Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianto fotovoltaico stand alone

Ho un locale/cantina di 60mq che attuale ha una fornitura ENEL maggior
tutela per locali non abitativi.
Lo uso come laboratorio,  e consumo 100-200kWh /anno. Ora il problema
è che ENEL mi massacra con 50-60 euro/bimestre di spese fisse, e mi
sono rotto i cosidetti.
 
Pensavo percio' di farmi un impiantino autonomo fotovoltaico
 
2 batterie da 100Ah (per auto)
caricabatterie e regolatore di carica
1 pannello fotovoltaico da 200-250Wp (mi pare a occhio che dovrebbe
bastare per la corrente di ricarica, perchè sviluppa 10-14A, no?)
1 Inverter da 3kW
 
cosi facendo potrei disporre di max 2,4kW che è una potenzia piu che
sufficiente per i miei usi.
Devo solo richiedere al condominio la possibilità di collocare il
pannello.
 
quali sono le controindicazioni? consigli critiche? ho dimenticato/
sbagliato qualcosa?
 
ciao
fuzzy


ciao
prima devi chiederti quale sarà la potenza massima che userai e per 
quanto tempo.
 
Calcolando 2,4 Kwh a 230 L sono circa 10,5A  ma a 12V sono 200A e con il 
rendimento dell'inverter circa 240 A.
per evitare che si distruggano devi utilizzare circa il 50 %  della 
capacità della batteria.
Quindi riepilogando un impianto con batterie al piombo per complessivi 
500Ah e pannelli fotovoltaici in grado di fornire almeno 50 A a 14,4 V 
(1000W di pannelli fotovoltaici) il tutto per avere circa 1 ora a 2,4 Kw 
o 5 ore a 480W ()trapano smerigliatrice o piccoli attrezzi e lampadina.
e ovviamente abbiamo tralasciato la carica di sicurezza e cioè se non 
c'è il sole per 5 gg non puoi usare dopo il primo giorno le attrezzature.
 
ne vale la pena?
 
ciao primula
 
ps : e io sono favorevole al fotovoltaico.
 


Autonomia richiesta e distribuzione dei consumi nel tempo.
 
Alla poptenza massima richiesta siamo sul centinaio di A lato
batteria.
 
Saluti e fili grossi.

 ha scritto nel messaggio 
news:7d45726d-0def-4233...@n9g2000vbv.googlegroups.com...
Ho un locale/cantina di 60mq che attuale ha una fornitura ENEL maggior
tutela per locali non abitativi.
Lo uso come laboratorio,  e consumo 100-200kWh /anno. Ora il problema
è che ENEL mi massacra con 50-60 euro/bimestre di spese fisse, e mi
sono rotto i cosidetti.
 
**********************************************
 
Mi trovavo nelle tue stesse condizioni.
Ho risolto chiedendo al condominio l'installazione di un sub contatore.
Ora pago, in percentuale, solo quello che consumo.
Alternativa, che avevo studiato in caso di diniego da parte dei condomini, 
era quella di accendere un contratto per 1,5 KVA e poi alimentare batterie 
da TIR e gruppo di continuita' per arrivare ai 6 KVA della saldatrice a tig.
 
Con il fotovoltaico la vedo mooolto dura...
Fai sapere come hai risolto.
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

 ps : e io sono favorevole al fotovoltaico.
 
rispondo qui anche agli altri...
 
l'uso che ne faccio è laboratorio di elettronica.
diciamo che deve funzionare 4-5 ora al giorno, con potenze contenute.
oltre le luci (diciamo 100W), uso apparecchiature amplificatori ecc.
in modo discontinuo, e elettroutensili di tanto in tanto (trapani
smerigliatrice ecc.)
 
io stimavo che forse per ridurre i costi con un inverter da 1500W/
3000W picco
un pannello da 200/250W, e un regolatore da 10A, con batteria da 100Ah
ci dovrei stare.
COn la spesa siamo intorno ai 400-500 euri che ripagherei in due anni.
 
che dite vale la pena?
 
l'alternativa sarebbe come dicevate un subcontatore... ma bisogna
vedere se qualcuno mi fa il favore, se il condominio acconsente, ecc.
 
fuzzy

diciamo che deve funzionare 4-5 ora al giorno, con potenze contenute.
 
Se consumi veramente poco, e da quello che dici dovresti essere su 1 kWh al 
giorno lavorativo, gi� solo scendendo al contratto da 1,5 kWh di contatore 
risparmi un botto sui fissi (circa 117 + IVA l'anno invece di 274 + IVA del 
contatore 3 kWh)
 
Silvia 
 

ci dovrei stare.
 
 
Supponiamo che tu sia in pianura padana.
Pendiamo un impianto da 2,7 kW
Questa è la produzione mensile del 2011:
http://i.imgur.com/dnCmt.jpg
 
 
Pilastrini in mattoni bianchi = produzione teorica
Pilastrini in mattoni rossi = produzione reale
 
Facciamo  la proporzione 1 : 10 o 1 : 11 e troviamo che avremo disponibili 
più di 300 kWh all'anno, più di quello di cui hai bisogno, e questa è una 
buona notizia.
Però, per almeno 4 mesi invernali ci dovremo accontentare di un'entrata di 8 
o 10 kWh al mese.
In più questi 8 o 10 non sono uniformemente distruibuiti nei 30 giorni, 
capita magari una settimana intera di digiuno assoluto.
Non sono abbastanza elettrotecnico e lascio a te il piacere di tirare le 
conclusioni ma ho il sospetto che in questi quattro mesi dovrai mettere a 
stecchetto i prelievi.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 1 Inverter da 3kW
 
Dico la mia...
1 o più batterie da 100Ah (trasportabili)
1 Inverter da 2-3kW
 
Le batterie le ricarichi a casa dalla rete enel.
(lo sbattimento è maggiore , ma il costo è molto più contenuto)
 
Woo
 
 

 Silvia
 
questa potrebbe essere un'idea.
cmq l'altr'anno ho consumato 180kWh,
quest'anno invece ci sono stato poco e niente e pago fisso a bimestre
56 euri, 90% costi fissi.
 
dunque ricapitolando (magari serve anche a qualcun altro): ci sono tre
possibilità
 
- impianto fotovoltaico stand alone opportunamente dimensionato
- allaccio con subcontatore al condominio
- contratto con 1,5kW
 
secondo me la soluzione del subcontatore è la migliore, devo quindi
sentire prima di tutto il condominio.
 
grazie
fuzzy

 Fabbrogiovanni
 
io abito vicino roma sul mare.
quindi credo che la curva di produzione sarebbe leggermente piu
favorevole.
 
per il resto valutando tutte le altre proposte penso che agiro come
indicato in risposta a Silvia
 
ciao e grazie
fuzzy

indicato in risposta a Silvia
 
Quella del sub-contatore sarebbe la soluzione più semplice ed economica ma 
considera anche eventuali intoppi burocratici.
Mi pare che sia vietato "rivendere" la corrente e il vostro Amministratore 
potrebbe non essere d'accordo ad accordi troppo ufficiali.
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Silvia
 
I kWh del contatore saranno mica kW?
 
Saluti a Hop-Frog.

 ha scritto nel messaggionews:a5be2385-7fd9-4eab...@r13g2000vbd.googlegroups.com...

si certo, vale la pena fare un tentativo... non so la normativa, ma
cmq non si tratta di rivendita, nel senso che non ci sarebbe lucro, si
tratta solo di sharing.
ma puo essere che sia lo stesso vietato a rigore, ..... vediamo che
dice l'amministratore.
 
oppure potrei farlo con un inquilino, senza stare a mettere in mezzo
tutto il condominio.
 
vedremo,.
 
fuzzy

 ha scritto nel messaggio 
news:8288a619-7f98-4413...@u13g2000vbc.googlegroups.com...

Il problema che  potrebbe nascere è che colui che ti dà l'elettricità 
aumenterà i suoi consumi totali e probabilmente supererà la fascia di costo 
che obiettivamente è esagerata.
 
 
 

 pannello.
 
Non deve chiedere il permesso. Ma puo' certamente consultarli per
trovare la posizione meno "disturbante" (della serie: non sono a
chiedervi il permesso, ma solo "dove" posso metterlo - ovviamente
deve essere al sole).
 
Alle fiere dell'elettronica ho visto i 250W(p) a 250-300 Euro, facciamo
altri 200 Euro per le batterie e 100 Euro per l'inverter e con il resto
diciamo entro i 700 Euro.
 
Lei ha trovato una situazione di nicchia, a causa delle quote penalizzanti
dell'AEEG (e lo chiamano mercato tutelato ? che ... ) per cui il
fotovoltaico e' interessante. Ammortizza il tutto, senza incentivi,
nel giro di 3 anni, considerando anche interessi ed ammortamento.
 
La cosa ironica e' che cosi' lei si sottrae dal pagare il salato
contributo che alimenta l'incentivo fotovoltaico ... (un 100 Euro/anno
nel suo caso). Insomma il fotovoltaico per fregare l'incentivo al
fotovoltaico ...
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

I kWh del contatore saranno mica kW?
 
Si scusa hai ragione se non ci penso su bene a volte scappa
 
Silvia

 1 Inverter da 3kW
 
Se vuoi usare un inverter collegato in rete (in modo da utilizzare ENEL 
quando hai scaricato le batterie) hai bisogno dei permessi, perchè il 
contatore standard potrebbe bloccarsi... e comunque è illegale se non lo 
fai.
Se usi un inverter a isola, invece, puoi fare quello che vuoi.
 
p.s. a occhio, senza fare troppi conti, con un solo pannello solare FORSE ce 
la fai d'estate, a meno di non usare un tir di batterie. Ricordati inoltre 
che i pannelli invecchiano, e che ogni anno devi fare i conti con un calo di 
potenza dell' 1-2%, così come la scarica naturale delle batterie
 
Ciao
CG 
 
 

che obiettivamente è esagerata.
 
con soli 200 kWh l'anno è anche difficile accorgersi se il cambio di fascia 
è dovuto a consumi variati dell'inquilino o a quelli del sub-affittuario. 
Comunque sarebbe semplice: il sub affittuario paga a chi si presta alla cosa 
tutti i fissi (tanto per lui è un risparmio enorme se chi si presta ha il 
3kW residente quindi val bene pagare il favore) e i kWh nella fascia più 
alta generalmente usata dall'inquilino. (fissi circa 40 € /anno + IVA 
10%...praticamente meno di quello che paga adesso al mese!). Se anche chi si 
presta consuma più di 4440 kWh/anno, il sub affittuario andrebbe a spendere 
(per 200 kWh) poco più di 110 €/anno...sicuramente in questo caso è la 
soluzione più conveniente!
La cosa è illegale (sia che sia il condominio che un condomino a prestarsi) 
perchè Enel si perde i fissi e non è contenta, quindi va fatta in modo 
amichevole e assolutamente non ufficiale
 
Silvia 
 

 ha scritto nel 
messaggio news:kart5f$ok3$1...@news.task.gda.pl...

Si puo' realizzare un impianto ISOLATO completamente dall'Enel ?
Tecnicamente sicuramente e' possibile, mi interessava capire se sia 
possibile formalmente avere un'isola energeticamente sconnessa dall'Enel
 
 
 
 

 possibile formalmente avere un'isola energeticamente sconnessa dall'Enel
 
E perche' no?...
Mica l'ha ordinato il dottore, che devi allacciarti ad una rete di servizi.
 
L'energia la usi tu, non la rivendi mica a nessuno.
Se invece realizzi un impianto da 1MVA e poi chiedi del denaro, allora, 
potrebbero esserci dei problemini fiscali...
 
 
 
sandro 
 
 

 possibile formalmente avere un'isola energeticamente sconnessa dall'Enel
 
Sě, certo. Si chiama impianto a isola.
Batterie ricaricate con pannelli solari.
Alle stesse batterie colleghi un inverter per creare i 220V.
 
Enel cosa puň dirti? Non hai fatto niente di illegale.
Enel puň far storie dal momento che vuoi immettere la tua energia in rete, 
perchč la rete č SUA non tua.
Ma nel tuo caso non vuoi farlo. Qualcuno ti impedisce di comprare batterie? 
pannelli? inverter? Li vendono anche i cinesi
 
Ciao
CG 
 
 

 rete è SUA non tua.
 
La rete di "ENEL" ? Quale rete ?
 
Forse si e' perso un paio di privatizzazioni per strada,
il termine di un monopolio, e lo splittamento del sistema elettrico ...

 Si puo' realizzare un impianto ISOLATO completamente dall'Enel ?
 
Intende dire dal suo distributore locale ?
 
Certamente.
 
Mettiamola cosi': se qualcuno non mi trova una legge che vieta
esplicitamente di chiudersi in un impianto autonomo, significa che
cio' e' permesso.
 
Visto che non mi risulta esistere una legge che vieta di diventare
autoproduttori, direi che e' ampiamente permesso.

 CG
 
ciao
fuzzy

 il termine di un monopolio, e lo splittamento del sistema elettrico ...
 
Non penso che Sorgenia o Tirreno Power si preoccupino per un po'
di metri quadri di pannelli qua e la'...
 
Saluti e dorsali.


Basterebbe informarsi presso i "bancarellari" dei mercatini di Natale
se devono pagare qualche gabella per usare i gruppetti elettrogeni
per accendere le luminarie...
 
Saluti a scoppio.

 per accendere le luminarie...
 
In linea di principio dipende dalla taglia del gruppo:
 
http://www.acciseonline.it/free/TUA10/testounico_pdf/52-TUA.pdf
 
 
Non so però se quelli dei bancarellari rientrino nella voce "piccoli 
impianti generatori comunque azionati" oppure in "gruppi elettrogeni di 
soccorso". La soglia è molto diversa... ;-)
 
Altro link:
 
http://www.marcodalpra.it/downloads/Produttori_Elettrici/Adempimenti_Fiscal
 
i_Energia_Elettrica_r01.pdf
 
saluti tassati
 
AleX


Certamente, ci sara' qualche imposta da pagare (sospetto che l'incentivo
per il fotovoltaico lo vogliano anche dagli autoproduttori), ma si tratta
di aspetti fiscali, non di un divieto. In ogni caso non sono informato
sulla fiscalita' relativa, qualcuno ha esperienza ?

 metri quadri di pannelli qua e la'...
 
Ma ACEA, IREN, Hera, A2A, Terna, installano anche i "loro" contatori.
 
Anzi, merita una menzione meritevole ACEA, che ha sperimentato
un contatore con visualizzatore remoto completo di riarmo a distanza.
Chi aveva optato per questo tipo di contatore poteva fare le lettura
comodamente in casa, e se il contatore scattava, riarmarlo senza uscire
per strada.
 
Quindi, non solo non esiste piu' "LA" ENEL, ma la concorrenza di svariati
distributori ha gia' portato ad un risultato interessante: un'approccio
verso il cliente piu' attento, meno da suddito (come piace invece ad
ENEL, che ha anche ignorato mie raccomandate che chiedevano informazioni
sulle eventuale possibilita' futura di potere leggere i contatori in
remoto da casa, senza dovere scendere nello scantinato: una volta si
trattava solo di scrivere un numero, oggi si deve armeggiare per alcuni
minuti per trovare come minimo i tre numeri necessari):
 
ACEALINK = 
www.aceaenergia.it/sitecollectionDocuments/lennt_introduzione.pdf
 
 
a pagina 4, punto 5)
 
5) Icona casetta: indica che al contatore è associato un terminale utente
AceaLINK. L’icona lampeggia quando il terminale non viene raggiunto dalla
comunicazione.
 
a pagina 5, descrizione simboli
 
Notare che il contatore installato da ACEA e' un prestigioso Landis+Gyr,
marchio che gli elettricisti conoscono dal secolo scorso, ed ovviamente
non e' della stessa marca di quello installato da ENEL che e' invece
un prodotto ibrido americano-cinese (Echelon Corporation + CHNNT), che
e' la dimostrazione di quali sono le priorita' di ENEL. Una industria
nazionale ? Ma neanche per sogno!
 
 
Secondo voi, la Echelon Corporation americana per avere la commessa da
ENEL ha "unto" qualcuno nel governo italiano oppure
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Echelon_Corporation
 
 
per gli stretti legami con militari USA (buon fatturato della Echelon
con le commesse militari) e' bastata la telefonata del compare USA 
del ministro italiano ?
 
Almeno la Landis+Gyr era Svizzera, roba "europea" (e chi, se non esperti
orologiai potevano produrre precisi misuratori elettromeccanici ? :-)
 
Notare che il sistema installato da ACEA e' estensibile anche ai
suoi contatori del gas e dell'acqua (ma non so se hanno iniziato
qualche prova nei settori).
 
Quali sono i partner dei romani nella installazioni dei misuratori
elettronici ?
 
Landis+Gyr, BTicino and Ericsson
 
Paragonateli a quelli di ENEL e ditemi se ENEL ha mantenuto il patto non
scritto di proseguire la cura agli interessi italiani della sua
precedente veste di ente pubblico ? Mi pare invece che si sia comportata
come la piu' becera multinazionale, ma straniera. Ovvero se ENEL avesse
avuto subito dopo la privatizzazione, la sede generale a Washington
oppure a ... San Jose, USA, il risultato delle scelte industriali sarebbe
stato identico.
 
Ecco una descrizione del sistema:
 
www.cired.net/CIRED05/papers/cired2005_0305.pdf
 
 
Nella foto a pagina 1 potete vedere "Terminal" che appunto il
dispostivo "Acea Link" da tenere in casa.
 
E notate a pagina 3 come si vede chiaramente dalla nota serigrafia rossa
che l'interruttore e' Bticino e non roba extra-europea.
 
A pagina 4 e' descritto l'ACEA Link (Dialog Tool):
 
Puo' essere offerto ai clienti di ACEA ed e'
- connesso al misuratore tramite communicazione PLC bidirezionale
(PLC = power-line-carrier)
- puo' essere connesso a qualsiasi presa elettrica domestica di rete
(ovviamente non interrotta da un trasformatore o gruppo di continuita',
UPS)
- visualizza il consumo, informazioni sullo stato del servizio e di
fatturazione (suppongo il tipo di contratto), incluse le curve orarie
di carico
- puo' chiudere in remoto l'interruttore sul misuratore che si trova
all'esterno (con l'opzione motore)
- puo' communicare con il centro di controllo per ricevere messaggi
(ad esempio il preavviso della attivazione di un piano PESSE ?)
- avvisa il cliente quando il carico supera certi limiti dati,
permettendo al cliente di prevenire lo scatto dell'interruttore
- puo' anche effettuare un servizio di prepagamento (uso negli
alberghi ? bho).
 
 
ACEA ha 1'500'000 utenze a Roma, utenze che non hai mai visto ENEL
(non per nulla ancora ci sono quelli con i 115+115V = 230V, ovvero
hanno il bifase e non il monofase "ENEL".
 
Dimenticavo, un elenco di alcuni clienti di Landis+Gyr (e quindi installato
i loro contatori invece dei "tele-gestori" ENEL) sono:
 
ASM Terni
ASM Voghera
CEDIS Trentino Alto Adige
CEG Aosta
IRIS Gorizia
SECAB Friuli Venezia Giulia
 
tutti clienti che non hanno visto ENEL.
Anche l'AASS Repubblica di San Marino ha snobbato la soluzione ENEL
 
 
Quindi, ha capito perche' chiedo "quale rete ENEL" ? :-)


 hanno il bifase e non il monofase "ENEL".
Qui voglio essere serio: in realtà la sopracitata monofase "sfigata" 
funziona con tensione stellata a 127 V, non 115 volt (tensione 
concatenata=tensione stellata * sqrt(3))
 
 
-- 
Sul problema di Saint Venant:
"Al momento, preferisco il taglio".

 Suppongo che lei viva dove ENEL e' il suo distributore geografico.
 
Anche storico. E forse anche chi ha parlato di "rete ENEL" ricade
nel mio stesso caso.
 
Saluti.

 hanno il bifase e non il monofase "ENEL".
 
Se per "bifase" intende la distribuzione di due fasi anziche'
fase neutro (di un sistema trifase), mi permetto di farle
osservare che il calcolo indicato non e' proprio corretto.
 
Saluti.


Rispondo a tutti e due.
 
Ha ragione sulla denominazione: non e' "bifase" ma "monofase a
neutro centrale".
 
Poi, se io una tensione stellata di 133V (vi siete dimenticati che i 127V
sono ormai superati ?), ovvero trifase a 133V il che significa tre
fasi da 133V, quale e' la tensione come mi appare rispetto a terra
(l'unico riferimento possibile per chi non ha il neutro) una linea
di quel tipo, ovvero con solo due fasi al punto di presa ?  :-)
 
Suggerisco questa equazione: 133 * [SQRT(3)]/2 = 133 * 0,866...
ch sono appunto 115V (ed in passato sarebbero stati 127 * 0,866 = 110V).


 appunto 115V (ed in passato sarebbero stati 127 * 0,866 = 110V).
 
Mi viene un dubbio, ma a Roma che tensione hanno ?
Se e' 133V (o ancora 127V) allora e' un vero bifase.
Se e' 115V (o 110V) allore e un monofase a neutro centrale.


 ch sono appunto 115V (ed in passato sarebbero stati 127 * 0,866 = 110V).
Mmm, non vedo il motivo di dividere per due, a meno che metà 
dell'impedenza del carico non sia causata dal neutro. Cosa che sarebbe 
abbastanza grave.



Mi comunicano che a Roma, tra una fase e la terra, si misurano 133V quindi
si tratterebbe effettivamente di trifase 133V con fornitura di sole 2 fasi
alle prese domestiche.
 
In sostanza, abbiamo le due fasi sfasate di 180 gradi, percio' non si
sommano mai insieme i due picchi contrapposti (che darebbero 266V),
ma quello che viene fuori e' appunto 230V.
 
Il caso invece di alimentazione a presa centrale eroga la tensione
all'uscita di un trasformatore il cui secondario ha la presa centrale
posta a terra e che fornisce il Neutro. In questo caso, le due
estremita' del secondario non si denominano "fasi", bensi' "polo"
o "ramo" (quale e' il termine usato dagli elettrotecnici in Italia ?).
 
Il metodo e' molto usato negli Stati Uniti, perche' permette di
distribuire per la abitazione prese a 120V, che sono
decisamente meno pericolose della tensione di 240V. La tensione di
240V e' invece fornita agli apparecchi di grossa potenza, che
ovviamente sono costruite con caratteristiche di isolamento
e protezione maggiorate o semplicemente le parti elettriche ed
i collegamenti non sono accessibili normalmente.
 
La maggiore sicurezza del sistema a presa centrale, che nel
contempo pero' non limita le potenze erogabili, ove necessario,
e' sfruttato nel Regno Unito per l'utilizzo nei cantieri. Insomma,
si sono stufati dei tanti morti per elettrocuzione. E' stato scelta
una tensione di 55V, che si ritiene ai limiti della pericolista'
nelle condizioni di un cantiere. Pero', per evitare di alzare troppo
le correnti necessarie, il sistema prevede una alimentazione con
trasformatore a presa centrale collegato al Neutro. In questo
modo, collegandosi ad uno dei "poli", ed il neutro, si ha una tensione
di 55V per gli utensili ed apparecchi di potenza moderata. Ma per
apparecchi oltre una certa potenza, l'alimentazione, particolarmente
protetta, avviene con i due rami, ovvero a 110V.
 
Quindi in questi cantieri (che puo' anche essere l'intero di una
abitazione ove avvengono lavori "importani") abbiamo un trasformatore
alimentato a 230V la cui uscita' e' una tensione ribassata a 110V,
ma oltretutto con una presa centrale che permette di avere "solo"
55V.
 
Dovremo farci un pensiero anche in Italia.
 
 
Lo stesso vantaggio e' sfruttato nei nuovi sistemi di alimentazione
dei treni alta velocita' in Italia, ove i treni  25kV 50Hz sono
alimentati da una linea da 50kV ma con presa centrale, ove quindi
il treno riceve tensione da un ramo e dalla presa centrale.


 sommano mai insieme i due picchi contrapposti (che darebbero 266V),
Se a Roma viene impiegato il sistema trifase consueto, allora le 
tensioni sono sfasate di 120 gradi.
L'impiego di due monofasi "contrapposte" lo vedo un po' improbabile per 
la maggior complicazione, anche se non tecnicamente impossibile.
 
Della trazione ferroviaria non mi pronuncio: ho appena scoperto del 
sistema 2 x 25 kV e preferisco studiarmelo un po', prima di dire qualcosa.


 la maggior complicazione, anche se non tecnicamente impossibile.
 
Il valore citato era appunto illogico, perche' se fossero a 180 gradi,
cioe' contrapposte, sarebbero 266 gradi. E' proprio perche' sono 120
gradi che la tensione risulta essere 230V.


 cioe' contrapposte, sarebbero 266 gradi.
 
266V ...


 ch sono appunto 115V (ed in passato sarebbero stati 127 * 0,866 = 110V).
 
Suggerisco un qualsiasi testo di elettrotecnica che tratti di
tensioni alternate trifase.
 
Lascia perdere, continua con la privatizzazione: qualcuno
che non ne capisce niente potrebbe credere alle tue
ciarlatenerie..
 
Saluti.

 il treno riceve tensione da un ramo e dalla presa centrale.
 
Lascia perdere...
 
Saluti.

 gradi che la tensione risulta essere 230V.
 
Anche all'ACEA?
 
Saluti.

 266V ...
 
Sembra la tombola di Natale: numeri estratti a caso...

 Si scusa hai ragione se non ci penso su bene a volte scappa
 
E' inevitabile data l'estrema rassomiglianza.
Sono certo che se vado a scavare tra i miei interventi, sara'
accaduto anche a me.
 
Ma quel tipo di tecnici bastardi che insistono per l'uso di una unita'
non "SI" come il kW*h, vogliono la confusione per continuare sfruttare
chi si fida di loro.