Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Riproviamo.. predisposizione per il solare e FV

Qualche esperto, mi dice che tipo di collegamenti idraulici ed 
elettrici e che tipo di accorgimenti fare per predisporre in fase di 
costruzione l'installazione future di solare e FV?
Grazie a tutti.
P.S.: la nuova legge 10 (decreto 192) obbliga a questo tipo di 
predisposizione...

SuperP ha scritto:

Per il fv porta una guaina elettrica sul tetto, o dove vuoi installare i 
pannelli.
Per il solare termico porta un paio di tubi sul tetto, o dove vuoi 
installare i pannelli.

 i pannelli.
dai, fin qui ci arrivavo anche io.
Il problema, rispettando la legge, non è dei + semplici. La 
predisposizione non è scritto fin dove spingerla. Il limite inferiore 
l'hai detto tu, il limite superiore sarebbe quello di predisporre tutto 
affinchè il futuro utilizzatore dell'immobile possa, ssenza opere 
murarie, installare i suoi pannelli FV e solari. L'integrazione 
dovrebbe anche comprendere l'installazione di caldaie particolari, 
cassette di derivazione (vuote)...
E poi non si sa se il solare vada solo per il riscaldamento e/o per il 
sanitario.. non si sa se debba essere centralizzato etc.
Io ho un caso di un edificio con + appartamenti termoautonomi con 
caldaiette. Pensavo ad una integrazione solare solo per sanitaria con 
pannelli a circolazione naturale. In questo caso basterebbe un 
collegamento di 2 tubi (mandata + ritorno) da 22mm+isolante al pannello 
, con il ritorno che arriva in caldaia. Su questo poi verrà fatta con 
un valvola miscelatrice il circolo per il sanitario. In questo modo 
ogni appartamento potrebbe avere il suo solare indipendente e mi 
risparmierei il boiller e la cetrale termica...
Per il FV invece non so cosa fare. Mettere 2 coorugati dal 32 dal tetto 
al contatore?
Possiamo andare avanti con il discorso?

 sanitario.. non si sa se debba essere centralizzato etc.
Personalmente penso che il legislatore non capisca un °@##$ di niente 
fuorchè di leggi, che qualcuno in UE gli abbia detto di fare qualcosa 
per l'energia, e che lui abbia usato gli strumenti di traduzione di 
google per tradurre e italianizzare un collage di leggi europee.
Se il tuo è un problema "legale" allora credo che basti risolverlo con 
poca roba: corugato e un paio di tubi sul tetto. La predisposizione 
credo sia quella. Se un'automobile ha la predisposizione per l'autoradio 
non è detto che abbia l'antenna e le casse, ha i fili e i buchi per le 
casse (oltre a quello per la radio). Se poi è una mercedes e ha anche le 
casse bose è meglio...
Il fatto di mettere una caldaia già predisposta per me è già un surplus 
poichè la caldaia tra 7-8 anni dovrai cambiarla comunque...
Se poi il tuo è un problema di "scrupolosità" allora puoi lavorare come 
faresti per casa tua, magari mettendo già una caldaia predisposta, 
collettori, valvole ,dwerivazioni....
Per il fv lascerei già uno spazio pulito per l'inverter, magari anche 
per un sistema di domotica... ma sono cose che farei solo a casa mia.
Secondo me (ma è il mio modesto parere) la "predisposizione" sono solo 
tubi e un minimo di buonsenso.



Dati dimensionali per la predisposizione
all'impianto fotovoltaico
·        Quadro di campo
Larghezza                       310 mm
Altezza                             425 mm
Profondità                       160 mm
·        Inverter
Larghezza                       434 mm
Altezza                             295 mm
Profondità                       214 mm
Se il montaggio verrà predisposto in nicchia, bisogna aggiungere all'ingombro 
dell'inverter 15 cm su ogni lato per dare un'adeguata ventilazione allo 
stesso.
·        Nicchia per contatori ENEL
Larghezza                       900 mm
Altezza                             500 mm
Profondità                       200 mm
Contattare ENEL per predisposizione e conferma.
Gli oneri per la realizzazione delle nicchie, delle tubazioni e delle 
canalizzazioni sono a carico del committente. 

SuperP ha spiegato il 28/03/2006 :

sul portale del sole 
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=67
 
L'accorgimento del solare a circolazione naturale mi era venuta in 
mente...