Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Help decisione impianto fotovoltaico

Stò costruendo casa in campagna (per viverci stabilmente) e avrei 
intenzione di utilizzare esclusivamente il fotovoltaico.
Le caratterstiche dell'impianto ve le descrivo di seguito.
Avrei alcune domande da porvi :
1) attualmente, su una casa delle stesse dimensioni (150 mq) il mio 
consumo tra elettricità e gas per il riscaldamento si aggira mediamente 
sui 3.000 €, di
cui il riscaldamento rappresenta circa 1/3, mi conviene stimare con 
questo impianto, con un attivazione dei fan coil di circa 6 ore al gg 
per 6 mesi, un
pagamento oltre al prodotto di circa 1.000 €?
2) Corrisponde a realtà che con questo tipo di finanziamento e con il 
conto energia, non posso prevedere neanche la disposizione per un 
eventuale
alimentazione a caldaia?
Insomma ... help me ... sono di fronte ad una decisione drastica?
Naturalmente non sò se queste info vanno bene per un giudizio.
Grazie in anticipo a quanti potranno essermi d'aiuto.
***********************************************************************
Impianto fotovoltaico 2,95 kWp costituito da :
13 moduli fotovoltaici ciascuno da 225kWp per complessivi 2925kWp 
collegati in serie all'inverter.
1 inverter
1 quadro di campo
1 quadro parallelo
Impianto di riscaldamento/raffrescamento
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sistema idronico Carrier costituito da unità esterna (pompa di 
calore/inverter) e unità interne costituite da fan coil
N. 1 Gruppo frigorifero a pompa di calore da 9,6 kw frigoriferi (aria 
esterna 35°C) e 8,60 kw termici (aria esterna 0°C) oppure 6,00 kw 
termici (aria esterna
-5°C)  completo di modulo idronico e con comando remoto e Mini 
serbatoio da 15 litri da montare lungo la tubazione. MONOFASE con 
assorbimento elettrico pari
a 3,20 kw.
N. 4 Ventilconvettori a console a 2 tubi con ventilatore centrifugo con 
potenzialità frigorifera 2,30 kw e termici 3,20 kw; alla media 
velocità, completa di
telecomando a infrarossi.
N.1 Ventilconvettore a console a 2 tubi con ventilatore centrifugo con 
potenzialità frigorifera 3,20 kw e termici 4,50 kw; alla media velocità 
(soggiorno),
completa di telecomando a infrarossi.
N. 1 Ventilconvettore a console a 2 tubi con ventilatore centrifugo con 
potenzialità frigorifera 1,80 kw e termici 2,50 kw; alla media 
velocità, completa di
telecomando a infrarossi.
Acqua calda sanitaria
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Preparatore di acqua calda sanitaria a pompa di calore
-- 
mayfly


1.- Un impianto FV da 3 kWp in Italia può produrre dai 3300 (nel nord)
ai 4500 (nel sud) kWh/anno.
Una pompa di calore aria/acqua al servizio di un impianto di
diffusione a ventilconvettori (temperatura minima 42°C) lavora con un
COP che varia da 2 a 3, a seconda della temperatura dell'aria esterna.
Corrispondentemente se tu utilizzassi tutta l'energia prodotta dal FV
al servizio della pdc al Nord potrebbe darti da 2x3300= 6600 a
3x3300=9900 kWh termici assolutamente insufficienti per una casa da
150 mq. al Nord.
Mentre al sud 9000 o 13500 kWh termici potrebbero essere sufficienti
per una casa ben coibentata.
Avresti dovuto indicare la tua zona, si poteva essere più precisi.
2.- di leggende metropolitane sul FV ne circolano tante, questa mi sa
che è una di queste.
Semplicemente per accedere al conto energia, come privato solo con
l'opzione "scambio sul posto", non puoi percepire un finanziamento a
fondo perduto (non un prestito bada bene) per l'impianto FV superiore
al 20%.
La caldaia la puoi mettere tranquillamente, anche se dubito che tu
possa avere il metano in campagna e con il GPL o gasolio il costo di
esercizio sale di molto.
La caldaia la potresti usare comunque quando la temperatura dell'aria
esterna scendesse sotto lo 0°, perchè a quella temperatura il COP
della pdc peggiora e di molto.

gian...@yahoo.it
 ha spiegato il 28/09/2008 :

ti ringrazio per la risposta.
La zona è vicino Roma con temperatura che difficilmente scendono sotto 
lo zero d'inverno.
I mq effettivi da riscaldare in realtà sono circa 80 (stanze 
all'interno le quali si vive di più).
La casa stò cercando di costruirla coibentandola il più possibile per 
quanto riguarda muri e infissi.
Nella stanza più grande c'è anche un camino che di solito viene usato 
sempre durante l'inverno.
-- 
may