Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: inverter fai da te...

Se vado di là, in magazzino, trovo un paio di scaffali pieni di vecchi UPS
da PC in attesa di esser rottamati.
Qualcuno avrà anche guasti all'elettronica, ma per lo più hanno solo
problemi di batterie.
C'è da dire infatti che, quando un UPS da PC costa 60 euro, non è che uno si
preoccupi di andare a cambiare le batterie quando ha qualche problema... si
cambia l'UPS e via.
Ma, mi chiedo... non ci sarebbe modo di riutilizzarli per impiantini ad
isola fotovoltaici?
Mi spiego:
Pannello -> regolatore di carica batteria -> batteria al piombo (*) - >
inverter dell'UPS -> carico
(*) batteria ovviamente di capacità maggiore di quella montata nell'UPS, ed
ovviamente installata all'esterno dell'UPS...
In pratica, si andrebbe a far lavorare sempre l'UPS come se fosse in
emergenza, caricando via via la batteria da cui si alimenta... l'UPS non
verrebbe mai alimentato a 220V, e quindi non avrebbe neppure bisogno di
caricare la batteria (E quindi non ci dovrebbero esser problemi a collegarlo
ad una batteria di capacità maggiore).
Sbaglio qualcosa?
O il ragionamento fila?
NOTA: ci si può riallacciare ad un post di qualche giorno fa: perchè i
cinesi riescono a fare tutto a due lire tranne pannelli FV ed inverter?
Bene, almeno per gli inverter vi posso assicurare che ci riescono benissimo:
esistono degli UPS cinesi, completi di batteria, inverter, cavi ecc. a meno
di quaranta euro...
Ciao                    Franco

 da PC in attesa di esser rottamati.
Scusa l'ignoranza ma mi sfugge il significato di UPS...
Ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 O il ragionamento fila?
Piccola parentesi iniziale per rispondere anche a bkk:
UPS = Uninterruptible (non ne sono sicuro si scriva così) power supply.
Ovvero gruppo di continuità.
Il ragionamento fila. Il fatto è che questi ups economici hanno una 
pessima onda di uscita (onda quadra come anche quasi tutti gli inverter 
più economici) e non è che siano affidabilissimi anche perchè non sono 
progettati per funzionare di continuo. Se uno non ha però particolari 
esigenze di affidabilità e di segnale pulito potrebbe essere una 
soluzione economica.

 soluzione economica.
A parte il fatto che se riescono a far funzionare un PC (che spesso è molto
metereopatico, per quanto riguarda l'alimentazione...), dovrebbero esser
sufficienti a mandare avanti qualsiasi cosa...
Resta il fatto che carichi quali pompe, compressori (frigoriferi...),
lampadine (ad incandescenza e basso consumo) ecc. dovrebbero non dar
problemi...
Il limite lo vedo soprattutto sulla limitata potenza.
Ciao                    Franco

 Il limite lo vedo soprattutto sulla limitata potenza.
Un altro limite e' che non sono inverter "Grid connected". Sono due
cose completamente diverse.
Un inverter da due lire, genera una forma d'onda "piu' o meno
sinusoidale" con una frequenza simile a quella di rete, ma non
sincronizzata con la rete.
Un inverter grid connected invece genera una forma d'onda
sincronizzata con quella di rete. Il che significa piu' elettronica e
piu' complessita'.
Il grid connected e' indispensabile per "mettere potenza" nel tuo
impianto elettrico domestico (che l'Enel lo sappia o no)..
Se invece usi un inverter normale collegato alla normale rete, allora
fai i fuochi d'artificio:  e' come se ti mettessi a spingere un amico
robusto in altalena senza sincronizzarti con il suo movimento....
nella migliore dell'ipotesi di prendi i piedi in faccia... :-)

 cose completamente diverse.
Infatti io parlavo di impiantini ad isola, non grid connected...
Ciao            Franco

...

Sorry, mi sono messo a spiegare una cosa scontata... 
Comunque allora si', ma gli inverter a sinusoide modificata si trovano
a prezzi relativamente umani, per le stesse potenze di un UPS.
Comunque penso capiti spesso che a un privato convenga comprare un
oggetto complesso "nuovo" per cannibalizzare solo un pezzo, invece che
trovare in giro il componente.

 Ovvero gruppo di continuità.
UPS = Uninterruptible (non ne sono sicuro si scriva così) problem source
ma spero sia superata
-- 
Ciao Kantossek