Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Accumulo solare termico... serve davvero sovradimensionarlo?

Spesso mi capita di leggere pareri su internet o anche articoli su riviste
specializzate, che assegnano una particolare importanza alla quantità di
accumulo solare negli impianti di riscaldamento con integrazione solare.
Il motivo viene ricercato sempre nella presunta  maggiore disponibilità di
energia termica presente in un accumulo di grandi dimensioni rispetto ad
uno  piccolo... motivo sicuramente vero e suffragato anche da un istintivo
modo di pensare che porta a pensare che questo sia giusto e ovvio.
Anche io ero di questa opinione almeno fino a quando l'osservazione
quotidiana del mio impianto mi ha portato ha ragionare diversamente e a
capire che la quantità di accumulo addirittura centra pochissimo con il
rendimento di un impianto solare termico.
Il motivo è abbastanza semplice anche se forse poco intuitivo.. :
nessuno impianto solare domestico è in grado, in inverno, di produrre una
quantità di calore che, oltre a soddisfare i fabbisogni energetici
abitativi, possa essere addirittura accumulato .
Chi ha un impianto solare termico con integrazione del riscaldamento, avrà
sicuramente notato che in inverno, anche in presenza di sole e cielo terso,
le temperature dell'accumulo non salgono..... questo perché il calore reso
disponibile dai collettori solari, viene subito ''consumato'' dall'impianto
di riscaldamento .
In questa situazione avere 500 Lt. di accumulo o 2.000 non cambia
assolutamente nulla.
Si puo' presupporre un piccolissimo vantaggio solamente all'uscita dalla
stagione estiva quando disporre di 1.500 Lt di acqua calda in più, può
garantire un maggiore risparmio quantificabile in pochi euro... troppo poco
per giustificare l'acquisto di un accumulo di grandi dimensioni.
E' noto infatti che gli impianti solari termici, passano  da un regime di
sovrapproduzione di calore ad un deficit, sempre in pochissimi giorni...
solo in questi giorni si potrebbe prospettare un lieve vantaggio ai sistemi
dotati di grande accumulo.
Pertanto chi vuole dotarsi di un impianto solare con integrazione del
riscaldamento, dovrebbe curare maggiormente l'acquisto dei sistemi di
produzione di calore ( collettori solari ) piuttosto che i sistemi per
accumularlo .
Per il dimensionamento dell'accumulo vale sempre e soltanto la regola che
tiene conto delle necessità di acqua calda sanitaria ....  un centinaio di
litri per ogni persona del nucleo familiare e' una quantità sicuramente
sufficiente per non accendere mai la caldaia in estate ...
Ciao,
Fabrizio.

 Evito eccessivi ingonbri, perdite di calore e di soldi per installazione e
manutenzione.
Il mio impianto solare e' a svuotamento  e quindi non soffre di questo
particolare problema.
Posso sovradimensionare quanto voglio i pannelli tenendo l'accumulo a soli
500 Lt.; quando la temperatura nel boiler raggiunge i 90 gradi il sistema va
in blocco e l'acqua contenuta nei pannelli ridiscende nell'accumulo
svuotandoli.
I pannelli sono progettati per sopportare temperature a secco di circa 190
gradi .. temperatura che comunque non raggiungono mai.
Ciao,
F.

 svuotandoli.
il sistema è ottimo, ma 500 litri, per una famiglia sono tanti.
Quanti metri quadri di pannelli hai installato?
Il liquido di scanbio è glicole, acqua o altro?
-- 
Ciao Kantossek


 Il liquido di scanbio è glicole, acqua o altro?
E' semplice acqua..
Non serve il glicole dato che il pannello cosi come le discese, normalmente
suono vuote.
Il mio e' un sistema della Rotex  che comprende boiler, centraline-pompe e
pannelli tutti della stessa marca.
http://62.206.209.196/it/check.php?dat=allgemein/solaris2.html
..tuttavia proprio domani mattina termineremo di installare un sistema
uguale ma fatto con componenti di diverse marche allo scopo di risparmiare
denaro utilizzando comunque il sistema a svuotamento della Rotex.
Ciao,
F.

 gradi .. temperatura che comunque non raggiungono mai.
[...]
Sei andato a misurarla dopo una paio d'ore che sono vuoti verso
mezzoggiorno? A quanto arriva la temperatura delle piastre interne?
Quelli di Enerpoint hanno detto che gli ossidi delle piastre se si sale
troppo di temperatura vanno a finire sul vetro con conseguente effetto
"occhiale da sole".
Fabio Zancan

 mezzoggiorno? A quanto arriva la temperatura delle piastre interne?
Forse, un giorno, metteremo una valvola a membrana, che quando parte la pompa apra una
veneziana (tapparella alla ,non 'tosa') magari con lamelle a specchio per riflettere la
luce sul pannello se non è possibile inclinarlo ottimamente, in fase di installazione.
-- 
Ciao Kantossek

 "occhiale da sole".
I pannelli Rotex credo che sono progettati per questo anche se, ad una prima
osservazione, sono perfettamente uguali agli altri.
Il discorso effetto "occhiale da sole", non lo conoscevo... spero che nei
pannelli usati in questo secondo impianto a svuotamento, che non sono Rotex,
non avvenga comunque.
Ad ogni modo credo che tutti i pannelli devono necessariamente sopportare
temperature di almeno 170-190 gradi senza rovinarsi.
Sai a quale temperatura avviene questo effetto ?
Ciao,
F.

...
Bisogna considerare che la distribuzione dell'irraggiamento solare,
non
collima con il fabbisogno di calore per il riscaldamento e che un
collettore solare non rappresenta che un componente di un sistema
energetico.
Generalmente il dimensionamento di un impianto solare DEVE ESSERE
DIMENSIONATO IN MANIERA CORRETTA, sia per l'integrazione riscaldamento
(a maggior ragione), che per la produzione di acqua sanitaria: è
inutile avere 10 mq. di pannelli solari su un bollitore da 150 litri,
come è inutile averne 2 mq. su un bollitore da 700 litri.
L'accumulo si rende necessario per far inserire il meno possibile la
caldaia integrativa e far lavorare in maniera CONTINUA e COSTANTE il
"sistema solare", qualunque esso sia, anche perchè quando si parla di
resa
energetica di un impianto solare si parla di Kwh/GIORNO!
E' da tenere presente che un sistema solare non è la classica
caldaietta
(magari sovradimensionata da 30 kWh) che produce costantemente una
quantità
d'acqua in maniera ISTANTANEA.
Esempio:
da una caldaia da 25 kWh, considerando una differenza di temperatura
di 35°
C (ingresso dall'acquedotto di 10°C ed un'uscita all'utilizzo di 45°C)
avremo:
25 kWh x 860 = 21.500 Kcal h
21.500 : 35 = 614 litri h
614 litri h : 60 (minuti) = 10,2 litri al 1'
Alle nostre latitudini, mediamente un mq. di pannello solare produce
intorno a 700/750 kWh in 1 ANNO(quelli buoni), ma voglio essere ancora
MOLTO più generoso: consideriamone 900 di kWh in 1 anno.
Qui parliamo di kW annui, in una caldaia di kW h (ora).
Senza considerare che se viene progettato un impianto solare per il
periodo
invernale (o comunque per i periodi più sfavorevoli), esiste il
problema
dell'eccessiva produzione nel periodo estivo (o comunque del suo NON
UTILIZZO), a meno che non abbia una bella piscina da riscaldare, o non
abbia pannelli che evitIno il surriscaldamento dell'acqua.
Quindi per la produzione sanitaria nell'arco medio dell'anno, è buona
norma
considerare un accumulo di 50/60 litri per ogni mq. per impianti con
collettori piani e 90/100 litri per quelli a tubi sottovuoto e questo
sia che si tratti d'impianti a circolazione forzata, naturale,
svuotamento e non, pena avere investito soldi in un impianto solare
e..........non utilizzarlo.
Questo è il mio pensiero.
Saluti,
rtn.

 dell'eccessiva produzione nel periodo estivo
Questo e' vero ma e' solo mitigabile adottando un grosso accumulo solare...
infatti in estate 8 Mq2 di pannelli solari scaldano talmente tanto di piu'
del fabbisogno energetico di acqua calda sanitaria necessario ad una normale
famiglia, che un grosso accumulo si ''riempirebbe'' di calore lo stesso...
ci metterebbe solamente qualche ora in piu'...
La soluzione in questo caso per me' e' quella di coprire in qualche modo
parte dei collettori solari per ridurre il rendimento che e' eccessivo e
dannoso.
Tale problema non si presenta con i sistemi a svuotamento che semplicemente
ignorano la sovvraproduzione di calore fermando la circolazione e svuotando
l'impianto.
La superiorita dei sistemi a svuotamento verso tutti gli altri sta proprio
in questo... nessun problema estivo.
Ciao,
F.


ci sono milioni di famiglie che hanno il boiler elettrico da 100 litri con riscaldatore da
1.000 watt (860 cal/h); alcuni milioni pure con boiler a gas da 80 litri con riscaldatore
da poche migliaia di calorie/h
Volendo diffondere capillarmente il solare, penso sia indispensabile ragionare in termini
di risparmio.
Ritengo quindi valida una soluzione che prepari preriscaldata l'acqua sanitaria necessaria
prima di entrare nel boiler: quindi: 80 litri di accumulo sul solare che, se necessario
verranno portati in temperatura dal boiler elettrico o a gas, gią esistente
Poco accumulo, ma presto disponibile. Per fare una doccia servono 33 litri di acqua a
40°C. La sfida č di averli pronti al mattino con la minima spesa.
-- 
Ciao Kantossek