

 Facci poi sapere
Pare che si sia convinto a seguire le istruzioni.
Ne riparliamo a impianto finito.
Ciao,
AleX


Si, contrariamente a quanto qualcuno in precedenza ha asserito,(oltre
al tuo idraulico), è assolutamente possibile e non preoccupante che la
temperatura del circuito primario superi i 100°C. Senza cercare
calcoli difficili, se questa estate andrai in vacanza, nessuno userà
acqua calda, cosa succederà al tuo impianto?
banalmente andrà in "stagnazione", cioè il liquido contenuto nel
pannello diventerà vapore e il circolatore resterà spento.
Consiglio almeno nel tratto in prossimità del pannello di fare
attenzione a guarnizioni e coibentazioni.
Ciao, Max

 attenzione a guarnizioni e coibentazioni.
Ok, grazie del consiglio.
Ciao,
AleX