Newsgroup: it.hobby.giardinaggio
Titolo: elettropompe

Cosa si intende quando si parla di "prevalenza"?
Grazie
Antonio

 Cosa si intende quando si parla di "prevalenza"?
Il concetto è questo:
la capacità dell'apparato di innalzare l'acqua a tot metri.
Per esempio il mio pozzo artesiano aveva una "prevalenza"
di 1,5 mt (iniziale, ora è sparita :-(((  ), cioè l'acqua mi
sgorgava da sola fino ad una altezza di 1,5 mt del tubo.
-- 
Claudio
tra Venezia e Pordenone
www.casafiorita.it
@}->--

 Antonio
La prevalenza è il dislivello massimo tra il livello del liquido da aspirare
( posto al di sotto del piano della pompa) e il livello della pompa stessa.
Essa dipende dalla depressione che la pompa può generare sul condotto di
mandata e si esprime generalmente in metri di acqua. Dire ad esempio che una
pompa ha una prevalenza di 5 metri significa che essa può aspirare l'acqua
stando fino a 5 metri sopra il livello di questa.
Questo valore varia secondo il modello e tipo di pompa e non supera mai i 10
metri in quanto corrisponde alla massima depressione possibile di -1 bar
complice la nostra atmosfera.
Spero di averti chiarito le idee.
Ciao
Luigi Castaldi


Il dato che servirebbe per fare una installazione 'professionale' è il
livello che l'acqua raggiunge con il prelievo che hai intenzione di fare.
Tipicamente viene fatto un test di 24-48 ore con una pompa a cui si applica
un regolatore di portata (un comune rubinetto cioè) tarato sul tuo prelievo
medio. Quando il livello si stabilizza e non scende più di tanto vuol dire
che ci siamo.
La profondità in metri a cui la superficie dell'acqua si è fermata va
sommata ad:
1 metro per ogni 10 di tubazione
oltre a 2~3 metri per ogni curva, strozzatura, giunto a T che l'acqua deve
percorrere. Aggiungi poi altri 10 metri per ogni bar che vuoi avere
all'uscita dal rubinetto.
Spero sia chiaro.
Fatto questo devi andare da un serio venditore di pompe ad immersione e
farti consigliare quella che abbia il massimo rendimento con la prevalenza e
la portata che interessa a te.
Per capirsi: così come un automobile consuma meno a 90/100 km/h piuttosto
che quando è lanciata a 160 km/h, così è meglio prendere una pompa 'più
potente' e ridurne la portata piuttosto che far andare al massimo un modello
inferiore.
La scelta della pompa deve quindi avvenire valutando non i dati in targhetta
ma la sua 'curva caratteristica': un grafico che indica con quali valori di
prevalenza e portata si ha il massimo rendimento.
Spero di esser stato comprensibile.
La pompa va posizionata sollevata dal fondo ma ad una profondità che 
garantisca di far lavorare la pompa sempre sott'acqua, anche in caso di 
emungimento straordinario.
Se c'è il rischio che resti a secco è bene prevedere un sensore di livello 
che la spenga se l'acqua scende troppo.
Scusate se sono stato prolisso.
-- 
Alberto
633 m slm appennino toscoromagnolo
fascia climatica: Castanetum freddo (ma ben esposto ;-> )
http://web.tiscali.it/lavandaromagnola/casa.jpg
garden.st...@tiscali.it
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.776 / Virus Database: 523 - Release Date: 12/10/2004 


ciao.
Luigi

 ha scritto nel messaggio
news:ztgbd.4461$1q2....@tornado.fastwebnet.it...

Tutto Ok. Ora è tutto chiaro. Grazie a tutti per la chiarezza e gentilezza.
Ciao
Antonio

 Antonio
la prevalenza di una pompa con portata, ad esempio di 60 litri/minuto,
viene determinata sulla base:
-del dislivello tra la pompa (o più correttamente la quota minima di
falda durante l'emungimento) e la quota dove si vuole inviare l'acqua
(ad esempio: 10 ml di dislivello);
-delle perdite di carico dovute alla lunghezza, al diametro, al
materiale costitutivo del tubo ed alla portata che si vuole inviare:
ad esempio supponiamo di aver calcolato (con apposite formule
dell'idraulica) 2 ml di perdite di carico complessive
-della pressione residua che si desidera avere sulla bocca terminale
della condotta dell'acqua (ad esempio 20 m di colonna di acqua cioè
circa 2 bar)
ad esempio: nel caso di cui sopra la prevalenza della pompa da 60
litri/minuto sarà pari a: 10+2+20=32 ml
mandami i seguenti dati e ti invio il calcolo con i dati della pompa
necessaria
-portata che desideri dalla pompa litri/secondo oppure litri/minuto
-profondità di posa della pompa dal piano di clapestio
-altezza dal piano di calpestio al punto dove vuoi fare arrivare
l'acqua (al primo piano, al terzo,....,)
-pressione residua che desideri sulla bocca di erogazione dell'acqua
-lunghezza, diametro e materiale della condotta
per evitare la marcia a secco della pompa dovrai installare un
galleggiante di minima 30-50cm sopra la pompa
non devi installare la pompa sul fondo del pozzo x' potrebbe aspirare
eventuali detriti e rovinare la girante della pompa oppure ostruire la
valvola di non ritorno che normalmente viene installata nella pompa
ciao
mauro gattone