Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: x Fabbrizio





Ciao,


 


seguo con attenzione l'impianto solare termico che 
hai messo on-line. Innanzitutto congratulazioni... nessun bel discorso può 
incentivare l'installazione dei pannelli solari, cosa che invece secondo me può 
fare la prova pratica (come la tua). 


Ora passiamo alla domanda. Oggi, sul sito è 
segnalato


 
Impianto in blocco per : 

Alta 
temp. pannelli 
Alta temp. accumulo


 


significa che la circolazione si è bloccata x evitare il 
surriscaldamento, viste le alte temperature di oggi ??


 


Grazie


 


Susy









Mi accodo per chiedere: on-line dove? Ho ravanato 
nei precedenti post ma non ho trovato. 1000thx



 
  ha scritto nel messaggio 
news:429492ff$0$15910$5fc...@news.tiscali.it
...


 surriscaldamento, viste le alte temperature di oggi ??
Quello che si vede oggi e' un comportamento normale negli impianti a 
svuotamento.
..In pratica quando il consumo di acqua calda sanitaria e' inferiore 
alla produzione solare, la temperatura all'interno dell'accumulo 
incomincia a salire; raggiunta la temperatura massima ammessa ( nel mio 
caso impostata a 78 gradi ) l'impianto va' in blocco e ferma le pompe, 
svuotando cosi il circuito dei pannelli.
..In questa condizione appare la dicitura "Alta temp. accumulo" .
I pannelli si trovano cosi vuoti di acqua ed esposti al sole ... in 
questa condizione la temperatura degli stessi schizza in alto 
raggiungendo  velocemente la temperatura massima di ripartenza ( nel mio 
caso impostata a 99 gradi ).
Raggiunta tale temperatura appare anche l'allarme 'Alta temp. pannelli'.
In questa nuova condizione anche se la temperatura nell'accumulo dovesse 
scendere, per effetto di un consumo di acqua sanitaria, l'impianto non 
ripartira' fintanto che i pannelli non ridiscendono sotto i 99 gradi.
Questa precauzione serve ad evitare che l'acqua, spinta dalle pompe, 
vada immediatamente in ebollizione a contatto con i pannelli posti ad 
una temperatura maggiore di 100 gradi.
..Il fatto curioso e' che Rotex ha messo questo controllo nella sua 
centralina ( poi da me' replicato in quella realizzata per Liveplant ) 
non tanto perche' tale situazione e' pericolosa per i pannelli ma 
piuttosto perche' alcuni clienti si allarmavano odendo il rumore 
dell'ebollizione quando l'impianto partiva in questa particolare 
situazione .
Ciao,
F.

>  significa che la circolazione si è bloccata x evitare il 


 Susy
Si, ma solo in teoria....
..perche' se pensassi mai di trovarmi in questa condizione, alzerei il 
set della ''ripartenza''  escludendone cosi la funzione.
Nel mio caso inoltre, la caldaia e' spenta da fine Aprile e ci stara' 
almeno fino alla fine di Settembre, quindi non potrebbe integrare.
..Oltre a questo il mio impianto e' collegato alla caldaia in un modo 
abbastanza atipico; la caldaia a gas non scalda direttamente l'accumulo 
e quindi quest'ultimo puo' raggiungere temperature molto basse 
garantendo cosi alti rendimenti di funzionamento con scarsa insolazione.
In caso che  temperatura all'interno dell'accumulo e' insufficiente 
l'acqua in uscita  va' in una caldaia istantanea .
Ho fatto questo collegamento per ottimizzare il rendimento solare.... in 
inverno le pompe girano gia' con temperature nei pannelli di 25- 28 gradi.
Ciao,
F.

 ha 
  scritto nel messaggio 
news:Tz%ke.1439014$35.53...@news4.tin.it
...


 pannelli di 25- 28 gradi.
Questa è un'ottima scelta. Quella che io chiamo dello 
"stadio solare", inteso come primo stadio di 
riscaldamento.
Tra l'altro è un fatto che il cliente spesso riesce a 
capire.
Ciao
Paolo Z. 

scusate se mi intrometto,
mi presento, mi chiamo luca, ho da poco scoperto questo ng e lo trovo molto
interessante.
avrei un paio di domande da fare:
ho notato che i pannelli sono esposti quasi verso ovest, quanto si perde in
percentuale rispetto all' orientamento verso sud?
esiste un serbatoio di accumulo con sviluppo orizzontale o comunque di
altezza limitata?
ciao e grazie,
luca

 grazie
Ero riuscito ad ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di listino dato 
che l'ho installato da solo e quindi nessun installatore ci ha 
guadagnato sopra.
Avevo speso nel 2003 poco meno di 5.000 euro compresa iva .
Non saprei dirti con precisione quanto costa adesso installato "chiavi 
in mano" .. probabilmente sui 6.500 euro.
Ciao,
F.

 forzata.... nulla di questo tipo per gli impianti a svuotamento.
io ho a disposizione un sottotetto, la parte "utile" è alta circa 80 cm, si
riesce a combinare qualcosa? sai a chi posso rivolgermi? (prov. di VA)
p.s.: cos' è un impianto a svuotamento?
ciao e grazie, luca

 riesce a combinare qualcosa? sai a chi posso rivolgermi? (prov. di VA)
Mi viene in mente solo Ecorete.. ad ogni modo questo N.G. e' visitato da 
molti operatori del settore quindi qualcuno potrebbe darti qualche spunto.
Ciao,
F.

 ------=_NextPart_000_000E_01C5614B.C52F73B0--
Mi accodo per chiedere la cortesia di postare in formato testo :-)
.. e anche per lockare il link che trovo molto interessante, grazie. 
No HTML vedi su Strumenti->Opzioni->Invio-> ....
zmigol .. il lurker
-- 
http://www.nimer.it/nimer.asp?ar=320
 
http://tinyurl.com/bhgaq