Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Quesito solare termico.

Ciao a tutti, dopo qualche mese di letture, ho deciso di porvi un quesito da
1000$.
Sto ristrutturando la mia umile dimora e sono indeciso sull'installazione
dell'impianto solare termico.
La mia idea è caldaia a condensazione, impianto solare e termocaminetto per
riscaldare l'acqua nel bollitore solare.
Mi hanno proposto un impianto Sonnenkraft con 6 pannelli (piani) + bollitore
1000 litri, ed allo stesso prezzo dei pannelli sottovuoto della Kloben con
bollitore da 800 litri.
Ho letto che i sottovuoto rendono di più però costicchiano e sono più
delicati. Però a parità di prezzo (sui 7000 euri + iva) non so cosa
scegliere.
Inoltre l'uomo Sonnenkraft consiglia l'installazione dei pannelli inclinati
a 45° per un rendimento maggiore in inverno, mentre l'uomo Kloben consiglia
l'installazione a filo tetto (saranno 10-15°), in entrambe i casi sempre
rivolti a sud. 
Se ha qualche importanza abito in provincia di Vicenza.
Riuscite a darmi qualche suggerimento per poter fare la scelta migliore???
Grazie 1000000
-- 
Saluti Matteo

 Grazie 1000000
Ciao,
F.

 ha scritto nel messaggio 
news:43e371c6$0$342$5fc...@news.tiscali.it...


 
150 mq da riscaldare con l'impianto a pavimento.
-- 
Saluti Matteo

Salve a Tutti.
Contrariamente a Fabrizio Cattaneo consiglio a VITA i tubi sotto vuoto per 
una serie di motivi.
Prima cosa:
Puoi usarli per integrare il riscaldamento a pavimento.
Come dice la parola integrare significa 20% 30% dell'impianto in oggetto non
di più.
Quindi 1000 L sono uno sproposito fatti fare un preventivo per quello che la
Kloben chiama TotalEnergy 500 L con due collettori solari SP21 superficie
totale 7 mq.
Per fare la stessa cosa con un pannello piano avresti bisogno di molti più
medri quadrati.
Perchè il rendimento invernale di un pannello piano è inferiore rispetto ad
un pannello sottovuoto.
Seconda Cosa:
Mettere i pannelli con inclinazione a 10° - 15° non viene fatto perchè è più
comodo all'installatore ma perchè il pannello Kloben lavora con la parabola
di riflessione sotto il tubo che gli permette ricevere i raggi del sole sia
direttamente che di riflesso nella parte sottostante del tubo. Questo ti
permette di poterlo far lavorare bene a tutte le inclinazioni.
Terza Cosa:
Ti metteresti sul tetto dei pannelli solari a 45° Tipo una
bandiera!!!!!!!!!!!!
Io no.
Quarta cosa:
è vero che i pannelli solari sottovuoto d'estate rendono di più è se non
utilizzati (facciamo l'esempio che tu vada al mare per due settimana)
potrebbero andare in stagnazione ma dimensionando in maniera corretta i vasi
di espanzione puoi evitare questo problema.
Queste sono mie considerazioni.
Non voglio far polemica con nessuno ma cerchiamo di vedere tutte le cose
come stanno.

 totale 7 mq.
Però, questa è bella.
Quindi con 7mq. (SETTE) si integra un 20%/30% del riscaldamento?
VENDITORI DI FUMO!
Nient'altro!
rtn.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Giusto perchè si voleva un confronto democratico
Con passo 10 si può.
SMX 

Grazie x i consigli, 
un'altra domandina:
Qualcuno di voi ha esperienza nell'abbinamento termocamino/bollitore
impianto a pavimento? Se si quali solno le vostre impressioni?
 
-- 
Saluti Matteo

 ha scritto nel messaggio 
news:dsacov$lp8$1...@area.cu.mi.it...

Puoi integrare i sistemi senza problema ma il termocamino ricorda sempre ha 
bisogno del fochista!!!!!!!!!!
Saluti
SMX 

 ha scritto nel messaggio 
news:drsdgn$nhv$1...@area.cu.mi.it...
