Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: conatore inverso enel: requisiti?

Da due anni vivo in un luogo remoto, con vari pannelli recuperati,
batterie e altre amenita' per produrre energia e luce.
Ora tra poco mi arrivera' la luce enel.
Ho scaricato un documento Enel che spiega i requisiti tecnici
dell'impianto, necessari per potersi fare installare il 'contatore
inverso' (o come si chiama?).
Ma, a parte i fatti tecnici, quali altri requisiti sono necessari per
avere il suddetto contatore? Lo danno a chiunque lo richieda, o bisogna
avere ricevuto i contributi e vinto il concorso e essersi fatto installare
il tutto da un professionista certificato, aver acquistato materiale
certificato ecc?
Di tutto l'ambaradam fotovoltaico, la cosa piu' penosa sono proprio le
batterie, che ridanno una frazione dell'energia immessa, inquinano, si
deteriorano, pesano. Una tecnologia settecentesca abbinata ad una
tecnologia spaziale.
Grazie per le risposte
Giancarlo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie per le risposte
se metti il contatore inverso le batterie non ti servono più!
Ingo

 deteriorano, pesano. 
Il mio impianto FV in isola lo faccio funzionare per ridurre al massimo 
l'utilizzo delle batterie...
in pratica cerco di utilizzare l'energia FV di giorno in modo che solo 
quella in eccesso carichi le batterie...
Alcune utenze vengono commutate automaticamente su FV di giorno e 
ritornano in rete ad un orario stabilito da un timer.
Ciao,
Fabrizio.


  ...la cosa piu' penosa e' la burocrazia...
ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 tecnologia spaziale.
Le batterie ovviamente non c'entrano niente; lo scambio col gestore serve
proprio per eliminarle
Giorgio
www.solarenergyshop.com


Ma quanto viene pagato un kwh?



BELLA DOMANDA........ 

> Ma quanto viene pagato un kwh?
piů o meno un chilowatt.

 Ma quanto viene pagato un kwh?
Non viene "pagato", si lavora in regime di scambio, tu cedi un kWh quando
non ti serve e te lo riprendi quando ne hai necessità.
Il gestore ti fa da batteria con rendimento 100%.
Giorgio
www.irrigazione.info

Per avere il doppio contatore bisogna disporre di un impianto fotovoltaico (anche con funzionalita' stand-alone, ovvero isola) e stipulare un contratto di scambio ex 
delibera autorita' energia n. 224/2000. Il secondo contatore viene installato ad un costo di 30,99 euro all'anno +iva.
Ovviamente all'enel non importa come l'utente si e' procurato l'impianto (se con finanziamenti o fondi propri), basta che sia funzionante e rispecchi la normativa tecnica 
vigente, ad oggi la specifica enel DK5950 (che trovi sul sito enel) e la norma CEI 11-20 coordinata con le ultime variazioni dell'agosto 2004.
In sintesi l'impianto deve avere un dispositivo di interfaccia che eviti l'immissione in rete di energia quando per qualsivoglia motivo i parametri elettrici sulla linea enel 
escono al di fuori di determinate bande di oscillazione.
Per gli impianti grid, queste funzioni sono normalmente integrate nell'inverter, in quelli stand-alone di solito e' necessario un dispositivo esterno che garantisca il flusso 
di energia all'utenza anche quando risulta necessaria la disconnessione dalla rete del gestore.
Per quanto riguarda la connessione di un inverter grid senza avvisare l'enel, dubito che questa possa accorgersene, a meno che non si tratti di potenze rilevanti. 
L'importante e' assicurarsi della conformita' dell'inverter alla CEI 11-20, altrimenti in caso di assenza di rete si rischia, nel migliore dei casi di farlo saltare, e nel peggiore 
di bruciacchiare qualche tecnico enel attaccato ai fili!
