Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Raffrescamento a pavimento: come?

Una ditta propone di infittire il passo dei tubi , passando da 15cm 
normalmente e 10cm nelle zone marginali a 10 cm ovunque per aumentare la 
resa frigorifera fino a 40kW. Si aggiunge poi un deumidificatore a canale 
con bocchette in ogni stanza e una macchina refrigerante ext per iniettare 
acqua fredda nel circuito.
Un'altra propone di mantenere gli stessi passi usati per il riscaldamento 
(resa 24kW) e integrare con fan coil. Secondo loro un unico fan coil 
sovradimensionato nel corridoio abbinato al contributo a pavimento 
risolverebbe il problema. A loro dire la soluzione dell'altra ditta 
squilibria il riscaldamento invernale dato che il surplus di potenza 
disponibile manderebbe la caldaia in crisi dato il continuo on/off della 
mandata.
A me sinceramente la 2° soluzione piace poco. Non avrei una buona 
deumidificazione (che d'estate è quella che conta) e non avrei comunque 
risparmio in termini di costo di installazione. VOi che ne dite?
Inoltre, quali regolazioni deve avere un buon impianto a pavimento che 
faccia da  riscal e raffr?
per il riscal: Termostati su ogni locale, sonda di T sulla mandata valvola 
di blocco, sonda esterna per funzionamento climatico...
per il raffr: Termostati su ogni locale, sonda esterna per regolazione 
climatica, sonde per T rugiada pavimento.......
Ducesi in fondo: per collegare termosifoni (tipicamente nei bagni) io userei 
la T di mandata dei pannelli con un termosifone sovradimensionato, in modo 
da non avere lo scatolotto per AT e BT. Giusto? Questo "scatolotto" 
ridurrebbe le prestazioni della caldaia a condensazione?
Scusate del post lungo ed articolato, ma vi ringrazio in anticipo per le 
risposte... 

 ridurrebbe le prestazioni della caldaia a condensazione?
Con un impianto progettato con passo 15 cm. avresti una temperatura di
mandata che difficilmente supererà i 40°C a quella temperaura un
radiatore normalmente dimensionato per deltaT 50K dovrebbe avere
dimensioni almeno quintuple per garantire la stessa emissione.
Hai quattro possibilità per evitare il circuito miscelato o peggio lo
"scatolotto" che vogliono affibiarti.
1) Rotex sistema 70
2) utilizzare l'energia contenuta nell'accumulo dell'acqua calda
sanitaria
3) utilizzare un collettore di bilanciamento verticale e sfruttare la
stratificazione (alto=calda/basso=fredda)
4) utilizzare scaldasalviette elettrici
ciao P.

 da non avere lo scatolotto per AT e BT. Giusto? 
Scelta OTTIMA.... non serve fare tutto un casino per alimentare 2 
termosifoni a temperatura piu' alta del resto dell'impianto, rischiando 
anche di peggiorare il rendimento dell'intero sistema.
Direi che sei in buone mani.....
Ciao,
F.

 Direi che sei in buone mani.....
le mie...
P52 però non la pensa come noi, e sembra moolto preparato al riguardo. 

 
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=42
per curiosità, sei tu il fabrizio dell'articolo? 

 4) utilizzare scaldasalviette elettrici
no.

 1) Rotex sistema 70
Il sistema e' in se' ingegnoso ed efficace, ma sul fronte dell'efficienza
non e' un po' un controsenso?
La principale fonte di risparmio dovuto ai riscaldamenti radianti e' il
far circolare acqua a bassa temperatura, permettendo maggiore efficienza
delle caldaie (soprattutto se a condensazione) e magari integrazione
mediante pannelli solari.
Il Systema70 per contro impone di far circolare in tutto l'impianto acqua
alla temperatura da radiatore, non surriscaldando i pavimenti grazie alla
bassa conduttivita' delle tubazioni distese. 
Certamente se l'alternativa e' il doppio circuito puo' essere un'ottima
soluzione, visto che richiederebbe che la caldaia riscaldi comunque acqua
a temperatura alta.
Ma questo varrebbe se le aree da riscaldare separatamente sono ampie, come
ad esempio mansarde o tavernette usate saltuariamente. Se invece lo scopo
e' riscaldare meglio i soli bagni, non sarebbe piu' sensato installare
serpentine piu' fitte, magari guadagnando superficie scegliendo sanitari
sospesi,  integrando solo quel poco che manca con scaldasalviette
sovradimensionati?
-- 
saluti,
   debrando
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
E' preparatissimo ed ha una visione piu' professionale dei problemi...
Ad ogni modo non sono tesi completamente contratanti... io ho 
considerato che nei bagni comunque ci sia anche il riscaldamento a 
pavimento e che gli scaldasalviette servano solo ad integrarlo.
Ciao,
F.


Si, sono io.
Ciao,
F.