Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: riscaldamento misto o geotermico?

Ciao,
in seguito a quanto letto sul NG, ho chiesto informazioni sull'impianto di 
riscaldamento a pannelli radianti che dovrei realizzare in una casa nuova di 
ca 400 mt² al centro di un giardino piuttosto grande
la soluzione iniziale verteva su un impianto di questo tipo:
caldaia a condensazione
termocamino
5 pannelli solari
il tutto combinato a fornire una cella termica di ca 2000 lt
il concetto ovviamente era sfruttare le energie alternative, e quando queste 
non ce la fanno entra in azione il gas
da notare che, essendo la casa molto isolata, il metano non arriva, quindi 
dovrei farmi installare un serbatoio di GPL
poi, parlando con un idraulico che ritengo molto competente, è venuta fuori 
l'alternativa del geotermico, e, fatti salvi i conti che stanno facendo, mi 
dicono che con delle sonde a 150 mt di profondità risolverei tutti i 
problemi e mi troverei con un impianto di riscaldamento e raffrescamento 
SICURO e senza bisogno di ulteriori aggiunte
Aggiungo che, se potessi veramente fare a meno del gas, a questo punto in 
cucina mi metto delle piastre elettriche o ad induzione, e il gas me lo 
dimentico del tutto
tenendo presente che la casa sarà rivestita quasi interamente con del 
parquet e che il coefficente di isolamento è molto alto perché verrà fatto 
un cappottino alle pareti, i tetti sono coibentati con isotec da 8 cm, e i 
serramenti sono blindati con vetri 22+5+5 mi si prospetta una spesa annua di 
ca 1000 euro (di gas) con la prima soluzione e di 700 euro (di corrente) con 
la seconda
cosa ne pensate?
mi sapreste indicare dei costi per i pannelli radianti ed eventualmente per 
tutto un impianto dei due tipi menzionati sopra?
il raffrescamento a pavimento, a parte il problema dell'umidità, lo 
considerate (per esperienza) veramente valido? non è brutto avere il 
pavimenti (e i piedi) freddi?
Un saluto e grazie
-- 
wubix 

 pavimenti (e i piedi) freddi?
Ciao,
Io mi sono informato molto bene sul geotermico e credo che con 400mq 
un'unica sonda di 150 m sia un pò scarsetta. In ogni caso io per un 
impianto di questo tipo, ma per una superficie dimezzata rispetto alla 
tua,ho avuto due preventivi rispettivamente di 24000 e 22000 euro.
Vedi un pò tu, per me è troppo. Altre alternative le puoi trovare nel 
mio post di qualche giorno fa (riscaldamento alternativo)...
Ciao...

 con la seconda
Se questi sono i tuoi problemi.... no impazziere per la soluzione: il 
geotermico ha costi iniziali molto elevati...
ma sei sicuro delle spese annue secondo me se ti puoi permettere una casa di 
400 mq con quei soldi non scaldi nemmeno l'acqua sanitaria...non č che ti 
sei dimenticato uno "Zero"?
per quanto mi risulta i costi medi annui di una casa di 100-120 mq. si 
aggirano sui 2.500-3.000 Euro...
e poi come diceva Gazza con una sonda a 150 metri a meno che tu non sia su 
un vulcano... dovrai installare almeno 3  sonde...ma i costi...
a me hanno suggerito, visto che devo ancora costruire di fare una "sonda" in 
orizzontale piazzando un reticolato a 3-4 metri sotto terra, sotto la 
cantina ed eventualmente sotto il giardino....
ma sono perplesso...
Sergio

 ma sono perplesso...
Perchč? Io i primi impianti geotermici che ho visto erano tutti fatti con le 
sonde in orizzontale e non in verticale;
poi 150 metri mi sembrano un abisso......
Ciao, Piero 

 Un saluto e grazie
-- 
Ciao mine
http://metropolis.blogs.com/
Mercedes Classe A: Dispiacere di Guida 

 poi 150 metri mi sembrano un abisso......
Esistono entrambi i tipi, vericale e orrizzontale, ma i prezzi non sono 
poi così diversi.
Per i 150m ti faccio un semplice calcolo:
resta in condizioni ottimali di terreno w/m 60
necessita della mia abitazione 15 Kw
lunghezza teorica di sonda singola: 15000/60= 250m
se metto doppia sonda(4 tubi) nella stessa perforazione riesco a ridurre 
a 130-150m.
Non è proprio un grande abisso, è appena sufficiente per 15 Kw!
Ciao.
Gazza

 serramenti sono blindati con vetri 22+5+5
Dimenticavo, fatti fornire il valore K del vetro, se hai vetrate ampie (tipo 
2m x 2m) nelle zone dove sosti dev'essere obbligatoriamente non superiore a 
1,2 se metti il riscaldamento a pavimento, anche se l'ideale sarebbe fosse 
inferiore a 1. Ricorda che i gas all'interno dei vetri in genere non durano 
oltre 10 anni (ecco perché sono migliori gli Heat Mirror dei classici vetri 
con gas all'interno).


 classici vetri con gas all'interno).
 ti ringrazio molto per il suggerimento degli Heat Mirror, non li conoscevo 
e devo dire che dalle info che ho avuto sono una miglioria notevole
Ciao
W 

 W


 post di qualche giorno fa (riscaldamento alternativo)...
Sì, l'avevo già letto come ne avevo letti altri, però, come sempre, mi 
sarebbero piaciute risposte specifiche sui costi, anche del solo impianto di 
riscaldamento a pavimento, qualche mese fa avevo trovato dei post che 
riportavano anche i costi, ma per qualche capriccio di gooogle adesso non 
riesco più a vederli
Saluti
W