Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: consumo con caldaia a condensazione

ho consumato 2600 metri cubi di metano in 6 mesi invernali, cioe l'ultimo
inverno 2007/2008, il che abbastanza freddo.
Ora mi chiedevo e chiedevo a chi se ne intende, 2600 metri cubi compreso di
cottura cibi e acqua calda per lavarsi, sono in linea di consumo per una
caldaia Sime 30/80 con con contenitore appunto di 80 litri e il
riscaldamento a pavimento a bassa temperature.
La casa che riscaldo č su due piani di circa 125 mquadri in totale,
Ho il dubbio che sia troppo il consumo , dividendo x 180 gg viene 14 mc al
gg.
Non vi sembra troppo?
Eppure la caldaia a condensazione la tengo intorno ai 50/55 gradi.

 Eppure la caldaia a condensazione la tengo intorno ai 50/55 gradi.
Con 2600 mc di metano con una caldaia a condensazione hai prodotto
circa 25000 kWh di energia termica in totale.
Per poter risalire a quanti di questi sono utilizzati per ACS e
cottura cibi segna quanto consumerai da quando hai spento il
riscaldamento per successivi 180 giorni, così hai una base abbastanza
ampia su cui ragionare.
Poi potrai fare tutte le considerazioni del caso. Credo che quella
caldaia abbia la doppia regolazione per la temperatura dell'ACS e del
riscaldamento e gli 80 litri siano riferiti all'ACS.
La temperatura dell'ACS va bene, ma quella per il riscaldamento va
tenuta decisamente più bassa sui 40-45°C.

 Eppure la caldaia a condensazione la tengo intorno ai 50/55 gradi.
Tanto per avere un paragone, stessa superfice di casa circa ( qualcosina
in più 135 mq), 2 piani, impianto a termosifoni (quindi alta T), caldaia
normale non premiscelata vecchia di 14 anni, temperatura in casa dai 17 ai
20 °C massimi, tengo comunque bassa la T dell' acqua di riscaldamento (sui
55°C allungando i tempi di accensione dell' impianto) ed ho consumato
nello stesso periodo circa 1500 Mc di metano ed a me sembrano comunque
tanti, ma 2600 mi sembrano un' enormità, tenuto conto che la caldaia è a
condensazione e l'impianto a pavimento.
Tieni anche conto che siamo in 4 in famiglia ed il consumo di ACS è
abbastanza sostenuto, ovviamente anche li cerco di tenere temperature
basse (45-50°C).
Per dimimuire i consumi (che a me sembrano alti, circa 2000 mc all'anno)
ho appena fatto installare pannelli solari termici per ACS ed ordinato una
stufa a pellets + 1350 kg di pellets per il prossimo inverno.
O forse consumavo già poco ??
Saluti. 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Se hai consumato 1500 mc. di metano a pellets non ti basteranno 3000
kg.

 kg.
Infatti, ma non voglio ( e non posso tecnicamente) sostituire
completamente il riscaldamento a metano, ma solo integrarlo con il
pellets, e poi devo pur sempre produrre ACS (d'inverno i pannelli solari
non è che rendano molto).
Intanto 1350 Kg è il taglio (90 sacchi) del bancale, che tenendo conto dei
rendimenti (80% la mia vecchia caldaia a metano ed 86% la stufa a
pellet)ed i PCI (8250 kCal/mc Metano, 4500 Kcal/kg pellets)corripondono a
circa 750-800 mc di metano.
Altri 400 mc di metano li dovrei risparmiare con i pannelli solari, quindi
prevedo di consumare il prossimo anno non più di 800 mc di metano + 1350
kg di pellet (a parità di condizioni climatiche ovviamente), costo 560
Euro di metano (800x0.70 E/mc) più 280 Euro di pellets pari a 840 Euro
contro i 1400 di solo metano dell'anno scorso.
Certo l'investimento è pesante (un totale di 3600 Euro tolti gli incentivi
fiscali, ci vorranno 7 anni per recuperarlo) ma conto di migliorare anche
il confort in casa.
L' alternativa sarebbe stata di sostituire la caldaia con una a
condensazione e non acquistare la stufa a pellets, ma con l'impianto a
termosifoni, se va bene, potrei recuperare al massimo un 12-15% di
rendimento e gettare una caldaia che funziona ancora benissimo.
Quando la caldaia non funzionerà più ne installerò una condensazione, per
oggi continuo con la vecchia.
Saluti.
-- 


ampia su cui ragionare.
A questo proposito se ti può interessare, geppo, da mie passate rilevazioni 
il consumo per la sola cucina è di 5 mc al mese (con però forno e 
caffettiera elettrici), in una precedente mia abitazione il gas lo usavo 
solo per cucinare (il riscaldamento era condominiale e lo scaldagno 
elettrico)

tenuta decisamente più bassa sui 40-45°C.
Per la sola acs non è un pò alta una temp di 50-55 gradi ? Capirei per il 
riscaldamento invernale, ma anche per l' acs? 

 a me sembrano comunque tanti, ma 2600 mi sembrano un' enormità
si ma tu sei a pantelleria lui e' a merano ;-)
per non dire che tu li tieni a 20° lui a 27°
tu hai il cappotto lui no
insomma mancano parecchi dati
felice_pago
la mia geografia e' indifferente
.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Fondamentale è anche scendere sotto la T di condesanzione dei fumi che
per il metano è a 57°C ma ad una certa % di aria, quindi basta che non
sia clibrata bene che magari non si sfrutta tale calore di
condensazione, anche perchè non è che l'acqua da riscladare (l'acs nel
boiler e la T di ritorno dell'impianto) ha 55°C fa condesare i fumi,
ci vorrebbe un tempo lunghissimo. Quindi poddarsi che non lo hai
sfruttato ma hai solo sfruttato un maggior rendimento della caldaia
escluso quello di condensazione. E poi la T di mandata per imp a
pavimento a 50-55°C, è come la sabbia a luglio alle 14!

 ha scritto nel messaggio
news:8f1d014e-face-4f51...@t54g2000hsg.googlegroups.com...


 pavimento a 50-55°C, è come la sabbia a luglio alle 14
Infatti avresti dovuto INTEGRARE nei bagni il riscaldamento a
pavimento con degli scaldasalviette, alimentati alla stessa
temperatura dell'acqua che si manda ai pannelli radianti a pavimento.
Non ha senso produrre acqua ad elevata temperatura per poi DOVERLA
miscelare con acqua fredda.
Non hai spiegato bene se i termosifoni nei bagni sono l'unica fonte di
calore, se così fosse non c'è niente da fare.
Se invece hanno previsto anche pannelli radianti a pavimento potresti
sostituire i termosifoni con scaldasalviette, ve ne sono di modelli
alti sui due metri che si possono posizionare dietro la porta e che
hanno una potenza termica che si avvicina a quella dei termosifoni
grazie alla superficie generosa.
Comunque consolati è una cazzata che fanno quasi tutti.

 come lo č a termosifone,
ovvero?
puoi spiegare meglio?


2600 mc di gas sono tantissimi!!
anche depurando il consumo viaggi sui 180kw/mq.
oggi si ragiona con valori di 50kw/mq senza troppi sforzi...
comunque per vedere dov'è il problema dovresti dire oltre ai mq anche la 
disposizione della casa...
casa isolata?a schiera?
isolamento della copertura?
che tipo di pavimenti?hai per caso messo il legno sopra l'impianto a 
pavimento?
isolamento delle murature? 


Non lo si può spiegare perchè è esattamente l'opposto:
sono gli impianti a radiatori che utilizzando elevate temperature tendono ad 
essicare l'aria,
mentre gli impianti a bassa temperatura tendono a mantenerla più umida (e 
questo è un  altro
punto a favore degli impianti a pavimento).
Quello che probabilmente voleva dire è che i 20 gradi (temp dell'aria) 
generati da un impianto
radiante danno un comfort simile ai 22 gradi prodotti da un impianto a 
radiatori, il che è plausibile
visto che la nostra percezione è maggiore per ciò che riguarda la radiazione 
infrarossa che quella
relativa alla convezione dell'aria intorno al nostro corpo.
Ciao 

 Comunque consolati č una cazzata che fanno quasi tutti.
Concordo pienamente, anche se devo dire che ultimamente c'č un
po' piů di attenzione verso le soluzioni ottimali; ci metteremo un po di
tempo ma ci arriveremo tutti ;-)
Ciao 

 ha scritto nel messaggio
news:483a768d$0$29978$5fc...@news.tiscali.it...


 un edcesso di acqua, è cosi, oppure sto dicendo una fesseria?
se l'anello si chiude la caldaia non può spingere dentro acqua...
non'è corretto quello che tu dici... 

 ha scritto nel messaggionews:483dd083$0$35965$4faf...@reader2.news.tin.it...

ciao a tutti, volevo solo invitarVi a dare un occhiata al sito
http://www.termocappotto.com
, un portale sul cappotto creato per dare
maggiori informazioni e maggiori servizi in tema di isolamento a
cappotto.
ciao a tutti