Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: temperatura mandata riscalsamanto a pavimento

ciao a tutti sono ancora io.
questa sera mi è arrivato il primo preventivo per il riscaldamento a 
pavimento.solo materiali (per Vs conoscenza 4150 euri piu iva per 120mq 
di casa)della rotex.
loro danno la temperatura di mandata dell'acqua a 45/55 gradi cossiche 
si possa in taluni ambienti mettere un radiatore con gli stessi tubi. 
addirittura propongono la possibilita' di arrivare fino a 65 gradi. 
invece di chierirmi le idee me le confondono.
Domanda: ma gli impianti a bassa temperatura a pavimento non dovevano 
funzionare a 30/35 gradi anche per una questione di benessere fisiologico?
Certo di avervi tediato un' altra volta vi risaluto
ciauz

 invece di chierirmi le idee me le confondono.
Attenzione il sistema che ti hanno proposto e'il Rotex duo.
Lavora con alti gradienti di temperatura e poca acqua circolante.
Il sistema e'molto avanzato e rappresenta la soluzione piu' avanzata sul 
mercato.
In pratica lavora con T. di mandata piu' alte ma la T di ritorno e' 
quasi la stessa dei sistemi BT.
Questo permette una precisione migliore nella curva climatica di 
regolazione e in piu' da' la possibilita' di metteere radiatori 
collegati alla stessa mandata del pavimento.
La T. superficiale dei pavimenti rimane la stessa dei sistemi BT perche' 
il tubo duo ha una resistenza termica piu' alta.
Ciao,
F.


Hai detto che è il primo preventivo.
Tranquillo, basta solo un altro e non avrai più dubbi.
saluti

 
Sbaglio o in questo tipo d'impianto l'integrazione con i panelli solari 
e' meno efficiente rispetto ad un impianto a pavimento "tradizionale"?
Ciao


Bravo, così lavorando a 45/55° C, anche senza arrivare ai fantastici
65° a cui possono arrivare, ti sei giocato:
1.- le pompe di calore xxxx/acqua che costituiscono nella versione
acqua/acqua e terra/acqua la soluzione più economica per produrre
acqua a 35° per un'utente finale;
2.- i pannelli solari termici, sopratutto quelli piani, che
costituiscono una sorgente di integrazione con costi di esercizio
nulli.
In generale poi qualunque sia la sorgente di produzione, è più rapido
e più conveniente produrre acqua a 35°, piuttosto che acqua a 45/55°.
Se devi mettere radiatori ( termine improprio perchè non irraggiano un
bel niente), a meno che non si tratti di uno scaldasalviette per il
bagno che puoi alimentare tranquillamente a 35°, progetta direttamente
un sistema a termosifoni.
Ma fatti un giro, anzi un Rotex.

 
Non metto in dubbio che in alcuni casi possa essere conveniente, il mio 
dubbio era sul fatto che per l'alte temperatura di mandata le fonti 
alternative non possano essere sfruttate.
Correggimi se sbaglio.
Ciao
f.

 Correggimi se sbaglio.
Si e no...
Innanzi tutto non devi considerarlo un sistema ad alta temperatura ma un 
sistema a BT che lavora in  un punto leggermente superiore ( 40 - 45 
gradi ).
Potresti avere un leggero degrado rispetto ad un sistema completamente 
BT solo nel caso lo vuoi integrare un un sistema solare termico 
adeguatamente dimensionato.
In pratica se hai 10-15 Mq2 di pannelli solari termici e' forse meglio 
che usi il tubo normale... se invece prevedi solo una leggera 
integrazione e' forse meglio optate per il DUO che in virtu' 
dell'energia elettrica che ti fa risparmiare con il circolatore, ha un 
bilancio probabilmente positivo.
In ogni modo se metti il tubo normale nonhai problemi mentre se metti il 
DUO e' anche meglio che ci abbini una GSU della Rotex e non una caldaia 
qualsiasi ( questo per godere appunto del vantaggio del circolatore ).
Ciao,
F.