Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Caldaia rotex

mi hanno proposto un sistema Rotex per
riscaldamento a pavimento con caldaia e
pannelli solari a svuotamento, sempre Rotex,
qualcuno ha idea di come funzionano questi
sistemi Rotex?
Grazie mille
Markito 


niente di particolare, un impianto a vaso aperto con una pompa in più che fa 
andare l'acqua nei pannelli secondo la necessità.
Vantaggio: niente glicole, niente problemi surriscaldamento.
Svantaggi: consumo elettrico maggiore, rendimento inferiore.
Direi che l'unico utilizzo interessante è quello dell'integrazione 
riscaldamento con un ampia superficie di pannelli installati:
non fatevi prendere per i fondelli se vi dicono che fate integrazione 
riscaldamento con 5 mq di pannelli solari perché non sono sufficienti 
nemmeno a fare tutta l'acqua calda sanitaria per 3-4 persone (parlo del nord 
italia).
 

 italia).
Per una buona integrazione nel riscaldamento occorrono minimo 13-15 m2
ed un accumulo di almeno 6-700 litri. E "l'accoppiata migliore"
ritengo sia pompa di calore aria acqua + collettori solari piuttosto
che caldaia..
buona serata
Guido

 che caldaia..
Concordo, anche se poi le soluzioni vanno studiate caso per caso
Ciao
 


wrote:

Sempre indicare zona climatica, senza quella indicazione tutte le
risposte date sono a pera.

 risposte date sono a pera.
Mi è partito il post, boh.
Stavo aggiungendo fascia solare e disponibilità di metano.

 ha scritto nel messaggio 
news:0eade3eb-60f9-4830...@e18g2000yqo.googlegroups.com...


Questo nei climi più freddi, nei climi più caldi imho, la soluzione migliore 
è in efficienti pdc aria-aria + solare termc per la sola acs (che è la 
soluzione che ho adottato personalmente, abitando nel sud Italia)
Giusto per curiosità, considerando che una buona pdc ad aria di soli 
9000-12000 Btu/ora (2,6-3,5 kW termici) costa già diverse centinaia di euro, 
quanto ne costa una aria-acqua, che avrebbe pure intrinsicamente rendimenti 
inferiori, tale da poter rimpiazzare completamente una caldaia a gas magari 
di 15-25 kW termici ?

 di 15-25 kW termici ?
Sud Italia, solitamente si accoppia con fascia solare 4 minima, zona
climatica C o più bassa, niente metano.
Sotto queste condizioni in assenza di impianto di riscaldamento
idronico, la soluzione pdc aria-aria + solare termico per sola ACS,
risulta l'ottimale.
Anche se dal 1° gennaio 2009 avendo introdotto le fasce di consumo
giornaliere le tariffe elettriche sono diventate FORTEMENTE
penalizzanti per chi utilizza PDC elettriche.
Nel caso si installi un sistema di emissione a pannelli radianti
sempre nel sud-Italia una PDC aria/acqua è il generatore più
conveniente, però bisogna avere l'accortezza di chiedere un secondo
contatore all'ENEL, solo all'ENEL inizialmente badata bene, riservato
per l'alimentazione della/e PDC inverno ed estate e sul quale
l'energia non è calcolata per fascia di consumo.
Allegato B Delibera 30/2008 AEEG, art. 5.2, attenzione che gli
operatori del call center non ne sanno niente o fanno finta di non
saperne niente.
15-25 kW termici sono comunque tanti e per una casa nel sud-Italia una
tale richiesta di potenza denota o una casa molto grande o una casa
mal coibentata.
Il problema è che per quella fascia di potenza il costo della sola pdc
aria/acqua sfiora i 10000 euro, mentre sugli 8 kWh termici si trova
qualcosa di buono già a partire da 3000 euro.

qualcosa di buono già a partire da 3000 euro.
Infatti, è questo il mio punto...almeno nei climi non troppo freddi (presumo 
praticamente persino i 2/3 d' Italia), una pdc ad aria di ottima fattura 
costa al più a farla pesante 500-1000 euro e si ottengono rendimenti globali 
decisamente migliori; una pdc calore aria-acqua la vedrei invece bene per 
sostituire gli scaldabagni elettrici (non so se sia sempre possibile) per la 
sola potenza termica occorrente per la sola acs, per es. nelle zone non 
metanizzate


Una buona pdc aria acqua con un COP di 4 e oltre non credo esista a
quel prezzo...
Ne sto vedendo una da 9kW e siamo sui 13'200 €...

 Ne sto vedendo una da 9kW e siamo sui 13'200 €...
Confermo per (1)3200 euro da 8 kW termici ce ne sono a iosa: Tata,
Teknopoint, Galletti, Emmeti, ecc. ecc.
Poi ci sono le due Inverter: ANLI Aermec 6 kW 3000 euro; Daikin
monoblocco 6/7/8 kW da 3000 a 4000 euro.
Fino ad arrivare al Top: Daikin Altherma inverter splittata sempre
6/7/8 da 5000 a 6000 euro.

 ha scritto nel messaggio 
news:aaefd725-4719-4d36...@w40g2000yqd.googlegroups.com...


----------------------------------------------------------
i prezzi che menzioni sono di listino o prezzi scontati per installatori?
grazie 

 ha scritto nel messaggionews:aaefd725-4719-4d36...@w40g2000yqd.googlegroups.com...

Sono prezzi a utente finale con un piccolo sconto rispetto ai prezzi
di listino, che praticano quasi tutti, senza installazione ovviamente.

 grazie
Ho appena finito di parlare con un installatore, due pdc Altherma da
8kW le ha prese a 3000 euro ivate ciascuna.
Mi sa che ho sbagliato mestiere.

 ha scritto nel messaggio 
news:8d2c88ab-62d4-4fcf...@z14g2000yqa.googlegroups.com...


----------------------------------------------------------
ok, grazie mille, mi vado a studiare qualcuna di queste pdc. 

 ha scritto nel messaggio 
news:9f1b36b0-ff52-41e6...@m19g2000yqk.googlegroups.com...


Guido,
a proposito di scaldabagni elettrici a pdc, tempo fa in un mio post mi 
sembra proprio tu mi dicesti che uno del genere costa meno di 1500 euro, per 
curiosità che COP intendevi? 

 curiosità che COP intendevi?
Non, non conosco pdc per quel prezzo...
Conosco molto bene questa:
pdc per acs 230 V, COP 3.33, kW 0.5, temp max 55°, accumulatore 270
litri,  prod giornaliera max 800 litri, scambiatore di calore per ev.
allacciamento a solare termico o altra fonte di calore di serie, costo
3100 €
buona giornata
Guido

 ha scritto nel messaggio 
news:3bf1055d-8dfc-4617...@y1g2000yqk.googlegroups.com...


Ecco, hai già risposto ad un' altra domanda che volevo farti, ovvero se il 
sistema "accetta" in entrata l' acqua calda di impianti solari termici (per 
quanto ne so, alcuni scaldabagno elelttrici non lo fanno). Come varia il COP 
in funzione della temperature esterna, se ci sono info su ciò?
Il thread a cui mi riferisco era cmq questo :
http://www.nntp.it/discussioni-energie-alternative/1722046-scaldabagno-pompa-di-calore.html
 

 - Mostra testo citato -
con 1400 € intendevo solo la pdc, da montare su un accumulatore
esistente, piazzato ed allacciato..
La temperatura esterna non dovrebbe avere un grande influsso sul COP,
dato che la pdc usa l'aria del locale in cui si trova e quella
esterna.

 - Mostra testo citato -
.... mi è partito il post..
... e quella esterna non influisce quindi in modo determinante sul
rendimento.