Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Miscelatore termostatico.

Da poco ho installato un impianto termico che va a meraviglia...anche
troppo. Da noi, in Sardegna, il sole picchia forte e l'acqua ha
raggiunto quota 90°. Ora metà dei pannelli li ho coperti per evitare
problemi di stagnazione e raggiungo max 80°.
Ora vorrei uttilizzare questa benedetta acqua indirizzandola alla
lavastoviglie ed alla lavatrice. Ho letto numerosi post ed ho capito
cosa mi serve: due miscelatori termostatici.
Ho visitato vari negozi specializzati e non sanno neanche cosa sia.
L'unico che lo aveva in catalogo mi ha sparato un prezzo elevatissimo,
ben 350 euro.
Sto spulciando internet e mi sono imbattuto su questi:
http://snipurl.com/2ma1d
  [www_caleffi_it]
Secondo voi sono validi? Sapreste indicarmi dove posso trovarne altri
e magari consigliarmi qualcosa?
Grazie mille.
Carlo


E' evidente che il tuo impianto è stato fatto da un artigiano senza
che venisse consegnata la Dichiarazione di conformità prevista di
legge.
La dichiarazione non è un pezzo di carta, ma una certificazione che il
tuo impianto è stato fatto a regola d'arte.
Il tuo impianto è invece del tutto fuorilegge perchè, se le stai
cercando è evidente che ne sei privo, manca il miscelatore
termostatico che in un impianto realizzato a regola d'arte è
indispensabile e previsto dal DPR 412/93.
Il miscelatore deve essere tarabile sempre per legge per consentire
una temperatura massima lato ACS di 48°+5.
Se non lo metti corri il rischio che qualcuno con 80° di acqua calda
proveniente dai pannelli si ustioni.
Detto questo molte lavastoviglie sono predisposte per accettare acqua
calda fino a 53°C al posto della fredda, molte, ma non tutte, occorre
chiedere al costruttore o rivenditore.
Sono invece pochissime le lavatrici che hanno il doppio ingresso
fredda/calda e che sono in grado di gestirli per tutti i cicli di
lavaggio, di recente è uscita l'ottima Rex Sunny che ti permette di
dimezzare i consumi a lavaggio.
Non tentare di mettere un miscelatore termostatico all'ingresso della
lavatrice, al primo capo di lana rovinato tua moglie te lo fa
ingoiare.
Ottimi miscelatori termostatici a 60 euro li trovi alla Termosolar al
semaforo di Pitz'e Serra.
Naturalmente il tuo impianto è dimensionato e realizzato con i piedi
se devi coprire i pannelli.

 dimezzare i consumi a lavaggio.
ho letto che questa rex sunny non ti faccia risparmiare piů di tanto...
ne sai qualcosa di piů te? 

 ne sai qualcosa di più te?
Lavaggio cotone 60°C 7 kg. circa senza tasto water connection ( in
pratica l'abilitazione a gestire l'ingresso acqua calda) 1,35 kWh a
lavaggio; con il tasto premuto 0,58 kWh a lavaggio, (dispongo di acqua
calda a circa 50°C).

 se devi coprire i pannelli.
Non so, il nostro è di 200 litri. Siamo in 4 fissi + un quinto
"nomade". Non so, io temo la stagnazione, qua, quando il sole picchia
lo fa per picchiare veramente. Se un giorno ci si assenta da casa,
come si fa?
Carlo

 ha scritto nel messaggio 
news:ef9d9288-2fea-49e7...@b1g2000hsg.googlegroups.com...

da questi dati il risparmio è notevole...
però qualcuno obiettava che nell'anno solare, con l'alternarsi dei vari 
cicli di lavaggio, il risparmio non sia così significativo...
sto cercando di capire l'effettivo risparmio medio... 

 ha scritto nel messaggio 
news:c6771f52-1d59-48aa...@k30g2000hse.googlegroups.com...

Scusa, ma 200 litri di accumulo per quanti mq di pannelli?
E sono pannelli piani o tubi sottovuoto?
Dal fatto dici che "alcuni li hai coperti" mi viene da pensare che tu
abbia più di 2 pannelli e che quindi l'impianto sia maldimensionato,
o per l'accumulo troppo piccolo o per l'eccesso di pannelli.
Ciao 

 o per l'accumulo troppo piccolo o per l'eccesso di pannelli.
I mq ora non li so, i pannelli (due) sono piani ed ho coperto un terzo
di ognuno.
Carlo

 ha scritto nel messaggio 
news:b4e71025-c3ab-48e5...@79g2000hsk.googlegroups.com...

Si tratterà quindi di circa 5 mq che abbinati a 200 litri di accumulo può 
avere un senso.
Il problema evidentemente è che i consumi di acqua calda non sono molto 
elevati,
visto che bastano 15 minuti di un rubinetto aperto a 13 litri/min per 
scaricare
completamente l'accumulo. La soluzione della copertura parziale è senz'altro 
ottimale,
ma in caso non fosse comodo accedere ai pannelli un alternativa è 
raffreddare l'accumulo
di notte facendo girare la pompa quando questo raggiunge temp troppo elevate
(anche se si spreca energia elettrica).
Ciao 


Forse chi ha fatto l'impianto avrebbe dovuto sapere che al
raggiungimento della temperatura massima il circuito va svuotato (vale
a dire che il liquido viene fatto "scendere"  e accumulato in un vaso
di espansione) per poi venir di nuovo messo in circolazione al momento
che la temperatura dell'accumulatore lo richiede. Questo sistema
pemette di evitare ogni sorta di problema derivante dalle temperature
troppo elevate.

 avere un senso.
Secondo me troppi! in Svizzera la regola è di 1 m2 di collettori per
ogni 100 litri di accumulo, e non abbiamo il sole della Sardegna...
(purtroppo!!!!)
buona serata
Guido