Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Centraline di rifasamento

Ciao a tutti,
volevo chiedere la vostra opinione circa l'uso delle centraline in oggetto 
in ambito domestico.
So che queste vengono utilizzate con profitto in ambienti industriali, dove 
funzionano grossi carichi induttivi.
Potrebbe essere vantaggioso, in termini di risparmio sulla bolletta Enel, 
l'uso di una piccola centralina in casa?
CiaociaoAlessandro 

 ha scritto nel messaggio
news:a7tod.379619$35.17...@news4.tin.it...



Dipende da quanto paghi l'energia reattiva: guarda la bolletta!
-- 
Ciao Kantossek

"Kantossek" <hah...@CanDelTuoBen.net> ha scritto nel messaggio
news:ieKod.47141$Ni.16...@twister1.libero.it...

NON paghi l'energia reattiva, in quanto il contatore di casa NON la misura!
Ciao!
--
Ròsso
===
Quando che una volta,
pur avendo i schei,
te te si comportà, da semo
le conseguense bisogna vedarle dopo!

> potenza oltre i 15kw, credo che sia questa più o meno lo sparti acque.
30 kW.


 ha scritto nel messaggio
news:J%gpd.50805$Es2.1...@twister2.libero.it...


 grazie del valore
Non prenderlo come oro colato... dipende al tecnico ENEL e da come si è
svegliato quella mattina... :-)
I 30kW sono più o meno lo standard qui nella mia zona (VI).
Ciao!!
--
Ròsso
===
Noi Vicentini siamo dei gran bevitori
beviamo in casa beviamo fuori
e a tutti quanti noi daremo del vin
e anche stasera torneremo insachetà!


Per piccole utenze (domestiche!!!), la soluzione piů conveniente č il
rifasamento localizzato.
Scegli un'apparecchio che resta sempre acceso e rifasalo completamente: se č
un ciclone da 7,5 kW ci metti 5 kW di capacitivo, possibilmente all'ingresso
della termica, non al motore ( se č stella-triangolo: sul teleruttore di
linea)
La convenienza mensile č: 5kw*8ore*22 giorni=880kVAR per il loro prezzo
Sicuramente ammortizzi a breve
Se sei sfigato, da non avere un motore di riferimento, puoi preparare un
quadretto con due teleruttori, un inseritore orario, rifasamento Asserviti
ad una lampada che resta accesa quando lavori; un teleruttore per la base,
l'altro dalle 8.30 alle 12 poi il pomeriggio idem per compensare il consumo
addebitato in bolletta.
Sicuramente sovra-rifaserai, senza avere benefici(dovrebbe esserci un fermo
alla rotazione inversa sul contatore del reattivo, ma questo non dovrebbe
creare problemi all'ente erogatore dell'energia durante il giorno: non tutti
rifasano!
Fra i vantaggi hai che il sistema entra in funzione solo quando lavori, non
hai continui inserimenti dei condensatori e non ti ritrovi con una bolletta
di reattivo da sei milioni per un fusibile di vetro bruciato: a quale
reparto addebiti la spesa?
-- 
Ciao Kantossek

Appunto. Quindi rifassare non conviene economicamente.
Pero' e' vero che se c'e' troppa corrente reattiva in giro i cavi 
potrebbero trovarsi ad essere sottodimensionati e quindi surricaldarsi. 
E il calore e' energia persa.
Ma dubito che in una casa ci sia un'utilizzatore che provochi 10 ampere 
o piu' di corrente reattiva.
Pekilan


a quale reparto addebiti la spesa?
Reparto di cosa?? Si parlava di utenze domenstiche!! E ripeto che NON serve
a niente rifasarle.
Ciao!!
--
Rňsso
===
Quando che una volta,
pur avendo i schei,
te te si comportŕ, da semo


 ampere o piu' di corrente reattiva.
Sottoscrivo in toto.


 e stop?
La centralina la può mettere anche chi non sa fare i conti, ma attaccare e
distaccare condensatori non giova alla loro vita, quindi ci sono opportuni
tempi di attesa, anche negli automatismi.
-- 
Ciao Kantossek

 ci sono opportuni tempi di attesa, anche negli automatismi.
Si, ma se proprio devo rifasara a monte, metto un rifasatore automatico che
mi tenga sotto controllo tutto il carico!
Se rifaso punto-punto, consiglio sempre di farlo il più possibile vicino
all'utilizzatore.
Ciao!
--
Ròsso
===
Se l'mare fusse de toccio...
e i monti de_e polenta...
Oi mama che_e tociade....
polenta e ba_acalà!!