Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Re: Solare termico, caldaia istantanea e diverse integrazioni

>>>>>
Ti riferisci a questo schema?
http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf
io sto' per installare un sistema a circolazione naturale in pressione ma
non riesco a capire lo scopo di questa valvola (a dire la verita' nemmeno il
funzionamento).
Anche se la caldaia si accende per qualche secondo quando apri il rubinetto
che problema c'e'? se la temperatura di entrata e' inferiore a quella
desiderata la caldaia scalda e integra, se la temperatura e' gia'
accettabile si accende per qualche secondo (scalda l'acqua che era contenuta
nel tratto finale del tubo) e poi si spegne..o no? Io semmai pensavo di
mettere un miscelatore 3 vie PER PROTEGGERSI da temperature troppo alte che
si possono verificare d'estate: entrata dal solare, entrata acqua fredda,
uscita del miscelatore all'entrata della caldaia; se io lo regolo a 60C e
l'acqua del boiler solare e' a 80 il miscelatore funziona, altrimenti carica
tutta l'acqua dal boiler.....dove sbaglio?
Grazie.
Ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Ciao
quello schema che indichi è di una caldaia con accumulo e non di una
rapida senza accumulo,non so se è il tuo caso. Li la valvola mix a
3 vie serve per avere una temp. pittosto costante verso i sanitari.
ed è proprio quello che pensi di fare tu. io invece dico esattamente
il contrario, se il boiler-solare è caldo ,la caldaia e sconnessa
altrimenti viene messa in linea per integrare; quindi che il boiler-
solare sia come sia non ho problemi su quella a gas.(T max)
inoltre ,come dici tu, entri con acqua calda dentro ad uno scambiatore,
quello della caldaia, che ha acqua fredda, quindi la tua acqua calda
si raffredda e si accende la caldai. ma visto che ci va una valvola
a 3 vie perchè vuoi fare accendere ,anche se per pochi secondi,il gas?
emi


cio' capito un cacchio.....LOL
allora tu dici che grazie a questa valvola se l'acqua del solare e'
abbastanza calda la caldaia resta spenta, altrimenti a contrario, la valvola
richiama acqua dalla caldaia per integrare...e' cosi'? ripetimi lo schema
per favore.
In questo caso pero' come proteggersi dalle elevate temperature che si
possono verificare d'estate nel boiler solare? l'unica che mi viene in mente
sarebbe mettere due valvole in serie: la prima quella che dici tu la seconda
che aggiunge acqua fredda in caso la temperatura sia troppo elevata.
Nella mia soluzione, a parte il fatto di quei pochi secondi di accensione
della caldaia (fino a che non arriva l'acqua del solare) qualche altra
controindicazione? perche' alla fine a me sembra la soluzione piu' semplice
e conveniente tutto sommato.



Scusa ma uno schema lo sai leggere?
Vi sono due accessori identici fisicamente, ma differenti come
funzionalità perchè installati diversamente.
Il primo si chiama deviatore e come dice il nome devia l'acqua se
calda oltre la temperatura da te fissata nella ghiera di regolazione
verso l'utenza o verso la caldaia.
Se tu regoli la ghiera a 45°C e se la temperatura del boiler solare è
superiore, l'acqua calda va direttamente all'impianto domestico, se è
inferiore fluisce verso la caldaia dove viene portata alla temperatura
prefissata dalla regolazione di temperatura per l'ACS impostata in
caldaia.
Conviene regolare entrambe alla stessa temperatura.
Come ti è stato spiegato benissimo in questo modo l'acqua calda
proveniente dal boiler solare non viene raffreddata dal circuito di
scambio termico che tutte le caldaie possiedono lato ACS e si evitano
frequenti attacca e stacca.
Nello schema vicino all'utenza c'è un miscelatore che svolge la
funzione di miscelare l'acqua calda proveniente da boiler solare con
l'acqua fredda, sempre secondo una temperatura preimpostata nel
miscelatore.
In estate se il boiler solare raggiunge 80°C, l'acqua calda viene
miscelata, si chiama miscelatore l'accessorio come installato, con la
fredda per portare l'acqua alla temperatura impostata nella ghiera del
miscelatore.
Quasi tutti i miei clienti impostano le tre regolazioni di temperatura
a 45°C.

 e conveniente tutto sommato.
come dici tu, entri con acqua calda dentro ad uno scambiatore,
quello della caldaia, che ha acqua fredda, quindi la tua acqua calda
si raffredda e si accende la caldaia.quindi perdi energia....



Non e' che VOGLIO...lol...cerco la soluzione piu' conveniente. Cmq se faccio
come dico io secondo te:
- l'unico neo e' la caldaia che si accende per la prima acqua, (cosa che
peraltro si verifica comunque per colpa del'acqua contenuta nel tubo che va
dal solare alla prima v.deviatrice) ma poi si spegne non appena l'acqua
scaldata dal sole comincia ad affluire.
OPPURE
- la caldaia oltre ad accendersi per i primi secondi continuera' a fare
accendi/spegni anche successivamente fino a che non chiudo il rubinetto, in
questo caso e' senz'altro preferibile la valvola deviatrice
busta 1 o busta 2?
spero che la risposta sia busta 1 perche' oltre ad essere piu' semplice e
meno dispendiosa da' anche il vantaggio della continuita'....nel senso che
se stai facendo la doccia e l'acqua calda del solare termina non ti arrivano
quei 4/5 secondi di acqua fredda dovuti allo scambio.
fammi sapere.
Ciao
PS:grazie dell'aiuto


 fammi sapere.
la soluzione migliore, ma sarebbe da verificare perbene, sarebbe usare
una 3vie proporzionale, cosi mentre la temp. dell'acqua del boiler cala,
lei inizia a prendere acqua anche attraverso la caldaia e quindi non
ai problemi se il boiler è a 80° o +, e non ai acqua fredda se fai la
doccia quando commuta.
emi


immagino che una valvola cosi' non sia troppo economica, in questo caso
andrebbe ALL'USCITA acs caldaia e non all'entrata giusto?
...cmq giusto per...nel caso della mia soluzione sai se la caldaia si
aacenderebbe solo all'inizio o se farebbe continuamente accendi/spegni?
