Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianto di riscaldamento a pavimento

Ciao a tutti, 
sto costruendo una nuova casa, situata in provincia di Milano.
Per l’impianto di riscaldamento mi è stato proposto l’utilizzo di una
caldaia a condensazione con riscaldamento a pavimento.
La proposta mi sembra molto interessante, anche se nutro ancora un paio di
dubbi:
- Quanto tempo impiega un impianto di questo tipo per portare un
appartamento alla temperatura di confort? Mi spiego meglio, se io mi
assento per tre giorni e spengo il riscaldamento, quando rientro quanto
tempo impiega per portare la temperatura a 20° durante una rigida giornata
invernale?
Il problema legato al tempo di latenza potrebbe essere sentito anche nelle
mezze stagioni, dove magari si accende il riscaldamento solo per un paio
di ore al giorno… cosa ne dite? 
- Nei due bagni mi è stato proposto di installare due termosifoni
“classici”, che dovranno pertanto lavorare con acqua molto più calda
rispetto a quella che si utilizza per il riscaldamento a pavimento. Questo
non inficerebbe sul risparmio ottenuto con la caldaia a condensazione?
Tomass
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 non inficerebbe sul risparmio ottenuto con la caldaia a condensazione?
Certo, a meno che non si adottino impianti particolari che permettono di far 
circolare acqua
a temperatura più elevata in tutto l'impianto.
Se il bagno non è enorme io ci metterei un bel ventil elettrico
Ciao 

Tomass ha scritto:
[cut]
tieni presente che la T sara' 
regolata da un termostato, e maggiore 
sara' il dT , fra interno ed esterno,
maggiore sara' il tempo per portare
la T interna a quella voluta.
inoltre un siffatto impianto non 
dovrebbe MAI essere spento, ma 
modulato nelle T.
unica cosa, se mai decidessi di 
fartelo installare:
non coprire la parte di pavimento 
che verra' coperta :)
in pratica sotto i mobile non mettere niente,
servirebbe a scaldare i mobili :)
motivo:
come detto un siffatto impianto non 
andrebbe MAI spento, ergo se sara' 
sempre acceso, la T ideale la raggiunge
anche con 4-5 mq di pannelli in meno,
e con i soldi che hai ripsarmiato,
tieni la T un po' piu' alta :)
felice_pago


 rispetto a quella che si utilizza per il riscaldamento a pavimento.
pazzesco, certa gente farebbe meglio a cambiare lavoro...
saluti
W 

Scusa, che lavoro fai tu wubix?
Te lo chiedo semplicemente per anche a mia sorella che ha appena fatto
realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento in bagno è stata
fatta la stessa cosa.
C'è un motivo ben preciso che ora non ricordo.
Caldaia a condensazione, pannelli radianti al pavimento, termosifoni
classici in bagno.
Del resto la caldai che produce acqua calda per il riscaldamento a
pavimento (30-35 gradi se non erro!) sclda anche l'acqua per usi
domestici (60-70 gradi ed oltre).
Non vedo il problema e non comprendo la tua affermazione.
Posso tranquillamente sbagliarmi io ma se fossi un idraulico e se il
lavoro fosse veramente da eseguire in quel modo ti manderei al quel
paese per ciò che hai scritto!
ciao

paese per ciò che hai scritto!
Puoi diverirti a cercare con Google tra i migliaia di post che ho scritto 
sui NG dal 96 ad oggi, e vedrai che non sono uno che cerca polemiche e meno 
che mai vuole farsi mandare a quel paese da nessuno, quindi cerco di 
scrivere solo a ragion veduta, poi... nessuno è perfetto
Saluti
W

Vorrei ribadire che io sono ignorante in materia!
Quel che mi pare strano è che più volte ho sentito la proposta del
riscaldamento differenziato in bagno.
Non so dirti se quelli di mia sorella siano da chiamare termosifoni
oppure no, sta di fatto che non sono in ghisa, è uno di quei
caloriferi a parete e sinceramente non saprei a quanto arriva l'acqua
che circola al loro interno. Stasera farò una verifica.
In ogni caso ti ringrazio perché mi stai fornendo spunti e forse
consigli visto e considerato che sto per metter su casa e l'impianto a
pavimento per me sarebbe un MUST, ovviamente la casetta sarà corredata
di pannelli solari termici (e tra poco inizierò a rompervi le scatole
per consigli!!!).
Devo ancora capire bene il dimensionamento pannelli e serbatoio
d'accumulo.
Questo fine settimana avrò qualche chiarimento da chiedere al mio
amico idraulico/termotecnico (che ha fatto il lavoro a mia sorella).
Grazie per le info!

Ciao,
anch'io nella mia nuova abitazione ho installato un impianto di
riscaldamento a pavimento integrandolo nei bagni con il termoarredo.
Ho installato una caldaia a condensazione con produzione e accumulo di
acqua calda sanitaria (Immergas) con un DIM (Immergas) che gestisce sia
l'alta che la bassa temperatura, ho installato più termostati
distribuendoli nelle stanze a seconda della loro esposizione. I termostati
comandano l'apertura e la chiusura delle elttrovalvole poste al collettore
principale del riscaldamento, in questo modo posso impostare la
temperatura delle singole stanze.
Lollino
Tomass ha scritto:


 Lollino
Ciao,
scusa una domanda... che tipo di DIM (Immergas) hai installato ??
Grazie
S. 

 S.


 ha scritto nel messaggio 
news:dsf2i8$h6s$1...@news.newsland.it...


amico idraulico/termotecnico (che ha fatto il lavoro a mia sorella).
Mettilo sotto torchio ;-)
Ciao


Questa è proprio la soluzione che non consiglierei a nessuno,
non che non sia funzionante ma mettere le valvole di zona sui pannelli 
radianti
non ha alcun senso a meno che si tratti di valvole miscelatri modulanti
Ciao 

 sanitaria è indipendente da quella dell'impianto di riscaldamento
Ciao,
premetto che non conosco l'argomento se non per quello che ho letto in 
rete e per cio' che mi e' stato risposto qui.
Sono interessato anch'io al riscaldamento a pavimento.
Ma dal tuo post mi sorge una domanda: e' la caldaia che puo' produrre 
indipendentemente acqua sanitaria da acqua per il riscaldamento?
Come fa?
O si usano due diversi sistemi per riscaldarla?
Grazie
-- 
Fabrizio Magni
fabrizi...@mycontinent.com
replace mycontinent with europe

Ciao,
il DIM AT/2BT è uscito da pochissimo quando mi hanno installato l'impianto
(ottobre 2004)ancora non era disponibile. Comunque ho installato anche la
sonda esterna e l'ho collegata alla caldaia, in alternativa si potevano
installare due sonde esterne da collegare una alla caldaia e l'altra al
DIM.
La mia caldaia è Immergas Victrix Zeus 20, il range in cui opera la
caldaia non lo conosco, ti posso dire che ho impostato la temperatura del
riscaldmaneto dalla relativa manopola a circa 50°C mentre il DIM della
bassa è stato tarato a 35°C. In ogni caso quando la caldaia quando non ha
richiesta di acqua sanitaria e/o per il riscaldamento va in stand-by.
Te, quale caldaia hai installato?
Saluti
Lollino
S ha scritto:


 Ciao


 ha scritto nel messaggio 
news:dshj25$fb9$1...@news.newsland.it...


 riscaldamento a pavimento integrandolo nei bagni con il termoarredo.
Come va con i tempi di latenza? Ovvero quando lo abbassi ad esempio a 16
gradi durante la notte, quanto tempo impiega a riportare la temperatura
sui classici 20 gradi?
Nelle mezze stagioni sei costretto a lasciarlo sempre acceso?
Come ho scritto nel mio post originario sono dubbioso proprio sul tempo
necessario per portare il sistema a regime...



Meglio una lampada al quarzo: potresti essere umido e prendere i reumatismi
Tenuto conto che in bagno ci resti 5 minuti č impensabile pensare a
soluzioni piů elaborate.
-- 
Ciao Kantossek

Premetto che ancora non sono andato ad abitare nella nuova abitazione, ho
testato l'impianto lasciandolo in funzione un mese, ho impostato una
temperatura di 18 gradi in tutti i termostati che comandano la bassa
temperatura e l'ho lasciata inalterata per tutto il mese, non saprei
considerare i tempi di latenza comunque mi hanno consigliato di lasciarlo
sempre in funzione anche nelle mezze stagioni e costantemente ad una
temperatura fissa.
Tomass ha scritto:
