Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Geotermico --> qualcuno ha esperienze dirette ???

Salve a tutti,
ho letto, un po' qua e la tra nella nw ma non ho trovato  riferimenti o
esperienze sull'energia geotermica.
L'idraulico che mi monterà a breve i pannelli solari x l'acqua calda
sanitaria mi ha parlato anche della possibilità di sfruttare, tramite
pompa di calore e serpentina in giardino, l'energia geotermica della
terreno. Qualcuno ha visto/vissuto esperienze dirette a tal proposito?
Grazie mille in anticipo
M.

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2006.03.08....@gmail.com...




Grazie innanzitutto x la risposta....
molto brevemente: costi/benefici ( reali !! ) magari rapportati per m2 (
es. x 100 m2 di abitazione si spende x per l'impianto, si risparmia Y ...
e così via)
Sul principio di funzionamento credo di essermi già documentato ... ( o
almno lo spero .... :-) )
Riciao e grazie 
M.

 terreno. Qualcuno ha visto/vissuto esperienze dirette a tal proposito?
Ciao,
la mia casa verrà riscaldata mediante pompa di calore allacciata a impianto 
con sonde geotermiche di profondità, ovvero dei bei buchi nel terreno di un 
centinaio di metri che garantiscano il calore omogeneo 365 giorni l'anno
Personalmente, dopo aver parlato molto e visto diversi impianti anche 
all'estero, ho cassato su tutta la linea gli impianti geotermici in 
orizzontale, per diverse ragioni, prima tra tutte il fatto che, SALVO 
ECCEZIONI, il terreno in superficie tende ad impoverirsi a livello di 
conduttività nel giro di pochi anni (quindi eccellenti COP nei primi due 
anni e poi si va a scendere di brutto), e poi perchè non ha senso ribaltare 
centinaia di metri quadri di giardino con ancora più centinaia di mt³ di 
terra da movimentare, con il risultato che l'apparente costo inferiore dato 
dall'impianto in orizzontale va poi ad essere quasi pareggiato a quello di 
profondità se consideri movimento terra a risistemazione giardino.
Non ultimo se domani ti viene voglia di scavare in giardino per farci un 
laghetto, piantarci un albero ad alto fusto, o qualsiasi altra cosa che 
richieda più di un metro e mezzo di scavo sei bello e che fregato perchè non 
puoi
Per il resto, ovviamente non posso che parlarti bene degli impianti ad 
energia geotermica, in tutta Europa vengono fatti da tempo, e il risparmio è 
decisamente mostruoso. Pochi anni per ammortizzare l'impianto e poi è tutto 
guadagno. Inoltre, considerando il fatto che la PdC funziona a corrente, 
abbinandogli un bel conto energia rischi anche di raddoppiare i guadagni, il 
tutto facendo un favore all'ambiente.
Un saluto
W 



Grazie per le dritte.... mi puoi dare qualche riferimento o qualche link
di dove andare a documentarmi meglio?
Grazie ancora.
M.


Circa 30 euro al mt per la perforazione, 3000 euro per il chiller, 50 euro
al mt per l'impianto a pavimento radiante e mi raccomando: isola
accuratamente l'immobile !!!
Igor

 ha scritto nel messaggio 
news:44112474$0$18287$4faf...@reader1.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:44112474$0$18287$4faf...@reader1.news.tin.it...


 In che senso isola l'immobile?
Nel senso di rivestirlo all'esterno con dei pannelli termoisolanti (cappotto
esterno). Quando si parla di risparmio energetico questa deve essere la
prima azione da fare!! Un buon isolamento termico può da solo far
risparmiare moltissimo.
Ciao
Igor

 A chi ti sei rivolto per l'impianto?
Sono io l'impiantista !!!
Ciao
Igor

 ha scritto nel messaggio 
news:44118803$0$18286$4faf...@reader1.news.tin.it...


 Sono io l'impiantista !!!
ma... tu non fai cose relative al freddo?
Cosa centra la Geotermia?
Con tutto il rispetto credo che un impianto geotermico vada fatto da gente 
che ha lavorato per anni in aziende estere e che sappia quali sono le 
problematiche relative ai terreni, e che minimo abbia uno straccio di laurea 
in geologia
Ho visto e sentito troppa gente che ha dovuto rifare gli impianti perchč 
sono stati fatti da gente che si č improvvisata
Per quanto mi riguarda chi sta facendo il mio impianto ha fatto uno studio 
in base in relazione alla stratigrafia del terreno, quindi, solo dopo aver 
fatto la prima perforazione, ha deciso la effettiva metratura complessiva, 
aumentandola del 25% rispetto a quanto preventivato da loro e anche da altre 
aziende, in quanto il tipo di terreno non gli dava le garanzie di 
mantenimento del COP con le tabelle tradizionali, il tutto senza aumentarmi 
di un euro quanto preventivato, perchč loro non ragionano in termini di 
metri di scavo, ma di costo per Kw
E' ovvio che chi avesse fatto un preventivo un tot a metro, o mi veniva a 
chiedere 3000 euro in piů (secondo il prezzo da te indicato) oppure se li 
sarebbe dovuti mangiare, con il probabile risultato di lasciare tutto 
com'era e cavoli del cliente tra qualche anno
Credimi che prima di decidere a chi affidare il lavoro ho perso sei mesi in 
ricerche e colloqui, potrei aprire un studio di consulenze :-)
Il tutto, come sempre imho e senza polemiche
Un saluto
W

 chiedere 3000 euro in più (secondo il prezzo da te indicato) oppure se li


 studio di progettazione !!! Nel secondo caso si paga........
non capisco a cosa/chi tu ti riferisca, cmq la frase con cui ho chiuso il 
post è assolutamente esemplificativa del tipo di persona sono io, do il mio 
parere su quello che vedo e leggo, cercando di dare il mio contributo, ma 
evito accuratamente le polemiche
Un saluto
W 


Ciao
Igor

 le perforazioni 'acqua a 90 °  non mi creo un accumulo per l'inverno ?
Anch'io avevo sentito di strategie simili,cioč di accumulare per i mesi
freddi  (non ho capito bene dove e come) l'acqua calda non smaltita durante
l'estate.Mi spiegereste esattamente come funziona e quali benefici avrebbe?


Durante i mesi caldi invii alle sonde geotermiche (tubi inseriti nel
terreno) acqua riscaldata tramite pannelli solari, sono sufficienti 30-40°C,
così da riscaldare il terreno che si trova in prossimità delle sonde, al
quale è stato sottratto calore durante l'inverno. Se così non si facesse si
avrebbe un peggioramento nel tempo nella resa dell'impianto dovuta al minore
salto termico tra l'acqua inviata dalla pompa di calore ed il terreno. Tale
soluzione va valutata in funzione della zona di installazione, della
tipologia di impianto e dell'uso che si intende fare dello stesso durante i
mesi caldi.
Ciao
Igor

 mesi caldi.
Ti ringrazio tantissimo,finalmente qualcuno che mi ha spiegato le cose come 
stanno.Alla fine queste pompe di calore,correggimi se sbaglio,non fanno che 
sfruttare l'energia solare accumulata nel terreno,piuttosto che ricavare 
quella in profondità della rocce,come nella geotermia propriamente 
detta,forse il termine "geotermico" è improprio
Se permetti vorrei aggiungere alcune domande.
Quali sono i Cop realisticamente ottenibili in caso di 
riscaldamento/raffrescamento
Quanto costa un sistema del genere (+ impianto solare termico,il cui calore 
viene accumulato durante i mesi o i giorni "caldi") per kW termico e quanto 
bisogna scavare in profondità (una "forchetta" di valori,ovviamente).Grazie

 bisogna scavare in profondità (una "forchetta" di
valori,ovviamente).Grazie
Non esistono valori tabellati attendibili, ci vuole una perizia geologica,
la potenza richiesta dall'impianto, il tipo di pompa di calore, ecc.
Comunque ci tengo a sottolineare che l'accumulo termico a mezzo pannelli
solari non è obbligatorio e va valutato in fase di progettazione.
Ciao
Igor