Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Integrazione solare termico e caldaia a gas

Ciao a tutti,
avrei necessità di integrare il solare termico con la mia caldaia a
gas a condensazione, sia per la produzione di ACS che per il
riscaldamento mediante radiatori in alluminio (se possibile e
conveniente).
Per la produzione di ACS abbiamo pensato che un modo efficiente sia
quello di collegare i pannelli e la caldaia mediante una valvola
termostatica, facendo quindi in modo di bypassare la caldaia se la
temperatura dell'acqua proveniente dai pannelli è sufficiente.
Riguardo il riscaldamento mediante radiatori in alluminio, pensate ci
sia un sistema conveniente ed efficiente per integrare l'acqua
riscaldata dai pannelli con la caldaia?
Grazie per il vostro aiuto

Dimenticavo un'altra importante domanda:
alcuni amici mi hanno detto che in estate capita che la temperatura
dell'acqua calda aumenti molto oltre il necessario. Ci sarebbero delle
soluzioni per non disperdere tutta questa energia termica?
Grazie!


Propriamente si chiama "deviatore termostatico" che è a punto fisso,
solitamente lo faccio mettere a 45°C.
Per legge dopo devi mettere un miscelatore termostatico, tarabile per
legge a 48+5°C, altrimenti come osservi dopo, se la temperatura del
boiler aumenta di molto ti bruci.
Qui trovi due possibili schemi:
http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=20094268
La convenienza dell'integrazione dipende unicamente dalla tua fascia
solare, ovvero dall'irradianza del tuo comune, e dall'isolamento della
tua casa.
Dal secondo dipende la temperatura di mandata e quindi di ritorno del
tuo impianto a termosifoni.
Se sono basse perchè ripeto la tua casa non è un colabrodo e hai un
valore discreto di irradianza >290, potresti avere dei valori in
percentuale di integrazione del solare termico tale da giustificare
l'installazione di un impianto un attimino più complesso di quello per
sola ACS.

Grazie per la risposta dotting.
Cerco di fornire altre informazioni utili...
Riguardo la fascia solare, considerando la tabella presente su
http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=32961123
, appartengo alla
Fascia 4.
Riguardo la mia casa, non dovrebbe essere un colabrodo: abbiamo
montato infissi che rientrano nella normativa per il risparmio
energetico con detrazione ENEA del 55%, inoltre stiamo montando un
cappotto esterno di polistirolo.
Cosa ne pensate? Sarebbe conveniente studiare qualcosa per integrare
anche il riscaldamento con i radiatori?


Uno schema di esempio di questa integrazione si pu� trovare dove?

 anche il riscaldamento con i radiatori?
Per esperienza ti dico che se sulla carta tutto � fattibile nella pratica ti 
complicheresti
molto la vita: infatti per avere un buon apporto solare nei periodi freddi 
dovrai installare
una superficie notevole di pannelli che per� nei periodi caldi ti darebbero 
non poche
grane.
Se avessi una piscina oppure un assorbitore per il condizionamento il 
discorso
sarebbe diverso ma comunque i costi di impianto sarebbero molto elevati.
Io se fossi in te punterei a produrre l'acqua calda sanitaria completamente 
da solare
e sfrutterei al massimo questa opportunit� (lavastoviglie e lavatrice 
alimentati ad acqua calda)
Ciao
 

 riscaldata dai pannelli con la caldaia?
Una soluzione semplice non c'e'.
Infatti se ci limitiamo ad inserire uno scambiatore acqua/acqua (ha il
vantaggio di essere poco ingombrante) con due valvole automatiche di
intercettazione della mandata/ritorno al collettore termosolare,
possiamo pero' utilizzare il termosolare per immettere calore nel
riscaldamento solo quando la temperatura dei radiatori e' piu' bassa di
quella in arriva dal termosolare (altrimenti mandiamo calore fuori,
trasformando il collettore termosolare in un costo "radiatore").
L'unica idea terra-terra che mi viene in mente per immettere calore
termosolare in un'impianto di riscaldamento esistente e' usare una pompa
di calore (incrementando la temperatura a livello superiore di quello
dei radiatori, riusciamo ad assicurarci che la direzione del flusso di
calore sia quella corretta, ovvero dal collettore termosolare verso i
radiatori).
Inoltre vedo un'altro problema. La massima intensita' solare si ha
quando c'e' meno bisogno di riscaldamento. Sarebbe percio' opportuno
accumulare il calore per usarlo di sera, quando serve di piu' e quindi
e' opportuno installare un serbatoio (qualcosa dai 1000 litri in su).
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 Uno schema di esempio di questa integrazione si pu trovare dove?
Lo trovi quà:
http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=34740346

 grane.
Non ho mai analizzato bene la cosa e non � il mio campo, per cui potrebbe 
essere una cavolata colossale, ma predisporre dei pannelli in modo tale che 
possano semplicemente esser vuotati in estate? tipo su 3 pannelli che fanno 
ACS+ riscaldamento in inverno ad aprile giro una valvola e ne vuoto 2 
lasciandone solo 1 per acs. A settembre si fa l'operazione 
contraria...Pensate che i pannelli vuoti possano aver problemi?
Silvia
 

 Silvia
Si chiama impianto "a svuotamento", cerca in Internet ne troverai
tanti.
Solitamente si utilizzano pannelli piani.
Per prova tutta l'estate ho messo due tubi un heat pipe ed un SHCMV al
sole senza collettore.
Il primo si stabilizzava sui 260°C ed il secondo sui 280°C, nessun
problema.
Quest'inverno sto utilizzando tubi SHCMV con impianti a svuotamento.


Ma un pannello solare che usa quel tipo di tubi, di inverno nelle giornate 
di sole, a quanto porta all'incirca l'ACS messa in un boiler di chesso' 300 
litri? Circa, eh, solo per sapere se genera ACS sul serio oppure poi 
l'uscita del boiler deve essere fatta scaldare da anche qualcos'altro.

 "dotting" ha scritto nel messaggionews:939ca017-de05-479f...@c34g2000yqn.googlegroups.com...

45°C in un primo Sanicube da 300 litri per sola ACS, se arriva a 45°C
scarico in un secondo Sanicube da 500 litri anche per riscaldamento
radiante, servito da pdc aria/acqua splittata.
Però sono al centro, fascia solare 3.

 tanti.
Si conosco la tipologia di impianto, solo che mi restava il dubbio se si 
rovinassero i pannelli a stare per mesi vuoti. Tu mi dici di no.
Bene, prender� in seria considerazione la cosa
Silvia
 


Per�, d'inverno.
Quei numeri in fascia 2 cosa potrebbero diventare? Un 37 gradi pu� essere? 
Sempre all'incirca eh.
E si parla di giornate di sole piene? Cio� da mattina a sera?

 radiante, servito da pdc aria/acqua splittata.
Interessante. Una specie di "troppo pieno" termico :-)


 Non ho mai analizzato bene la cosa e non è il mio campo, per cui potrebbe


 aggiunge "calore" solo se necessario (integrazione).
In realt� anche se modulante, dipende dalla caldaia (vedi modello per 
modello, marca per marca), perch� anche se la fiamma non si accende, 
potresti avere problemi a mandare in ingresso acqua sopra i 45�C se non 
previsto. (Danneggiamento di flussostati e/o guarnizioni).
Una verifica con il supporto tecnico pu� essere utile a togliere i dubbi e 
scegliere la soluzione pi� appropriata.
Ciao,
AleX