Newsgroup: it.hobby.giardinaggio
Titolo: quando l'elettrovalvola salta...

Doveva essere un'elettrovalvola di sicurezza, una "master valvel" a 
protezione del collettore per evitare che quest'ultimo fosse sempre in 
pressione. Non sono un idraulico, l'impianto era già stato fatto pezzo dopo 
pezzo e ho faticato non poco per fare spazio alla nuova arrivata, ricorrendo 
ai raccordi in ottone in polietilene per risparmiare posto.
Do pressione, tutto a posto, tutte le giunzioni tengono. Apro 
l'elettrovalvola manualmente - la pressione dell'impianto era a 5 atmosfera, 
ben inferiore al margine di operatività dell'apparecchio - e PAFF... rumore 
secco di qualcosa che si è rotto e acqua dappertutto (a 5 bar!!). Guardo 
bene e la perdita è proprio sotto la levetta per l'azionamento manuale; ho 
smontato il pezzo (la parte superiore è rimovibile) nella speranza che chi 
me l'ha venduta accetti di sostituirmi solo quello, dato che ora 
l'elettrovalvola è incastonata al millimetro. In tre anni che bazzico con 
questi aggeggi una cosa del genere non era mai capitata, mi chiedo cosa 
possa essere stato. Qualche idea? E' capitato a qualcun altro o sono l'unico 
"fortunato"?
Saluti
Alvin75 

 l'unico "fortunato"?
se è già qualche anno che ti diletti con questi aggeggi direi che sia
superfluo chiederti se la EV l'hai messa per il verso giusto.supponiamo di
si.non potrebbe essere un OR fuori posto?controlla bene ma la tenuta
dell'apertura manuale è garantita da un OR che,se salta via dalla sua sede
o si rompe,è ovvio che esca l'acqua.
a me una cosa del genere non è mai successa per il fatto che,in via del
tutto prudenziale,metto sempre un riduttore di pressione a monte delle EV.
io direi(così a occhio,beninteso)che 5 bar siano troppi per la EV e basta
un niente per far saltare via un OR;se riduci la pressione a
1,5-2,funziona tutto molto meglio.te lo posso garantire.
infine,presumo tu voglia alimentare un impianto con gocciolatori,o
spaghetti,o ali gocciolanti,tutti erogatori che funzionano bene con una
pressione che non superi 1,5 bar;la qual cosa tu puoi regolare SOLAMENTE
con un riduttore di pressione.è chiaro? :-)
p 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 1,5-2,funziona tutto molto meglio.te lo posso garantire.
Ho controllato e quel modello (1" femmina, filettature in ottone) ha un 
margine di operatività compreso tra 1 e 10 atmosfere, ne utilizzo già un 
paio di quel tipo e non ho mai avuto problemi. Se ti va di darci un'occhiata 
puoi vederla qui (serie 41-002)
http://www.irrigarden-bo.it/catalogo2/online/cat045.htm
Non posso installare un riduttore di pressione perché è una "master valve", 
un'elettrovalvola di sicurezza posta a monte del collettore che alimenta 
tutto l'impianto. Per i gocciolatori ho collocato un riduttore di pressione 
sulla rispettiva linea, ma per gli irrigatori non andrebbe bene. Purtroppo 
la taratura dell'autoclave 2-5 (2 attacco, 5 stacco) è l'unica che mi 
garantisce un intervallo di tempo sufficiente tra un'accensione della pompa 
e l'altra per gli gocciolatori e il funzionamento continuo della pompa 
quando si aprono le elettrovalvole degli irrigatori.
Un saluto e grazie per l'attenzione
Alvin75 

 Alvin75
Probabilmente si trattava di un pezzo difettoso, però tieni presente che con
una pressione di esercizio di 5 bar al momento della chiusura della master
valve puoi avere un notevole colpo d'ariete, soprattutto se la tubazione di
adduzione è lunga.
Se dovesse ripetersi l'unica soluzione è installare un piccolo vaso ad
espansione prima della master valve in modo da assorbire la sovrapressione
senza sollecitare troppo la valvola.
Giorgio
www.irrigazione.info

 senza sollecitare troppo la valvola.
Questo discorso è molto interessante, ti andrebbe ti spiegarmelo meglio? Se 
per condotta di adduzione intendi quella che va dall'autoclave alla valvola, 
siamo sui 4 metri circa, polietilene interrato da 1". Non ha la rigidità del 
ferro, ma non è certo flessibile. E' chiaro che qualora la cosa dovesse 
ripetersi, dovrei imputare il guasto al colpo d'ariete; quindi dovrei 
montare qualcosa a monte della master valve? Il piccolo vaso di espansione 
cui ti riferisci è per caso il cosiddetto "ammortizzatore del colpo 
d'ariete"? Se non leggo male da un catalogo di materiale idraulico andrebbe 
innestato lateralmente alla condotta e ha una sola entrata. Come funziona?
Grazie ancora
Alvin75