Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: baita con fotovoltaico

Ciao, scusate le domande da neofita ma cercando in giro non ho trovato
molto in proposito:
Ho acquistato una baita dove e' presente un impianto fotovoltaico
installato un ventina di anni fa costituito da: pannello, batteria
doppio formato da 200ampere, centralina, impianto a 12v con lampade ad
incandescenza, televisore e radio.
Devo dire che il tutto funziona egregiamente anche se non si riesce ad
utilizzare la tv se non con lampadine spente e bisogna stare attenti a
non dimenticare nulla di acceso altrimenti si rischia di azzerare la
carica della batteria perche' la centralina non la stacca quando si
trova  sotto una certa soglia.
La domanda e', senza dover cambiare pannello e batteria, come potrei
migliorare le cose?
usando lampade a basso consumo e televisore lcd sicuramente.
ma cosa altro potrei fare?
installare un inverter? c'e' chi mi dice che un impianto a 12v e' molto
'disperdente' mentre uno a 220 non disperde quasi nulla. E' vero?
installare una centralina + intelligente che mi stacca la batteria che
si sta scaricando?
grazie
a tutti in anticipo
saluti

 si sta scaricando?
Esatto, solo questo....
Se installerai un inverter prendilo adatto per impianti solari ; quelli 
normali non sono progettati per avere un adeguato rendimento e consumano 
un  mare d'energia.
Ciao,
F.

 si sta scaricando?
sicuramente quella č la prima cosa da farsi. potresti installare un
inverter ad alto rendimento (switching) per tutta la baita o solamente
per le luci e forse aumentare i m2 dei pannelli solari ed il gruppo
batteria ,per avere un autonomia maggiore


 migliorare le cose?
CUT
Sicuramente cambia le lampade installando lampade al neon con reattore 12V.
Usa un bel televisore LCD.
Dimentica l'inverter che aumenta sensibilmente i consumi senza darti reali 
vantaggi.
Metti un buon regolatore con LVD (rele' di minima)
Probabilmente pero' ti converrà aggiungere un pannello e verificare che le 
batterie siano in buono stato.
...e buon soggiorno in baita.
Giorgio
www.solarenergyshop.com

 'disperdente' mentre uno a 220 non disperde quasi nulla. E' vero?
Se per disperdente intendi che a 12V passa + corrente è vero,  devi 
utilizzare una
linea di alimentazione di grossa sezione altrimenti perdi potenza nei cavi.
Lascia perdere l'inverter, cerca di utilizzare il + possibile 
apparecchiatura
che funziona a 12V.
 

cixxe77 wrote:

Ciao,
dipende un po' da quello che vuoi ottenere. 
Sicuramente come primo passo sostituirei le lampadine ad incandescenza con
lampadine a risparmi energetico.
Esistono(come hai detto te) due possibili impianti: a 12VDC o a 230VAC.
Tutto dipende da cosa vuoi fare. Se ti interessa avere solo 1 o due punti
luce e magari vedere la TV forse la soluzione 12V è la meno costosa. Nel
tuo caso comunque sembra che tra la batteria e il carico non ci sia nessun
sistema di protezione quindi dovresti acquistare almeno un dispositivo di
protezione contro la scarica eccessiva delle batterie, comunque tra il
pannello e la batteria penso che tu abbia un caricabatteria. Calcolando che
devi già acquistare almeno il dispositivo di protezione alla scarica, io
farei un pensierino se non acquistare un sistema completo che ti fa da
caricabatteria, inverter e protezione contro scarica eccessiva. I vantaggi
di un sistema a 230V sono evidenti: Puoi allacciare qualsiasi apparecchio
standard (lampadine a risparmio a 230V, carica cellulare, radio, TV,
trapano ecc...) le lampadine a risparmio a 230V costano molto meno di
quelle a 12V e sono più facilmente reperibili, se hai intenzione di
installare un frigorifero, quelli a 230V consumano molto meno (il mio è un
180l e consuma 150W/giorno). Lo svantaggio è il costo dell'inverter.
Io nella mia baita ho installato un sistema a 230V e devo dire che ne sono
molto contento. Ho 200W di pannelli, 4 batterie da 6V 500Ah e un inverter
da 1300VA. Come carico ho 5 lampade a risparmio energetico, un frigorifero.
Se cerchi info su utilizzatori a basso consumo ti consiglio il seguente
link: 
http://www.topten.ch/index.php?l=i
 
Saluti
Gian Carlo
visitate il mio sito fotovoltaico:  
http://www.tisolar.tk
 

 incandescenza, televisore e radio.
[CUT]
Se e' stato installato 20 anni le batterie sono finite avranno una 
efficienza del
10-20 % , infatti come dici non riesci a mandare frigo e lampade insieme che
a batterie al 100% dovresti avere una autonomia di 8 o 9 ore 5lampade x 20
=100w + frigo da 150 w =250w su 2400 teorici