Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: alternativa al gasolio per casa

salve a tutti,
abito in una casa indipendente su 3 livelli (200mq) in zona climatica
E.
Il riscaldamento è affidato ad un bruciatore a gasolio, da una stufa a
pellet e da un caminetto.
Il bruciatore alimenta termosifoni in alluminio in tutta la casa.
Nonostante ciò il consumo di gasolio per un anno si aggira sui 2000
litri.
Volendo in un futuro non troppo lontano passare a qualcosa di + pulito
ed economico sto osservando diverse possibilità:
- bruciatore a pellet. Vantaggioso ai prezzi attuali e non richiede
interventi in casa. Necessita però di un ampio spazio di stoccaggio e
lavoro giornaliero. Difficoltà in caso di assenza per + giorni.
- bruciatore a misto. Idem come sopra ma in caso di assenza si può
alimentare a gasolio col vecchio bruciatore.
- metano. lo escludo a priori perchè non voglio legarmi ad un
fornitore e dovrei fare l'allacciamento con conseguenti lavori
esterni. i prezzi del combustibile non mi sembrano tanto vantaggiosi.
- pompa di calore aria-acqua con fotovoltaico. La soluzione
probabilmente + ecologica ma anche la + impegnativa dal punto di vista
dell'intervento e dei costi iniziali. Richiederebbe la posa dei
pannelli radianti a bassa temperatura e l'uso di un sistema di
preriscaldamento dell'aria per la pdc in inverno.
Esiste qualche sistema vantaggioso che non ho menzionato e che
potrebbe essere una valida alternativa? Magari senza demolire gli
interni?
Grazie a tutti.
p.s. tanto lo so che tra 5 anni il gasolio costrà 2 euro al litro e
quanto sopra risulterà + conveniente.


Hai fatto una panoramica completa.
Considera però il fatto che se metti una caldaia, caldaia bada bene
non termostufa a pellets, a norma UNI 303-5 puoi beneficiare della
detrazione del 55% in tre-dieci anni.
Sono caldaie programmabili per un'intera settimana, che grazie ad un
serbatoio pellet di dimensioni elevate possono alimentare in regime
attenuato, in tua assenza in pratica, una casa di 200 mq per una
settimana.
Possono essere attivate attraverso un cellulare.
Non sono molte: Ungaro CTU 34, Thermorossi Compact 32, DZ Biomassa 34,
Alpi Risparmiola 35 e Extraflame TP 30; tutte sui 34-35 kW al
focolare.

 focolare.
il problema è lo spazio di stoccaggio, direi che ci vorrebbe un
contenitore da almeno 150kg.
Un'altra alternativa interessante è la sostituzione dei termosifoni
con dei termoconvettori a bassa temperatura tipo questi:
http://www.edilportale.com/EdilCatalogo0/EdilCatalogo_SchedaProdotto.asp?IDProdotto=2214
Funzionano con una mandata a 50° e quindi diventa pensabile anche
l'alimentazione mediante pdc aria/acqua.
Sarebbe interessante conoscerne il costo.

 Sarebbe interessante conoscerne il costo.
Una pdc aria/acqua in zona climatica E con mandata a 50°C andrebbe
decisamente in crisi, io ho qualche difficoltà con le mie pompe che
alimentano pannelli radianti a 35°C in zona climatica C, lascia
perdere.
Alcune delle caldaie che ho citato hanno un serbatoio che supera i 150
kg, una ha 40+130 kg.

 kg, una ha 40+130 kg.
ma ci vuole abbastanza spazio che non tutti hanno nel vano caldaia.


Di tutti i tipi, 35°C a pavimento, a parete solitamente dimensiono a
40°C.
Ve ne sono alcune che sono simili ad una caldaia a basamento a
gasolio, altre sembrano un armadio, altre un bel parallelepido, se fai
un giro in Internet, trovi tutte le dimensioni.

 un giro in Internet, trovi tutte le dimensioni.
Ma in una casa esistente c'è un modo per passare alla BT senza dover
sdrenare il pavimento?
Grazie ancora.
p.s. hai un ditta? Dove?

Oltre all'adozione di un combustibile piu' economico si potrebbe prendere
in considerazione la possibilia' di ridurre i consumi isolando l'involucro.
Personalmente ho elimiato il gasolio e sono passato alla sola biomassa 
(legna da ardere)
isolando con capotto da 10cm, riducendo del 50% il fabisogno di energia 
in zona climatica F.
La temperatura in ambiente si riesce agevolmente a mantenere sempre 
superiore a 19°C con una media di 22°C.


Non ho una ditta sono un progettista puro.
Pannelli a parete tipo questi:
http://www.kme.com/it/prodotti_e_mercati/tubi_sanitari/hypoplan/

La caldaia potresti valutarla a gpl,eviti le spese per portarti il tubo di 
metano,e oggi ormai,ti riempiono il serbatoio,e paghi quello che consumi.


On 9 Mag, 09:39, ftaba <filippo.tabarelliNoS...@NoSpamtin.it> wrote:
L'isolamento a cappotto l'ho fatto l'anno scorso.
Il gpl non l'ho neanche considerato per i costi.
Un'alternativa è la biomassa ma comporta problemi per lo stoccaggio.
Inoltre ho già una stufa a pellet ed un camino a legna che richiedono
un discreto carico di lavoro (caricamento, pulizia, taglio e trasporto
legna).
Sto cercando un'alternativa che richieda poco lavoro e renda la casa
il + possibile indipendente.

 Pannelli a parete tipo questi:
http://www.kme.com/it/prodotti_e_mercati/tubi_sanitari/hypoplan/
Interessanti ma in un sistema esistente sono difficili da integrare. I
termosifoni usualmente vengono installati sotto alle finestre.

 wrote:
passare al gpl lo vedo antieconomico.

L'isolamento a cappotto l'ho fatto l'anno scorso.
Per curiositą, quale diminuzione del fabbisogno termico per riscaldamento 
hai notato o calcolato tra prima e dopo il cappotto termico?

 hai notato o calcolato tra prima e dopo il cappotto termico?
Non te lo posso dire perchè ho iniziato ad abitarci a maggio 2007.
Cmq ho sentito dire che il cappotto entra a regime dopo qualche
stagione, non so se sia vero o meno.

 stagione, non so se sia vero o meno.
ciao a tutti, volevo segnalarvi un sito che sto portando avanti,
www.termocappotto.com
gli utenti registrati possono inserire un annuncio sul lavoro che
devono fare e inserire delle foto in modo da avere molti preventivi e
risparmio assicurato.
provatelo e ditemi se vi piace

 wrote:
cut
bel sito, complimenti

stagione, non so se sia vero o meno.
E perchè mai?

 E perchè mai?
per via dell'umidità dei muri penso


avete visto il portale 
termocappotto.com
? se c'è qualche notizia che
fa per voi?

> >>stagione, non so se sia vero o meno.
LOL