Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Pericoli del riscaldamento a pavimento

Mi e' stato riferito questo episodio riguardo ai possibili pericoli di
un riscaldamento a pavimento, e vorrei chiedere la vostra opinione:
una persona ha montato un impianto di riscaldamento a pavimento e ha
riscontrato un distaccamento/sollevamento delle piastrelle. La causa
presunta era la differenza di temperatura rispetto al piano inferiore,
dove c'era un seminterrato, che veniva lasciato aperto per ventilarlo
e ridurre l'umidita'. A quanto sembra, chiudendo il seminterrato e
riducendo la differenza di temperatura, il fenomeno non si e' piu'
ripresentato.
Vi sembra ragionevole la cosa? Non e' piu' probabile che la causa sia
stata un errato/approssimativo montaggio delle piastrelle la prima
volta, e la dilatazione termica abbia fatto il resto,
indipendentemente dalla temperatura del locale al piano inferiore?
Qual e' il rischio di ritrovarsi in una situazione simile, scegliendo
questo tipo di riscaldamento ()?
Grazie
-- 
Carlo Vittoli

 questo tipo di riscaldamento ()?
Ormai anche in Italia le installazioni di questo tipo di impianti e' molto
collaudata e quindi il rischio credo sia nullo, almeno se si utilizza
un'azienda che ha gia' esperienza in questo tipo di impianti.
Viceversa chi non li sa' installare tende normalmente a sconsigliarli, dando
motivazioni quasi sempre assurde e scorrette.
Ciao,
F.

 ha scritto:
ma a chi ti ha raccontato la cosa, hai elencato quanti pavimenti
siano saltati, e per di piu' senza alcun riscaldamento ?
la posa delle piastrelle e' un arte, infatti non tutti i muratori
ne sono capaci, poi cosi' per dire.
nel riscaldamento a pavimento, almeno gli ultimi, si arriva
si e no ai 30-35 °.
Hai idea a quanti gradi possa arrivare il pavimento di una
casa vuota in estate, almeno nelle ultime 2-3 estati ?
diciamo intorno ai 40 ° ?
qui in emilia eh non in sicilia/lampedusa ;-)
diciamo che molto probabilmente , certe voci
le mettono in giro chi ne puo' trarre beneficio :(
non sono buono a mettere il riscaldamento a pavimento
e ne dico peste e corne, apprescindere dalla veridicita'
delle afferemazioni, non mi riferisco a te, infatti te stai
riportando !
prova a chiedere al tipo, cosa ne pensa delle caldaie
a condensazione :)
felice_pago
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 della malta da applicare sui tubi e sotto il pavimento.
Molto chiaro, grazie. La persona a cui e' capitato il problema ha
deciso di utilizzare il riscaldamento a pavimento dopo averlo visto
nel nord Europa, ed e' andata li' appositamente per documentarsi e poi
installarlo in casa. Possibile quindi che chi ha fatto l'installazione
non avesse alcuna esperienza, e si sia limitato a seguire le direttive
del proprietario, che puo' aver trascurato qualche particolare.
Ciao
-- 
Carlo Vittoli

 siano saltati, e per di piu' senza alcun riscaldamento ?
Ho esperienze dirette in merito :-(
Ma, se l'avessi fatto notare, la risposta sarebbe stata: "Ecco, gia'
saltano in condizioni normali, figuriamoci se ci fai passare sotto
dell'acqua calda" :-)
Ciao
-- 
Carlo Vittoli

 il pavimento.
se non erro, ci sono 2 collaudi:
1- dopo aver steso " i fili ", per le perdite
2- uno dopo aver messo l'agglomerante, la malta , per farla espandere


Pero' sono 40 gradi distribuiti dapertutto. I sbalzi maggiori si hanno 
invece d'inverno. Esempio 20 gradi in casa e -10 gradi fuori. Se hai 
locali non riscaldati, quale e' il salto termico ?
Anche se d'estate hai l'aria condizionata non riuscirai mai a 
raggiungere certi differenziali termici. E sono i differenziali termici 
che provocano stress ai materiali (specialmente se male posati).
Pekilan


 questo tipo di riscaldamento ()?
Come ti hanno gia' risposto il pericolo maggiore e' quello di trovare 
operatori incompetenti.
La temperatura del massetto di norma non supera i 25°C tanto che per 
normativa nel dimensionamento il valore massimo consentito e' di 9K 
superiore alla temperatura ambiente. Bagni e zone perimetrali esluse il che 
non significa che occorre scaldarle di piu'.
Il distacco del rivestimento (mattonelle) e' probabilmente dovuto alla 
parziale asciugatura del massetto, cosa avvenuta successivamete a mattonelle 
posate.
ciao Paolo 

 a mattonelle posate.
Nel senso che il massetto avrebbe dovuto essere completamente asciutto
prima della posatura delle mattonelle, che e' stata fatta troppo in
anticipo?
Ciao
-- 
Carlo Vittoli

 locali non riscaldati, quale e' il salto termico ?
Il differenziale termico a cui e' sottoposto il pavimento e' minore se usi
un impianto di riscaldamento a pavimento ... questo perche' ,in questo tipo
di impianti , il sottopavimento e' isolato e quindi il freddo esterno non
puo' raggiungere le piastrelle.
... la temperatura dell'acqua e' normalmente di 28- 35 gradi e quindi il
salto termico del pavimento e' forzato ad essere compreso tra gli 8-15 gradi
.... si puo quindi  dire che il delta termico a cui e' sottoposto il
pavimento di un inpianto a ''pavimento'' non'e' influenzato minimamente
dalla temperatura esterna.
La stessa cosa non si puo dire per i pavimenti degli impianti normali...
dove e' evidente che sono maggiormente influenzati dalla T esterna.
F.

 ha scritto nel messaggio 
news:m3sm5ys...@uranio.tiscali.it...

Questo secondo la "buona norma" anche se spesso poco osservata.
Il massetto (standard) impiega circa 21 giorni per "maturare" ma all'interno 
contiene ancora oltre 300 lt d'acqua/m3. Per eliminarla e portare il tutto 
ad un livello d'umidita' ottimale si porta a temperatura il massetto 
progredendo 5K/24h, dalla temperatura ambiente fino alla massima di 
progetto.
Altrimenti il massetto si asciuga prima negli angoli che si sollevano come 
un foglio di carta per poi ridiscendere una volta asciutto. Se nel frattempo 
e' stato posato il pavimento e' facile riscontrare rotture delle mattonelle 
e fessure tra battiscopa e pavimento.
ciao Paolo 

 riscontrato un distaccamento/sollevamento delle piastrelle.
Non č che ha semplicemente fatto circolare l'acqua nel pavimento a 
temperatura troppo elevata (mi sembra oltre i 45-50 gradi?). Nel mio 
riscaldamento c'č un sensore di emergenza che, nel caso in cui la 
temperatura di ingresso del liquido sia maggiore a limite fissato blocca il 
circuito ... inutile dire che il tecnico che mi aveva fatto l'impianto mi 
aveva lasciato il sensore settato a 90 gradi ... quindi non escluderei a 
priori il fatto che possa essere circolata acqua a temperatura troppo 
elevata.
Scusate ma č vero che il pavimento piů adatto per il riscaldamento a 
pavimento č il parquet perchč avrebbe una minor inerzia termica? 

 pavimento è il parquet perchè avrebbe una minor inerzia termica?
Al contrario il legno e' piu' isolante pertanto la temperaura della 
superficie, a parita' degli altri parametri, sara' inferiore e quindi una 
emissione termica minore.
ciao Paolo