Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Per iniziare solare

ciao a tutti
ho appena conosciuto qs gruppo.
Io sto costruendo una casa nuova e ho gia predisposto per
l'installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda.
Vorrei pensare anche alla produzione di energia elettrica che certo ha
degli altri costi.
Pensavo ad un pannello per inziare attorno ai 50 W che mi carica una
batteria dai 50 ai 100ah che mi serve per illuminare lo scantinato e
le scale dove metto lampade alogene a 12 V (cosi evito il
trasformatore 220V).  Nello scantinato pensavo lampade a neon o alta
efficenza a 12V 11W che ho gia visto su qualche sito.
Inoltre uso la 12 V per altri servizi interni (luci emergenza per
black out, timer e sistemi di automazione interni)
Pensavo a 2 batterie al piombo che non costano troppo con un
regolatore autocostruito per la carica di entrambe....
Voi che ne pensate?
E difficile pensare ad un sistema di magari 1 o 2 KW solare con
inverter e tutto l'intorno che serve!


Sono tutte idee ottime, devi solo valutarne i costi.
Sicuramente il ritorno economico dei collettori solari per la produzione di
acqua calda sarà più veloce e consistente (soprattutto se hai una famiglia
numerosa)
Ciao

 inverter e tutto l'intorno che serve!
L' impianto corretto e' invece questo....
Ti consiglio di prevedere un bel tubo corrugato per energia elettrica che
vada dal solaio al posto dove intendi eventualmente mettere l'inverter per
la connessione in parallelo alla rete enel.
In un futuro prossimo arriveranno anche da noi i rimborsi in conto energia e
allora sara' possibile finalmente fare questi impianti senza effettuare
operazioni incredibili per ottenere i finanziamenti.
Ciao,
F.

 ritorno diametro 16 mm
Scusa, ma o tutto quello che mi avevano insegnato all'università sulla
dinamica dei fluidi è una puttanata (non lo escluderei...), oppure non c'è
nessun senso a fare un circuito di andata 14 mm e ritorno 16 mm... si
comporterà, circa, come un circuito tutto di 14 mm. Andata e ritorno
dovrebbero avere lo stesso diametro.
Ciao                Franco


In effetti un errore l'ho commesso.... pero' in un'altro senso.
Il tubo di mandata deve essere da 16 e quello di ritorno da 14.....scusate..
La differenza di diametro serve ad assicurare la circolazione nei sistemi a
svuotamento.
Se il tubo di ritorno e' leggermente piu' piccolo la portata di mandata e'
sicuramente sufficiente a tenerlo completamente pieno e quindi  a mantenere
la circolazione per effetto sifone.
Se i 2 tubi sono uguali questo fenomeno potrebbe non instaurarsi.
Ricordo che nei sistemi a svuotamento il fluido primario e' a pressione
atmosferica cosi come il boiler e che ci sono 2 pompe di circolazione che
partono insieme per riempire il circuito ( tubi + pannelli ) ed a
circolazione stabilita, una delle due pompe si ferma e il fluido continua a
circolare per effetto della depressione che si verifica nel tubo di ritorno
( battente del liquido che cade ).
Se il tubo di ritorno  e' troppo grande l'aria potrebbe risalire dal boiler
facendo cadere la depressione e interrompendo cosi la circolazione ( una
sola pompa non'e' in grado di mantenere la circolazione in queste
condizioni ).
http://62.206.209.196/it/check.php?dat=idraulici/techunterlagen.asp?ID=
nel link indicato e' interessante leggere i 2 articoli che spiegano il
montaggio e il funzionamento dei sistemi Solaris della Rotex...
Attenzione pero' che per convenzione Rotex, la mandata corrisponde alla
mandata di calore dai pannelli quindi al ritorno idraulicamente parlando;
mentre chiamano ritorno il tubo che raccoglie l'acqua durante lo svuotamento
che corrisponde quindi alla mandata in gergo idraulico.
F.

Sconsiglio le batterie normali, almeno qualcosa come la varta solar ci 
vuole, gli altri finiscono troppo presto. Poi sono anche poche 50 Watt, 
per tenerle piene. Per fare durare le batterie non scaricharle (di 
regola) sotto il 70%, quindi corrente disponibile 100Ah=30Ah. Aggiungo 
il link al mio impianto: 
http://www.vogliaditerra.com/solar/solar.htm
  Fring ha scritto:
