Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Espressamente per i 3i

Dal sito Siemens per le turbine a vapore:
 
«Per applicazioni ove è richiesta una grande flessibilità, sistemi di 
cogenerazione o applicazioni industriali, abbiamo prodotti che coprono 
potenze da 1 fino a 150 MW.»
 
non fino ai 1100 MW che la stessa Siemens produce per le grandi centrali.
 
Dobbiamo telefonare a Siemens e dire anche a loro che sono ASINI, e che 
bisogna rendere flessibili anche almeno le turbine da 500 MW, se non da 1000 
MW.
Ma bisognerà dirglielo in tedesco che la regolazione non si fa con turbine a 
gas o con centrali relativamente piccole a ciclo combinato, ma si fa 
"facilmente" con le centrali dotate unicamente di turbine a vapore di grande 
potenza :))
Se non  lo avevano capito, essendo ASINI, devono venire qui su questo gruppo 
dove un famoso 3i glielo insegnerà (sempre in tedesco) dall'alto della sua 
chiara e indiscutibile competenza, i.e. scienza ed esperienza.
 
 
 
 

 1000 MW.
 
Ovvero quello che ti sto ripetendo da vari post ma che non proprio riesci a 
capire... Prova a telefonargli e a riportagli queste tue immense fesserie:
"Le centrali basate su turbine a vapore, quindi tutte le grandi centrali,
hanno tempi lunghissimi per avviarsi e fermarsi (per manutenzione), e in
genere per cambiare regime. Perciò devono lavorare a regime costante
cambiando capacità di assunzione di carico molto lentamente (anche giorni).
Perché? Perché le turbine a vapore, che hanno traferri minimi fra pale e
statore per avere alti rendimenti (che comunque sono bassi!), ma anche i
grandi alternatori, se cambiano rapidamente regime di carico (cioè se cambia
livello di erogazione di potenza) rischiano di danneggiarsi gravemente e di
dover essere operate a cuore aperto con fermi di mesi."
 
Spiegaglielo a quelli della Siemens che nelle Universita' italiane sbagliano 
tutti tutto, che per far gestire bene i loro impianti devono assumere dei 
filosofi preparati come te:
http://climeg.poliba.it/file.php/14/cap2_vap.pdf
   (pag. 31)
 
"Regolare la turbina significa intervenire sui parametri da cui dipendono le 
sue prestazioni
per poter variare la coppia motrice, al fine di variare la velocita' della 
macchina, o, vi-
ceversa, per mantenere costante la velocita' a fronte di variazioni della 
coppia resistente
opposta dall'utilizzatore. Quest'ultimo e' il caso che si verifica quanto l'utilizzatore 
e' un
generatore elettrico, la cui coppia resistente risente delle variazioni di 
carico della rete
elettrica, mentre la velocita' angolare (cioe' la frequenza) deve essere 
mantenuta pressoche'
costante. A questo scopo il regolatore deve essere in grado di misurare ad 
OGNI ISTANTE la
differenza tra la velocita' angolare del motore e quella desiderata, causata 
da una differen-
za tra coppia motrice e coppia resistente, e quindi mettere in atto le 
procedure per variare
la coppia motrice al fine di riportare la velocita' angolare al valore 
richiesto nel piu' breve
tempo possibile. In particolare, scopo dello studio `e l'accertamento delle 
influenze che le
variazioni delle condizioni di funzionamento esercitano sulla potenza e sul 
rendimento, in
base alla relazione:
Pu=........... (42)
Il mezzo piu' semplice di regolazione consiste nel far passare il vapore 
attraverso una
luce piu' o meno strozzata prima del suo ingresso nel primo stadio di 
turbina. In tale luce
il vapore trasforma parte della sua entalpia in energia cinetica, con 
relativo abbassamento
di pressione. Il brusco allargamento di sezione a valle dello strozzamento 
determina la
dissipazione in calore dell'energia cinetica, in modo da riportare l'entalpia 
al suo valore
originario, in assenza di un recupero di pressione, che quindi rimane all'incirca 
uguale a
quella nella luce. Il vapore subisce quindi una laminazione.
Il salto adiabatico complessivamente disponibile in turbina risulta quindi 
ridotto, come
mostrato in figura 30. Contemporaneamente viene ridotta anche la portata che 
attraver-
sa la turbina, in quanto sono variate le condizioni di alimentazione del 
distributore del
primo stadio (si ricorda che la portata dipende dalle condizioni totali di 
alimentazione)
Cambia, infine, anche il rendimento termodinamico perche' sono certamente 
diminuiti i
salti entalpici di alcuni degli stadi della turbina, mentre e' rimasta 
invariata la velocita'
periferica, sicche' sono cambiati i rapporti u/c1 da cui dipende il 
rendimento del singolo
stadio."