Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: come consumare meno gasolio

Ciao a tutti
secondo voi con la caldaia a gasolio per il riscaldamento a radiatori
(temperatura h2o 60gradi) si consuma di meno mantenendo una
temperatura costante di 19,5gradi (ho un bambino piccolo e quindi la
tengo un po + alta) oppure usando il programmatore che mi porta la
temperatura di notte a 17,5gradi, alla mattina all'orario della
colazione a 18,5gradi,a mezzogiorno a 18,5gradi e dalle 17:00 alle
22:00 a 19,5gradi. orario di andata a letto 23:00 circa se il bimbo si
addormenta presto :-)
Grazie
ciao
Pubs Egiziani

Indubbiamente consumi meno se abbassi la temperatura in varie ore della 
giornata (o della notte).
Infatti la dispersione e' proporzionale alla differenza di temperatura 
con l'esterno, percio' durante le ore in cui tieni meno di 19,5 gradi, 
disperdi meno calore che se tieni la temperatura costante.
In quanto alla temperatura dei radiatori, tienili alla temperatura piu' 
bassa possibile compatibilmente alla temperatura desiderata. Esempio, se 
riesci ad avere 19,5 gradi con una temperatura di 45 gradi nei termo, 
meglio ancora. Cosi' riduci le dispersioni spurie (quelle delle 
tubazioni verso i muri esterni e dei radiatori verso la parete esterna.
Una nota: in quanto al bambino piccolo, se e' ben coperto, una 
temperatura piu' bassa non provoca alcun problema di salute. Anzi 
qualcuno sostiene che viene piu' robusto.
In ogni caso, il famoso raffreddore e' provocato non dalla temperatura 
piu' bassa, ma dal fatto che, per il freddo esterno, si accende il 
riscaldamento in casa. Ma il riscaldamento tende a seccare l'aria in 
casa. L'aria secca, a suo volta asciuga ed irrita le mucose del naso e 
della gola che cosi' soccombono piu' facilmente ad alcuni germi che sono 
endemici (e normalmente innocui) nelle gola e naso.
Prendere poi freddo o colpi di aria, indebolisce ulteriormente 
l'organismo, accuendo i sintomi del raffreddore, ma non sono quelli 
eventi a provocarlo inizialmente.
Pekilan


 meglio ancora.
CUT
Queste 2 affermazioni sono entrambe vere ma sono contrastanti...
Infatti se si regola il riscaldamento per avere delle temperature
discontinue a vari orari, si e' costretti a tenere alta la temperatura dei
radiatori per far in modo che durante le ore di "acceso" la temperatura
ambiente riesca a raggiungere il valore del set vincendo l'inerzia termica
persa durante il periodo di "spento".
Personalmente ho potuto constatare una riduzione dei consumi del 15 percento
circa, tenendo la caldaia sempre accesa ( anche di notte ) mantenendo la
temperatura di mandata molto bassa ( il minimo necessario per avere i 20
gradi in casa ) rispetto al un funzionamento discontinuo.
In questo modo il mio sistema di riscaldamento non deve vincere nessuna
inerzia e la temperatura di mandata e' regolata per vincere solamente  le
perdite di calore verso l'esterno.
Naturalmente se una famiglia necessita del riscaldamento solo per poche ore,
non e' detto che tale sistema di regolazione sia ancora vantaggioso ...
occorre provare.
Nel caso specifico di Egiziani, consiglio di sostituire i radiatori in ghisa
con modelli in alluminio che permettono, a parita di calore fornito
all'ambiente, di ridurre sensibilmente la temperatura dell'acqua.
Ciao,
F.

 all'ambiente, di ridurre sensibilmente la temperatura dell'acqua.
Meglio ancora i termoconventori che praticamente "risucchiano" il 
calore, tramite il passaggio forzato dell'aria. Non per nulla si usano 
nei grandi impianti, ove i lunghi percorsi possono diventare fonti 
pesanti di dispersione, che si possono mettere sotto controllo, 
diminuendo al minimo la temperatura del fluido di scambio aumentando 
l'efficienza degli scambiatori (i termosifoni) con l'aiuta della 
ventilazione forzata.
Pekilan

 all'ambiente, di ridurre sensibilmente la temperatura dell'acqua.
mi risulta il contrario. I radiatori in alluminio hanno un contenuto d'acqua 
molto basso rispetto alla superficie di scambio, pertanto devono avere una 
temperatura media dell'acqua superiore a parita' di resa termica.
IMHO meglio quelli d'acciaio
ciao Paolo 

 IMHO meglio quelli d'acciaio
?? non 'ho capito.
Ad ogni modo l'alluminio ha una conducibilita' termica molto alta e questo
gli permette di lavorare a temperature piu' basse.
Non si tratta di una considerazione mia.. e' un fatto oggettivo.
Ciao,
F.

 nei grandi impianti,
Condivido ..
Ciao,
F.

 l'aiuta della ventilazione forzata.
Mai provato ad alimentare un fan coil con acqua a 40°C ?
ciao Paolo

 Non si tratta di una considerazione mia.. e' un fatto oggettivo.
Vero l'alluminio ha una conducibilita' termica oltre quattro volte superiore 
a quella dell'acciaio ma se sezioni un radiatore d'alluminio questo e' 
strutturato con un canale centrale dove passa l'acqua da cui si dirama una 
notevole alettatura. Cioe' la maggior conducibilita' viene sfruttata per 
risparmiare materiale. Il rapporto tra la quantita' d'acqua contenuta nel 
radiatore e la sua possibilita' d'apporto di calore legato sia a questo 
parametro che alla velocita' o meglio alla portata dell'acqua che lo 
attraversa comportano, in caso di basse temperature del fluido, un 
riscaldamento parziale del radiatore stesso caratterizzandolo ad un effetto 
piu' convettivo che radiante, quindi di una minore efficienza a bassa 
temperatura. Per contro un radiatore in acciaio e' strutturato in modo che 
ogni punto della sua superficie sia direttamente lambito dall'acqua e quindi 
dovrebbe garantire una temperatura della superficie esterna stessa maggiore 
ed uniforme.
ciao Paolo

 all'ambiente, di ridurre sensibilmente la temperatura dell'acqua.
Io ho montato i radiatori a tubi verticali quelli con sezione a
ciambella che riscaldano sia sulla superfice esterna che quella
interna,richiedendo cosi' un passaggio minore di acqua.
Ciao
Pubs Egiziani

 Di solito c'e' sempre qualcuno a casa
In questo caso la prima cosa da fare e' appunto quella di regolare il
riscaldamento in modo climatico.
Riduci la temperatura dell'acqua gradualmente ( magari di 2-3 gradi al
giorno ) fino a raggiungere il valore che non riesce piu' a tenerti i 20
gradi in casa.
A questo punto alzala di un po' e tieni presente che quando la T esterna
scende devi contrastare l'effetto climatico alzando leggermente la
temperatura dell'acqua.
Il cronotermostato regolalo per far in modo che resti sempre inserito.
Ciao,
F.
PS.
a fine inverno ci farai sapere quanto hai  risparmiato.

> Mai provato ad alimentare un fan coil con acqua a 40°C ?
.. immagino ti riferisca al fatto che in questo modo l'aria che esce e'
fredda al tatto, infatti alimentandoli con acqua a bassa temperatura si ha
questo sgradevole effetto.
Tuttavia e' vero che e' possibile riscaldare a bassa temperatura con i fan
coil... l'aria uscirebbe sicuramente ad una temperatura comunque superiore
ai 20 gradi ( 28-30 ) e quindi si riuscirebbe con successo a riscaldare la
casa a 20.
In confort sarebbe pero' penalizzato dal fatto che l'aria che fuoriesce,
essendo comunque inferiore alla temperatura corporea, e' sgradevole da
percepire.
Ciao,
Fabrizio.


magari installato sotto finestra, dietro la tenda!
A rigore di logica se sei investito da una corrente d'aria a temperatura
inferiore ai 37°C, magari sudato, l'effetto è di freddo: d'estate i
ventilatori servono a questo, appunto.
Questo non toglie che d'inverno, negli uffici si preferisca immettere aria a
20°C circa e in ogni ufficio la regolazione di temperatura è individuale,
che qualcuno spegne.
-- 
Ciao Kantossek

Il tuo risparmio non e' dovuto alla rinuncia dei periodi freddi, ma 
all'abbassamento della temperatura dell'acqua nei termo.
Io resto convinto che se aumenti la temperatura dell'acqua di un paio di 
gradi (nel caso che a 45-50 gradi non riesca piu' a tornare "caldo") ed 
in cambio lasci cadere la temperatura ambiente per almeno un quarto 
della giornata, risparmi ancora di piu'.
Pekilan


 che qualcuno spegne.
Se intendi come aria primaria 20°C potrebbero anche andare bene a patto che 
la velocita' dell'aria non superi i 0,1 m/sec. IMHO restano cmq pochi e ci 
sarebbe senz'altro qualcuno che si lamenta. Su un impianto "tutt'aria" si 
fa' sempre una regolazione con set-point sulla temperatura di ripresa e 
limite di minima sulla mandata.
ciao Paolo 

 percepire.
L'aria in movimento aumenta l'evaporazione e quindi la sensazione di freddo 
si ha anche con temperature ben superiori a 30°C
ciao Paolo 


diciamo che ci sono problemi risolvibili, specialmente in ambienti dove è
importante avere i ricambi di aria: se ci sono i radiatori vedi che
affollamento brrr
-- 
Ciao Kantossek

 all'abbassamento della temperatura dell'acqua nei termo.
Se i radiatori sono leggermente sovra dimensionati, con una valvola
termostatica dovrebbe riuscire ad avere il ritorno freddo. Abbinato ad una
climatica, sarebbe il massimo.
-- 
Ciao Kantossek