Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Casa con riscaldamento non convenzionale

Buongiorno a tutti,
Fra circa 2 anni comincierò i lavori di ristrutturazione per la
trasformazione di una stalla in sasso a faccia vista(costruita nel 1908) in
un immobile ad uso abitativo.
La pianta della casa è di 17,30 x 9,30 mt e sarà sviluppata su 3 piani
(l'ultimo avrà una pianta inferiore 11,25 x 9,30)
Le altezze dei piani saranno circa 3-3,2 metri (tranne una parte del primo
piano 5 x 5 mt che avrà l'altezza di 6 metri fino al sottotetto con travi in
legno a vista).
Verrà ristrutturata usando solo materiali "orignali" e legni antichi. I
pavimenti saranno in parte in rovere antico e in parte in cotto antico
(ripulito e trattato).
Odio i termosifoni e i termoconvettori e vorrei riscaldarla (riscaldamento
ambientale e acqua calda) tramite un impianto non "convenzionale".
La mia idea è combinare un impianto con pannelli solari (o celle
fotovoltaiche) con camini e stufe ad aria calda (penso che sia questa il
nome corretto) per creare acqua calda propagata da tubi sotto-pavimento.
L'idea di combinare i due tipi è data dall'elevato volume d'aria presente
all'interno che, secondo le mie informazioni, non sarebbe riscaldata
abbastanza da una sola tipologia di riscaldamento
Il punto è che il geometra che mi segirà i lavori non conosce molto la
tecnologia perciò avrò bisogno di qualcuno che possa indicarmi dove posso
trovare documentazioni o progetti già eseguiti.
Vi ringrazio tutti
Gigivi

 Reggio Emilia
Ti ho risposto in privato

 trovare documentazioni o progetti già eseguiti.
Ho conosciuto telefonicamente un tecnico/commerciale della Rotex molto
competente che opera nella zona di Parma-Reggio Emilia... mi sembra si
chiamasse Ferrari...
Non'ho piu' il numero di telefono pero' potresti chiederlo a Rotexitalia :
http://www.rotex.de/italienisch/unternehmen_it/fr_kontakt.html
Ciao,
F.

>sistemi solari a svuotamento
Cosa sono?

 Cosa sono?
Sono quei sistemi in cui il liquido vettore,' separato dall'acqua sanitaria
e da quella di riscaldamento, viene spinto nei pannelli solari solamente in
presenza di circolazione.
Di notte o in assenza di sole il sistema si svuota e nei pannelli permane
della semplice aria.
I maggiori vantaggi sono :
- assenza di antigelo nel vettore,
- assenza di vaso di espansione e valvola di sicurezza ( lavorano a
pressione atmosferica )
- immuni al problema della stagnazione termica.
Hanno solamente lo svantaggio, rispetto ai tradizionali, di necessitare di
una pendenza costante tra i pannelli e l'accumulo; le contropendenze sono
vietate..
Puoi trovare qualche info piu' precisa qui ( per quanto riguarda il sistema
della Rotex ) :
http://www.rotex.de/italienisch/allgemein_it/Solaris2.html
Ciao,
F.

Con soffitti alti (5-6 mt) sono interessanti anche gli irraggiatori: 
scaldano verso il basso, senza sprecare troppo calore verso l'alto. 
Infatti anche con i sistemi a pavimento, per avere 18 gradi a livello 
d'uomo, ti trovi ad avere fino a 30 gradi a 6 metri d'altezza (gradiente 
termico).
Pekilan


 ciao
Gli ho dato il numero di un rappresentante della LOHE, specializzato in 
questo genere di impianti.

 ha scritto nel messaggio
news:xmbbd.38718$N45.1...@twister2.libero.it...


 termico).
Guarda che tutti gli ambienti riscaldati con il sistema a pavimento hanno la
temperatura che si abbassa con l'altezza.
Se programmi la temperatura di mandata per avere 20 gradi a 1,8 Mt, piu' in
alto avrai minori temperature.
E' per questo che vengono usati per riscaldare palestre e chiese.
Il motivo e' dovuto al fatto che, dato il basso gradiente termico
pavimento-aria, l'energia di convezione non'e' sufficiente a mandare aria
calda in alto... la bassa velocita dei moti fa si che si raffreddi man mano
che sale fino .. ad arrestarsi.
Ciao,
F.

 termosifone, quelli chiamati anche scaldasalviette, in bagno.
In certe stanze come il bango il pavimento puņ essere integrato anche col 
parete senza particolari problemi se necessario comunque :-)
-- 
Ciao mine
http://metropolis.blogs.com/
 

Vi do' un'esempio semplice di uso della radiazione per scaldarsi, 
addatto ad ambienti con soffitti alti o molto vasti.
Posto di lavoro illuminato da almeno due lati opposti, a non piu' di 2 
metri di distanza, con lampade alogene o ad incandescenza (l'efficienza 
luminosa non e' un plus) con riflettore metallico o speculare (attenti 
ai riflettori parabolici incorporata in aclune alogene: non riflettono 
l'infrarosso). Avete il bonus addizionale di essere illuminati a giorno, 
e questo potrebbe avere anche dei benefici psicofisici in climi con 
giornate molto corte in inverno, specie se usate lampade con alto k 
(colore).
Naturalmente si tratta di una applicazione per singola persona (lo 
studio) e non per ambienti collettivi ove si trova tutta la famiglia (il 
soggiorno o la cucina).
Pekilan


 interessante...
Dichiaro il mio interesse in merito!


 che sale fino .. ad arrestarsi.
Uhmmm... l'effetto è corretamente descritto ma il principio fisico è un
altro. Diciamo che a temperature fino ai 35/40° C il calore è
essenzialmente radiante e i moti convettivi sono trascurabili. Ragion
per cui è giusto dire che i pavimenti radianti possono essere
convenientemente usati proprio in ambienti "alti" dato che riscaldano
solo i primi metri del locale. 
Aggiungerei che lo stesso effetto si nota utilizzando pareti radianti
che, riscaldando perpendicolarmente alla superfice, possono essere
utilizzate solo nel caso le stanze siano relativamente "piccole": in una
palestra non riuscirebbero a riscaldare "in mezzo"... 
Cià, Paolo

 F.
Non ti posso replicare, perchè non sono un termotecnico, ma ieri sera 
ero a cena con tre termotecnici del senese e tutti e tre sono stati 
contattati dai rappresentanti rotex, uno li ha installati ed ha avuto 
problemi agli sgocciolatoi (magari se lo rivedo gli chiedo cosa sono) ed 
al serbatoio di accumulo, per il resto tutti e tre non capivano la 
necessità di svuotare e riempire l'impianto, l' antigelo secondo loro si 
rabbocca.
Ciao

 potresti favorirmelo?!

 pavimento a 24°,  l'ambiente ed il soffitto a 19°C

 e' il loro sito ?
Non so se dici a me?
Comunque quello è il sito della LOHE, i prodotti che vedi sono Sieger 
rimarchiati.

 lui mi metterebbe i termosifoni in ghisa e una "tradizionale" caldaia.
Il geom. NON PUO' progettare impianti di riscaldamento e/o idraulici.
Bisogna avere un progetto specifico di un termotecnico o di un ing. Così
come per l'impianto elettrico, se si superano i limiti dati dal regolamento
di attuazione della L46/90. E a fine lavori l'installatore deve rilasciare
la dichiarazione di conformità (SEMPRE).
Cerca un buon termotecnico e mettilo in contatto con il tuo bravo geometra.
E' la soluzione migliaore per avere un buon impianto in una bella casa! :-)
Ciao!!
Ròsso

 l'impianto,
Non e' una questione di costo dell'antigelo e' una questione di resa.
Il glicole peggiora sensibilmente le caratteristiche del fluido vettore 
(anche -15%) e il sistema permette il riscadlamento diretto dell'accumulo 
senza interposizione di scambiatori (quindi maggior efficienza).
Quanto ai termotecnici sono molto "termosensibili" ad altri argomenti ..... 
:-(
ciao Paolo