Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Bello questo canale che racconta le fasi di installazione di un impianto fotovoltaico

Questo è il primo video, vi consiglio di andare in ordine cronologico per vedere i successivi, racconta molto bene tutti i dettagli, anche dell'inverter, gestione, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=6WdRN5-bP8I
 


La smetta di fare clickbaiting. Gia' nei primi 30 secondi introduce
una idea sbagliata (una "fake") ovvero che un plug-in si installa
su una presa elettrica senza specificare altro.
 
L'altra idea e' che non sarebbero fissi. Se e' per quello, qualsiasi
impianto fotovoltaico puo' essere mobile, anche quelli >non< plug-in.
Non e' che i plug-in debbano essere mobili.
 
Se il tizio ha deciso di installarli sul muro e' perche' aveva
la superficie libera ovvero una convenienza. Nulla vieta che lui
utilizzi l'intero muro per una impianto fotovoltaico >non< plug-in
come nulla gli vieta di agganciare a mo di quadri un impianto
fotovoltaico >non< plug-in. E la ribadisce piu' volte:
"sono appunto mobili" ... de che ' ?!!!
 
E gia' entro il primo minuto il video induce convincimenti "fake"
nei visionatori. Cielo, sono 15 minuti, con la lentezza tipica di
analisi di un video. Di fatto i video sono fatti per fare
propaganda, e' difficile dialogare e confrontarsi su un video,
salvo fare un botta e risposta con i video ed a questo punto e'
piu' intelligente fare una videoconferenza da riprodurre come
webconference. Insomma, i video vanno bene solo per tre cose:
 
*propaganda
*pubblicita'
*lezioni di un tizio in cattedra (possibilmente reputabile)
 
Ma come strumento per dialogare su Usenet e' dannoso per un sano
confronto. Ad esempio, al 1'00" sbaglia affermando che a gennaio
l'inclinazione ottimale sia di 60°. A parte la mancata indicazione
che dipende dalla latitudine, ecco tabulato per Roma a vari
angoli con 1 kW(p):
 
totale kW·h in gennaio
50° 68,3
55° 69,3
60° 69,8
65° 69,9
70° 69,6
75° 68,8
80° 67,6
90° 63,8
 
Notare che il valore ottimale e' a 65°, ma poteva tranquillamente
dire che a gennaio va bene qualsiasi angolo tra 50° e 80°, con
una perdita minimale a 90°.
 
Ecco invece Catania:
 
totale kW·h in gennaio
50° 117,4
55° 118,9
60° 119,6
65° 119,6
70° 118,8
75° 117,2
80° 114,9
90° 107,9
 
E quindi anche nel profondo Sud, siamo piu' vicini a 65° ed e'
accettabile dire che va bene tra 50° e 75°.
Se non avete capito, a Nord si va verso i 70° come punto ottimale.
 
Se non altro ha pensato di mettere un telaio per regolare ogni mese
l'inclinazione (cosi' si accorge del vero angolo ottimale a gennaio
se tiene conto della produzione per giorno o mese).
 
Tra parentesi, cosa c'e' di cosi' interessante nel vedere i moduli fissati
a cerniera in alto con delle aste in basso per angolarle, lo sa solo lei.
Tra l'altro per i "dettagli" e' molto meglio una foto (piu' a fuoco e
dettagliata e lascia il tempo per valutare) e non richiede
la banda massiccia per una fruizione decente di un video.
 
Neanche al minuto 2'20" viene spiegato l'obbligo di usare una presa
dedicata per collegare il fotovoltaico "plug-in". E per presa
dedicata intendo una presa collegata direttamente al centralino con
suo magnetotermico e quindi a monte di TUTTO l'impianto protetto
dal centralino di legge della abitazione. Quisquilie direbbe flip ...
 
PS: se i cavi sono leggermente caldi significa che la sezione e'
insufficiente e sta regalando energia all'ambiente. Al 3'33" dice
da 6 mm che suppongo 6 mm2 e che sono 15 metri (uno spreco di
rame). Altro che linea diretta, ha piu' senso mettere un mobiletto
stagno subito vicino i moduli fotovoltaici e scegliere una
sezione di 10 mm2 con pari spesa ma recupera energia. La tensione
in uscita, invece, essendo a 230 volt puo' tranquillamento portare
il kW con solo 1,5 mm2.
Piu' avanti (9'22") parla di 40 volt, quindi:
800/40 = 20 ampere e con 6 mm2 significano 36 watt persi sui
cavi. Se invece mette 10 mm2 riduce a 20 watt o se accorcia
ad un metro la distanza, anche a 6 mm2 perde solo 4 watt.
Ovviamente il problema si ha solo a massima potenza (l'ora
centrale della giornata).
 
Al 4'35" lui parla di 80-100 kW·h al mese, si tratterebbe di un
dato piu' giu' di Roma (se guardate i dati sopra), tipo in Campania.
 
Ancora piu' grave e' la fake che non serve autorizzazione perche'
l'impianto sarebbe mobile. E dove l'ha letto ? Un errore fattuale
subito dopo, al 5'30" dove dice che l'angolo e' 37° quando si vede
chiaramente che e' di 53° insomma, induce confusione su quale sia
la misura angolare della inclinazione, approssimazione superficiale
da fake.
 
Al 7'40" l'informazione e' che se utilizza l'esenzione dalla
registrazione dell'impianto (che vale solo fino a 0,8 kW, quindi
con 2,4 kW se lo scorda a meno che eviti di immettere in rete del
tutto) significa che non sara' pagato neanche un euro per tutta
l'elettricita' mandata in rete. Quindi la ricarica della Spring
significa l'auto parcheggiata nei pressi di casa al sistema
fotovoltaico durante le ore di Sole oppure un pacco di batterie
con la loro perdita di energia (e il costo).
 
Anche al 8'00" parla di "semplicemente presa domestica" quando non
e' cosi'. Non si tratta di una presa domestica ma di una presa
dedicata cablata ad hoc con sue protezione elettriche.
Ribadisce anche al 9'35" "la prima che capita".
 
Poi confessa che la Dacia la toglie dalla carica quando scende
troppo (300 watt ?), quindi con il cavolo che sfrutta l'intera
produzione, il calcolo della potenza va rifatta, come va
rifatta se l'auto non puo' essere parcheggiata per la ricarica
diurna per tutto il tempo occorrente.
 
Ancora una fake al 10'50" dove afferma che d'inverno si fa un
terzo di quanto fa d'estate. Peccato con il sistema ad
inseguimento fai-da-te lui ottiene d'inverno il 70% del
picco massimo estivo. Al massimo puo' dire la meta', ma non 
un terzo (che sarebbe 33% ...). Potendo inclinare in verticale
fino a 70° d'inverno, aumenta di brutto la produzione invernale
che poi non e' cosi' lontana da quella estiva.
 
Ora, come si fa a informare le vittime del video sulle varie
inesattezze ?
 
Insomma, un clickbaiting anche deleterio. E "Idiocracy" avanza
a passi sempre piu' rapidi.
 

 La smetta di fare clickbaiting
 
la smetta lei di dire cretinate.
se non le interessa non clicchi.
inoltre esiste su youtube una sezione commenti in cui replicare.
mica possiamo sottostare alle sue limitazioni

 mica possiamo sottostare alle sue limitazioni
 
Quindi lei e' per l'esclusione di chi non ha le sue stesse risorse.
Buono a sapersi.
 


 
   cosi' da evitare che qualche famigliare faccia pasticci.
 
Qualche svista, passi, ma in quel video c'e' ne sono troppe.
E notare che dire di sapere che e' vietato, senza previo avviso
fatto al distributore, e cio' malgrado collegare alla rete,
anche "solo per prova", non e' esattamente educativo.
 
Ora le domando: e' meglio quel video oppure una discussione che passo
per passo spiega "anche" gli adempimenti normativi per la sicurezza
(non e' una questione di stupida burocrazia come alcuni paiono
pensare) da eseguire *PRIMA* di cominciare a giocare con l'elettrico ?
 

 pensare) da eseguire *PRIMA* di cominciare a giocare con l'elettrico ?
 
c'è sempre qualcosa di meglio: è chiaro, ed è spiegato, che si tratta di un'installazione amatoriale, con annessi commenti e critiche ben accette nella sezione commenti di youtube, con discussioni, rettifiche, critiche, etc.
infatti nei video successivi molte sono le precisazioni, le evoluzioni, etc.
è comunque una testimonianza che considero molto utile, perchè fa vedere anche gli errori, ed è ricco di dettagli, anche se non sempre spiegati come si deve, infatti non capisco tutto


(l'unica differenza con quelle comuni e' il colore)
 
PdC = p)unto d)i c)onsegna sono i morsetti da cui parte tutto
      cio' che e' di vostra proprieta'
 
A pagina 100 del documento CEI ci sono le figurine, ma vi anticipo
qui cio' che vedrete (ruotato per mia comodita'):
 
              (monodirezionale)
[Rete BT]----[M1|kW·h|kvar·h|PdC]----[DG]----[impianto]
 
Con "monodirezionale" preciso il significato della piccola freccia
verso sinistra ove "a sinistra" e' inteso ci sono i carichi.
Ebbene, la presa dedicata va collegata cosi':
 
              (bidirezionale)
[Rete BT]----[M1|kW·h|kvar·h|PdC]----[DG]-+--[centralino/impianto di casa]
                                          |
                                          +--[DP]--[PD]--micro800w
 
Noterete che manca il misuratore M2 come indicato a pagina 101.
Il motivo e' che M2 serve a misurare l'energia fotovoltaico se
la vendete in rete. Dato che gli ipmianti micro800w non incassano
nulla dalla energia immessa in rete, il contatore M2 e' superfluo.
 
Notare che deve inviare il modulo G-bis al distributore locale
per avere il contatore bidirezionale, comunicando che il modulo
o i moduli (max 800 watt AC totali), siano certificati CEI 021
(CEI e non CE, non fatte confusione, e ovviamente il modulo e'
anche certificato CE come qualsiasi apparecchio acquistato in UE)
e indicare la potenza AC in corrente alternata (che puo' essere
ben piu' bassa di quella DC stampigliata sui moduli FV).
La potenza e' quella totale di tutti i moduli che avete collegato.
 
All'atto pratico, il DP lo trovate nello scantinato, subito dopo
il PdC (i morsetti del "contatore") e non altri che il
magnetotermico che protegge il montante. Quindi la PD va
collegata direttamente a valle del magnetotermico del montante.
A vostra scelta, potete collegarvi al morsetto di uscita di
quel magnetotermico (cosa comoda se il vostro micro800w si
trova in giardino o su una parete piu' vicina allo
scantinato oppure potete collegarvi al termine del montante
ovvero subito a monte dell'interruttore principale (cosidetto
"generale" e che in genere e' l'interruttore differenziale
negli impianti domestici semplici) del centralino in casa
(cioe' ai morsetti di entrata dell'interrutore generale)
 
i cavetti poi entrano in un interruttore magnetotermico e poi
vanno alla presa dedicata
Hmmm per l'evenienza che qualcuno vada ad usare la PD come
un normale presa, e' opportuno che aggiungiamo un salvavita
anche nel DP della presa dedicata, a prova di stupidi,
perche' la PD e' una "presa diretta" che arriva dal contatore
e quindi non e' protetta dal salvavita dell'appartamento.
 
Per la sezione dei cavi: dal DG al magnetotermico della presa
dedicata occorre usare una sezione compatibile con la portata
del DG (che sara' minimo 16A, ma potrebbe anche essere di 25A
o di piu', a seconda della potenza contrattuale).
Quindi la sezione non sara' mai meno di 2,5 mm2, anche se non
e' necessario sia uguale al montante, perche' ha una corrente
non superiore a quella corrispodente ad una erogazione di 800W.
 

On Wednesday, 4 January 2023 at 22:33:22 UTC+1, Roberto Deboni DMIsr wrote:
 
va bene: ho sottoscritto i canali dei video che ha linkato.
se ne ha altri ce li faccia avere.
tanto utile quanto gradevole come un cactus nel culo