Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianto con sonde geotrmiche

Leggendo l'ultimo numero di Focus, febbraio 2007, sono venuto a
conoscenza della possibilità di utilizzare delle sonde geotermiche
abbinate ad una pompa di calore per il riscaldamento e il
raffreddamento di singole abitazioni.
Attualmente sto costruendo una nuova casa in Sardegna, interno della
provincia di Nuoro, a circa 500 m sul livello del mare.
Nella struttura grezza è già stato installato un impianto solare
termico a circolazione forzata.
Dovrà coadiuvare una caldaia a gasolio (non ancora presente) per la
produzione di acqua calda sanitaria e per il funzionamento di un
sistema di riscaldamento a pavimento (non ancora installato).
A pochi metri dalla struttura, è stata condotta una trivellazione
(finalizzata alla ricerca di acqua sotterranea e purtroppo vana) del
diametro di 14 cm fino a circa 120 metri di profondità, quasi per
intero all'interno di un'unica massa granitica.
Secondo quanto riportato nell'articolo e da altre fonti sul web, è
possibile riconvertire tale scavo per l'utilizzo di sonde geotermiche.
Vorrei avere a tal proposito informazioni più approfondite.
Innanzitutto non ho ben chiaro come questo sistema possa
interfacciarsi con quello già progettato per la casa (caldaia a
gasolio, solare termico, riscaldamento a pavimento), ovvero se la
pompa di calore sia alternativa o complementare rispetto alla caldaia
e, nel primo caso, quale delle due soluzioni sia più conveniente. Sono
poi molto interessato alla funzione di raffreddamento estivo.
E' possibile avere una schema esemplificativo?
Inoltre vorrei sapere a chi rivolgermi, nella mia regione, per
l'esecuzione di questo lavoro e a quanto potrebbero ammontano i costi
totali nel mio caso (trivellazione già eseguita).

 ha scritto nel messaggio 
news:1170685090.8...@a75g2000cwd.googlegroups.com...


Se legge questo messaggio, 
gian...@yahoo.it
 ti può soddisfare in ambedue le
richieste.
Piero
giò ha scritto:


 > raffreddamento di singole abitazioni.
Letto grazie Piero, se acchiappo quelli di Focus gli devo dire di
installarmi un po di impianti a 4-5000 euro.
Vi invito a leggere qua:
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5388629
questa è gente che si sta costruendo casa e che spenderà 17000 euro
per installare una PDC con sonde geotermiche.
Mi sa tanto che mi devo far prestare questa rivista, mi rifiuto di
comprarla, voglio farmi quattro risate.
Saluti

poi molto interessato alla funzione di raffreddamento estivo.
Allora, ti dico come la penso io, grandissimo "sponsor geotermico" in quanto 
il funzionamento è ottimo e i risparmi molto alti (testo personalmente la 
cosa :-)
Siamo sicuri che convenga in Sardegna?
Il costo di un impianto geotermico è DECISAMENTE superiore ad uno 
tradizionale, soprattutto se fatto bene, con PdC serie, magari a doppio 
compressore, magari con doppia cella termica, ecc... quindi vale la pena 
soprattutto se l'uso è intensivo, e i risparmi sui costi di riscaldamento 
portano ad un azzeramento dei costi nel giro di una decina d'anni massimo, 
ma... tu stai in Sardegna, regione non particolarmente fredda, no?
Aspetto tecnico: la roccia granitica è sicuramente il miglior conduttore, 
con COP che superano i 6 (in soldoni vuol dire che ogni kW di corrente si 
trasforma nell'equivalente di oltre 6 Kw di potere calorifero di una normale 
caldaia) [ok, come al solito *non sono un tecnico*, però ci siamo capiti], 
però magari un'unica perforazione non basta, a meno che tu non abbia una 
casa molto piccola
Inoltre, hai già un impianto per il solare termico, che per l'acqua calda è 
più che sufficiente immagino
Morale, secondo me, in questo caso, non conviene pensare alla geotermia
Un saluto
W 

>poi molto interessato alla funzione di raffreddamento estivo.
mi ero dimenticato un pezzo
certo, figata il raffrescamento gratuito, però siamo sempre lì, tu sei  in 
Sardegna, dubito che l'acqua raffrescata a 15°C ora che passa per i tubi del 
pavimento riesca a tenerti una temperatura "umana", anche perchè ci sono i 
deumidificatori che devono andare a manetta, e a quel punto il risparmio va 
a farsi benedire (senza cmq avere grandi benefici)
Io sono a nord di Milano, in questa zona bene o male on abbiamo grandi botte 
di caldo, se non per periodi brevi, quest'estate con fuori 33°C riuscivamo a 
tenere la casa intorno ai 26/27°C che, congiuntamente ad una umidità interna 
intorno al 60% davano un'ottima sensazione di comfort
Però tieni conto che casa mia è in mezzo agli alberi, e diverse centinaia di 
km a nord rispetto a te
ciao
W 

 sono i deumidificatori che devono andare a manetta,
Non sono daccordo con te: è vero che per giò il riscaldamento è un problema 
"secondario" ma gli diventa primario il raffrescamento. Non necessariamente 
deve fare in estate come fai tu che ti limiti a far circolare l'acqua nel 
sottosuolo e poi in casa giusto per raffrescare un pò. Lui può far 
funzionare la pdc in freddo ottenendo dei cop di 4,5-5 impensabili con una 
condensata ad aria! Sommando i 2 risparmi (maggiore in estate e minore in 
inverno rispetto ad un impianto tradizionale) forse gli conviene. E poi ha 
una trivellazione già fatta, quindi parecchi soldi li ha già spesi...meglio 
vedere di farli fruttare. Se una sonda non dovesse essere sufficiente può 
sempre integrare con le serpentine piane....sicuramente meno efficienti ma 
decisamente meno costose di un'altra trivellazione nel granito.
Per quel che riguarda la deumidificazione ed il raffrescamento può usare la 
pdc come stiamo parlando nel 3d "raffrescamento e controllo umidità" 
abbandonando il sottopavimento.
Io un paio di preventivi me li farei fare....
Silvia 

On 6 Feb, 08:26, "Ranablu" <silvia_roffinoL...@QUESTOhotmail.com>
wrote:

Lui ha una trivellazione già fatta, magari è un pò stretta però
potrebbe utilizzare un accorgimento simile a questo:
http://www.ventilgeo.it/ventilgeo.componenti.html
Sfruttando l'aria raffreddata o riscaldata geotermicamente potrebbe
ottenere un EER vicino a 4-4,5 ed un COP di 4-4,5 con una macchina
aria/acqua decisamente più economica.
Quanto ai rendimenti delle sonde geotermiche segnalo un sito svizzero,
maestri in questa tecnica, che fornisce i dati:
http://w3.ist.supsi.ch:8080/geotermia/html/componenti.htm
Ti posso assicurare che a Nuoro 546 m. slm zona D, temperatura di
progetto 0°, si avverte più la necessità di riscaldare che non
raffreddare, ho vissuto 16 anni in un comune vicino con un'altezza di
600 m. slm.
saluti

 
http://www.ventilgeo.it/ventilgeo.componenti.html
Già che vai sul web, datti un'occhiata a 
http://it.geocities.com/usenetitalia/quoting.html
 , maleducato.
-- 
Niente è impossibile per chi non lo deve fare

 Io un paio di preventivi me li farei fare....
Questo sicuramente
Un saluto
W