Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Gruppo di continuità con batteria maggiorata

 
E' un po' OT come argomento, ma volevo sapere... Se su un piccolo UPS che
monta batterie da circa 7 ah ne monto una ben più grande (ovviamente con
gli opportuni adattamenti logistici), l'aggeggio funziona lo stesso con una
maggiore autonomia o si frigge tutto?


Magari dico una sciocchezza, ma se il tipo di batterie è lo stesso (per 
questioni legate alla ricarica), mi preoccuperei di guardare solo la 
tensione in uscita.
IMHO.
 
Sui pacchi di batterie aggiuntive degli APC, non vedo chissà che 
elettronica.


probably nemmeno io.
 
Bisognerebbe poter valutare (non lo so fare) come è 
dimensionato il caricabatterie interno quanto a intensità di 
corrente massima supportata, e stimare quanto questa sia già 
limitata dalla resistenza interna del caricabatteria o 
magari limitata dal carico esterno (batteria).
 
Se lo scenario fosse il secondo (non so se probabile o 
meno), ridurre fortemente la resistenza del carico esterno 
(ovviamente la batteria in più sarà in parallelo, per 
matchare la tensione di carica), potrebbe far salire 
sensibilmente la i_max assorbita, e surriscaldare il 
caricabatterie.
 
Se invece già con una è cmq lui stesso la resistenza 
maggiore e limitante, ridurre quella del carico non 
stravolgerà la situazione più di tanto. Non saprei come sia 
dimensionato un sistema reale.
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Se hanno inplementato correttamente l'algoritmo di ricarica Pb(limitazione in corrente con tensione max) si
ricarichera piu lentamente.
 
Giulia
 
 


A suo tempo avevo fatto una serie di esperimenti proprio a riguardo.
 
Ecco le considerazioni, alcune "sperimentali", altre per ovvia 
valutazione tecnica.
 
1) e' fondamentale che i cavi che collegano la batteria alternativa 
siano piu' corti possibili, come minimo, non piu' lunghi di quelli 
esistenti, e possibilmente anche piu' grossi (possono esserci problemi 
con il connettore: ho risolto saldando a stagno riscaldando il "nodo" 
sul fornello a gas, non avendo un saldatore da 200W o piu')
 
2) per quanto riguarda la questione del funzionamento piu' prolungato 
(grazie alla batteria piu' grossa, suppongo voglia avere una maggiore 
autonomia), basta semplicemente defalcare di un 30% la potenza massima 
per cui e' stato venduto l'UPS. E' una mia valutazione empirica e visto 
che non mi si e' bruciato nulla, direi che e' sufficiente. Non ho 
provato a farlo funzionare alla massima potenza (non volendo "friggere" 
l'oggetto) e quindi non so se cosa accadrebbe. Preciso che utilizzavo il 
modello piu' economico della Trust, quindi ovviamente non mi fidavo 
molto delle prestazioni declamate.
 
3) la chimica e' la stessa, salvo non si trovi e si abbia la 
possibilita' le tensioni di intervento della protezione di fine scarica. 
Io avevo provato con una batteria al piombo da 54 Ah ed il risultato e' 
stato che mi interrompeva il funzionamento troppo presto,
quando ancora la batteria aveva abbondante carica residua 
(sostanzialmente la tensione operativa delle batterie al piombo per auto 
e' leggermente piu' bassa di quella delle batterie sigillate gel del 
tipo che normalmente trovate negli UPS commerciali e quindi il circuito 
di intervento vedeva troppo presto una tensione piu' bassa di quella su 
cui era regolato
 
4) il grosso problema e' la ricarica (specialmente se la chimica e' 
diversa, anzi, la tensione di "mantenimento" delle gel mi ha rovinato 
una batteria al piombo per auto - con il senno di poi avrei dovuto 
immaginarmelo, insomma, e' l'esperienza della "pratica", verso l'ipotesi 
banale). Se la batterie e' dello stesso tipo (GEL) e poco piu' grande (9 
Ah invece della 7Ah ?), l'unica conseguenza e' che ci vuole di piu' 
perche' si riprenda la piena carica dopo un intervento (se si e' 
sfruttato tutta l'autonomia disponibile)
 
E l'ultimo punto ci porta ad una considerazione interessante. Negli UPS 
economici, le batterie sono sottodimensionate, ovvero, vengono spremute 
cosi' tanto nel caso di un intervento fino allo spegnimento (scarica 
totale) che durano pochi cicli prima che l'autonomia si riduca ad un 
paio di minuti simbolici o meno (la batteria sembra ancora buona ad un 
verifica superficiale, ma se la mettete sottosforzo non ha neanche 
lontanamente la capacita' da  nuova). Ebbene, se vi trovate in una zona 
in cui capita spesso che l'UPS debba intervenire, l'installazione di una 
batteria leggermente maggiorata, tipo un 12 Ah invece di un 7 Ah, con la 
stessa chimica (gel-gel, etc.), e se fatte attenzione a spegnere l'UPS 
entro i tempi con cui la batteria originale si sarebbe esaurita, vi 
garantisce di avere realmente i 200-300 cicli promessi dal fabbricante 
delle batterie. Il tutto dovrebbe funzionare senza alcuna modifica delle 
regolazioni dell'UPS. Nella mia esperienza pratica, ho installato un 
14Ah al posto di un 12Ah, giocando sul fatto che le dimensioni sono le 
stesse, e mi sta durando di piu' di quella da 12Ah
(gia' sostituite in dieci anni).
 
Infine, se si usa l'UPS come inverter (ovvero solo per la conversione da 
12Vcc a 230Vac, ed effettuando la ricarica con carica batteria dedicato, 
da utilizzare dopo ogni intervento e poi staccare finita la carica, 
lasciando la funzione di mantenimento carica all'UPS), non vedo perche' 
non possa funzionare senza problemi (soddisfatte le cautele sulla 
potenza massima e la lunghezza dei cavi) anche con batterie piu' grosse 
fino a 3-4 volte (oltre, temo che la corrente di mantenimento caria 
dell'UPS non sia piu' sufficiente).
 

 cui era regolato
 
...snip...
 

 friggere... se viene alimentato e, quindi, funziona per, facciamo un'ora.
 
Da quanto detto anche dagli altri (grazie), ne deduco che il problema
principale potrebbe essere il surriscaldamento, sia in fase di carica che
di scarica. Magari se uno ci prova può essere utile avere sotto mano una
ventolina di quelle che si usano nei pc.


Uso da diversi anni un accumulatore al pb da 40Ah su un gruppo di 
continuità Trust Energy protector 650 (ante guerra, ormai).
Nessun problema. Passo e chiudo.
 
 
 
-- 
Evaporare la Grande Madre si può,
partecipa anche tu alla Grande Avventura...

 Nessun problema. Passo e chiudo.
 
Ottimo. Per curiositą, le batterie sigillate da usare per questi scopi, a
parte i venditori su internet, in quali negozi si trovano facilmente?