Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Microsolare termodinamico

http://www.sopogy.com/pdf/contentmgmt/App_Sheet_Power_Print.pdf
Il SopoNova 4.0 e' un collettore che potrebbe andare bene per uso
condominiale, tipicamente lastrici solari.
Ad esempio, un'edificio con una base formata da 3 appartamenti da 100
m2, avrebbe un lastrico solare da 300 m2.
Posando 25 collettori, si puo' avere un potenza termica utile all'uscita
dai collettori pari a 56 kW, con una potenza elettrica resa di 12,5 kW.
Secondo il costruttore, la resa giornaliera (con una insolazione di
850W/m2), sarebbe intorno ai 64 kWh elettrici, sufficiente per
8 single o 4 famiglie.
Dato che il generatore funziona alla massima efficienza quando lavora
continuamente alla massima potenza, ci conviene un parallelo tra
l'accumulo termico e quello elettrico.
L'accumulo termico serve a garantire che il generatore elettrico, nelle
ore di funzionamento, possa lavorare in condizioni ideali. Non e'
necessario che lavori tutto il giorno, pero' e' utile che copra tutte le
ore di insolazione e parte della sera.
L'accumulo elettrico invece serve a fornire energia quando il generatore
elettrico e' fermo e per soddisfare i picchi della domanda. Infatti se
consideriamo 6 famiglie, la potenza nominale tipica che oggi viene
richiesta dai clienti e' di 3 kW. Percio' la potenza totale da garantire
sarebbe pari a 18 kW. Chiaramente il generatore da 12,5 kW non c'e' l'ha
farebbe, anche se e' in grado di fornire tutta l'energia richiesta
(notare ancora una volta come la problematica energia e potenza non
vanno affatto insieme).
La potenza richiesta pari a 18 kWe potrebbe essere fornita da una
batteria stazionaria ossi/riduzione al vanadio, che accumula l'energia
fornita in modo continuo dal generatore, per poi fornire lo spunto di
potenza richiesto, se tutte le famiglie richiedono il picco insieme, ed
inoltre a fornire energia elettrica di notte. Il grosso dei consumi
elettrici avviene di giorno e di sera, quando il generatore e' in
funzione, percio' se calcoliamo empiricamente solo per il consumo
notturno di circa 1 kWh per famiglia, ci basterebbero 10 kWhe di
capacita' (se fossero batterie da 12V ci vorrebbero 834Ah).
E cosa succede con il picco diurno ? Supponiamo, che come accade, il
consumo si concentri nel giro di 1 ora, per un picco di 18kW.
Il generatore e' carente di circa 6kW che devono essere percio' gia' in
magazzino nella batteria, ovvero equivalenti a 6kWh. Se consideriamo un
po' di riserva, torniamo ai circa 10 kWh, calcolati per l'uso notturno,
direi che percio' ci siamo (se fossero batterie da 12V l'erogazione
massima sarebbe pari a 1500A per un'ora, senza generatore, 500A per
un'ora con il generatore al massimo).
Nel caso della soluzione fotovoltaica, i requisiti per l'accumulo
elettrico come minimo raddoppierebbero (non c'e' accumulo di energia
sotto forma di calore), insomma, l'unica soluzione praticabile
tornerebbe ad essere quella attuale, ovvero quella dell'immissione in
rete. Invece con il solare termodinamico e' anche praticabile la
soluzione (utile specialmente nelle zone isolate o servite da una rete
elettrica carente, come le localita' di villeggiatura) di completa
autosufficienza.
Potrebbe essere una soluzione attraente in Italia Meridionale, e darebbe
lavoro in loco per la manutenzione. Ma non vedo perche' poi si non possa
anche costruirli.
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
R.L.Deboni

 farebbe, 
non c'e' la farebbe ...

 condominiale, tipicamente lastrici solari.
Una notizia giornalistica:
http://news.cnet.com/Hawaiian-firm-shrinks-solar-thermal-power/2100-11392_3-6207877.html


si vabbè!
g.

non capisco da cosa evinca che abbiano un prodotto familiare. il loro
prodotto più piccolo è 200KW
g.

 prodotto più piccolo è 200KW
Il loro prodotto e' un collettore solare, SopoNova 4.0.
Non una centrale intera.
Loro suggeriscono 200 kW, secondo considerazione economiche attuali,
ovvero con il prezzo del petrolio a 50 dollari al barile, etc.
Ma, nulla vieta di usare solo 25 collettori, come ho fatto l'esempio io.
In quanto a generatori da 10 kW in su a vapore, ci sono da sempre.
Quello che e' interessante di quei collettori e' che raggiunge le
efficienze utili con solo 1,5 metri di apertura, contro i 6 metri dei
collettori usati negli impianti solari termodinamici finora fatti.
R.L.Deboni

RLDeboni ha scritto:

Per favore può spiegarmi come  funzionano questi  collettori solari Sopo 
Nova 4
e come sono fatti ?   Grazie ADF