Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Domande "tecniche" su impianto solare termico...

Ciao,
dunque ho montato un impianto per il solare termico con ,ovviamente, 
integrazione risc. acqua nel bollitore da 300lt. da caldaia preesistente a 
gasolio .
E' solo una settimana che e' in funzione ma riscontro quanto segue e quindi 
chiedo lumi in proposito.
L'impianto consta di 4 mq di pannelli sottovuoto(Viessmann) posti 
esattamente a sud ( sono in prov. di Torino).
Il bollitore ha due serpentine, la superiore e' collegata alla caldaia , 
quella inferiore alla pompa solare.
Ho spento la caldaia ma l'acqua non e' abbastanza calda , complice il tempo 
nuvoloso di questi ultimi 2 gg. Sarebbe necessario quindi accendere la 
caldaia e la relativa pompa per integrare il riscaldamento del bollitore ma 
come si puo' fare automaticamente? Non posso tutti i giorni vedere qual' e ' 
la temp dell'acqua, il tempo esterno e decidere se merita accendere o il 
solare ce la puo' fare!!!Esiste una centralina apposita???
Del resto ho notato che se lascio sempre la caldaia accesa i tempi di 
accensione del bruciatore non variano di molto rispetto al tempo in cui il 
solare termico non era montato quindi il mio presunto risparmio fa a farsi 
benedire. La caldaia infatti riscalda la parte superiore del bollitore, il 
solare quella inferiore per cui mi pare si di avere una quantita' maggiore 
di acqua calda a disposizione ma i consumi di gasolio non variano di molto.
Ripeto e' da poco che l'ho montato, necessito di esperienza in materia ma 
magari qualcuno sa dirmi quali regolazioni fare o sistemi adottare. SCUSATE 
la prolissita' e spero di aver dato i dati tecnici necessari.
Grazie.
Scooter 


Se tieni accesa la caldaia tutta l'estate per tenerla sempre in temperatura 
consumerai meno di un fustino di gasolio, quindi per me puoi anche tenerla 
accesa..


 Sě, monta quella e hai risolto i problemi..
Grazie per la risposta ma "quella centralina " quale??  Hai un link , un 
modello, una marca...per identificarla meglio??
Grazie ancora.
Scooter


Grazie, mi pare sia uguale a quella che mi hanno montato(Vitosolic 100):
http://www.viessmann.it/web/italy/it_publish.nsf/Content/Vitosolic_italy
ma nel libretto non trovo l'opzione integrazione  con caldaia.
Leggero' meglio.
Ciao.
Scooter 

 Scooter
Sì, deve essere la stessa casa costruttrice..
Di quella centralina ci sono però due versioni, una con un solo relé e 
l'altra con due..
Quella con due relé serve appunto a collegare (oltre alla pompa 
dell'impianto solare) la pompa per l'integrazione.... 

 benedire. 
Infatti... tenere accesa e quindi 'calda' una caldaia allo scopo di 
essere pronta per un eventuale integrazione dell ACS e' un'assurdo.
Dovresti mettere un termostato che senta la T dell'acqua nella parte 
alta del bollitore e faccia partire caldaia e pompa.
Alcune centraline solari hanno questa funzione che e' espletata da un 
rele aggiuntivo e da una sonda in piu' da mettere nella parte alta del 
boiler.
( Quella nella parte bassa non va' bene per determinare l'integrazione ).
Tieni pero' presente che a Maggio non'ha senso integrare un impianto 
solare anche in condizioni di nuvoloso.. il tuo impianto e' 
probabilmente sottodimensionato.
Assicurati che non ci sia aria nell'impianto e che l'acqua del circuito 
primario giri bene.
( un semplice impianto  a pannelli piani, in questo periodo produce 
acqua calda anche con cielo nuvoloso ).
Avresti dovuto investire piu' sui MQ2 installati che sulla tecnologia 
dei Tubi a vuoto ( 4 mq2 sono pochini ).
Ciao,
F.


 F.

 l'integrazione da caldaia( ricordo che sono in prov. di Torino)? 
Secondo me' si, almeno da Maggio a Settembre.
 >Ci sono
 > delle esperienze "da consultare" in merito??
Il mio e' da 8 mq2 orientato a Ovest con tecnologia a pannelli piani.
L'integrazione della caldaia a gas e' spenta dall'ultima settimana di 
Aprile.
Il valore minimo che ha raggiunto il boiler a Maggio e nel punto basso 
e' di 39 gradi.
Il boiler e' da 500 Lt ma siamo in 4 e abbiamo la lavatrice e la 
lavastoviglie connesse all'acqua calda.
Probabilmente se avessi avuto 4 mq2 avrei dovuto integrare qualche volta.
I dati del mio impianto sono on-line.
www.portalsole.it/liveplant.php
Ciao,
F.

 F.
Ciao e grazie ancora delle risposte.
Ho visto sul sito la composizione del tuo impianto.
Posso domandare :
A) perche' 2 pompe.
B) a quale delta intervengono. Ho visto che ad un certo momento la pompa 1 
girava quando la T boiler era 60 e la T mandata 58.
Chiedo questo perche' la mia  centralina attiva la pompa con un delta di 6 
gradi ( es. temperatura collettore 50, Temp bollitore -all'entrata del 
fluido nel bollitore quindi in basso-  44 pompa On) e cerco di capire quale 
delta sia piu' conveniente per meglio sfruttare l'impianto.
Ciao.
Scooter 

 quella inferiore alla pompa solare.
ciao scooter,
mi potresti gentilmente fornire tutti i dati dell' impianto (compresa la 
spesa finale) poichč ho contattato la viessman di zona (bz) per avere un 
preventivo per fare l'impianto solare identico al tuo comprendendo anche il 
riscaldamento dei termosifoni. potrň cosě "interrogarli meglio ;-)
grazie mille