Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Rendimento caldaie moderne

Mia madre ha una caldaia a GPL installata una quindicina di anni fa.
Il tecnico che recentemente ha fatto un intervento di manutenzione 
sostiene che una caldaia attuale di pari capacità calorica consumerebbe 
la metà.
Mi sembra che un risparmio del 50% sia eccessivo se però fosse 
realistico anche solo un 30% abbiamo convenuto che sarebbe da sostituire 
assolutamente, sia per il risparmio economico sia per il minor impatto 
ambientale.
E' marketing spiccio per far cambiare una caldaia comunque in ottime 
condizioni o c'è del vero?
-- 
"Steu"
Per rispondermi in privato sostituire inwind con yahoo

 condizioni o c'è del vero?
Per poter fare un'affermazione del genere ha fatto un'analisi dei fumi? 
Dall'analisi dei fumi puoi capire quanto puoi risparmiare guardando il 
rendimento combustione (espresso in percentuale). Se non erro una caldaia 
nuova ha un rendimento di poco superiore al 90% quelle a condensazione 
ancora maggiore (ma l'impianto deve essere adeguato per farle rendere al 
meglio). Tieni presente che sotto un certo rendimento (mi sembra 80%) 
avrebbe dovuto dirti che la caldaia non è a norma quindi non vedo questo 
margine per risparmiare il 50%...
Silvia 

 margine per risparmiare il 50%...
Purtroppo non sono mai stato presente durante il controllo annuale ma 
credo che dovrebbero aver fatto il controllo fumi.
Supponevo avesse detto una fesseria


 ha scritto nel messaggio 
news:3ok4h.125$GM5...@tornado.fastwebnet.it...


 Supponevo avesse detto una fesseria
Se hanno fatto le cose a norma devono averti compilato il libretto di 
impianto allegando la stampa dell'esito del controllo fumi, se non l'hanno 
fatto cambia manutentori.
Silvia 

 se così fosse il risparmio del 50 % non sarebbe così irrealistico.
Io ho una caldaia vecchia, con fiamma pilota.
Tiraggio naturale non so cosa vuol dire; però ti dico che tale caldaia ha la
"cappa" i cui fumi escono da soli, senza bisogno di ventole etc etc.
La camera è aperta (cosa vuol dire?) penso, ovvero la fiamma scalda
l'interno di un cilindro sui cui lati c'è il serbatoio.
La fiamma non è modulata, ovvero è ON/OFF (io la lascio al minimo perchè
basta per l'uso che ne faccio io), accesa o spenta; si accende o si spegne
ogni tanto per mantenere la temperatura della caldaia sui 50 gradi (messi da
me, prima era 60 gradi).
Insomma è una caldaia molto semplice; non ha il controllo FUMI obbligatorio.
PS: Cosa vuol dire boiler interno?
PS2: la caldaia è per una casa di 280 mq, in cui però non c'è un uso
esasperato del riscaldamento (tante stanze vengono lasciate al freddo perchè
inutilizzate, non si fa mai doccia insieme).
PS2: non faccio il controllo fumi perchè tale caldaia non è dichiarata, è
fuori norma. Però non pago neppure tale controllo e non ho mai fatto la
revisione, o meglio do una controllata io stesso; tale caldaia ha sempre
funzionato benone.
Dici che con una a condensazione ci sarebbe un evidente risparmio,
considerando pure il costo del capitale d'investimento e il costo per il
controllo fumi e la manutenzione che ora è OBBLIGATORIA per legge (visto che
tale caldaia verrebbe "schedata" credo?
Grazie, ciao.
-- 
dmax

 Grazie, ciao.
P.S. Chiedi di avere nella caldaia la regolazione climatica con la sonda di 
temperatura esterna
che è molto importante.
Ciao 

 condizioni o c'è del vero?
se la caldaia ha lo scambiatore in ghisa ed è a tiraggio naturale paragonata
ad una caldaia a condensazione fondamentalmente ha ragione, specialmente
perchè andate a GPL
però le variabili in gioco sono tante, difficile dare un giudizio...

 che è molto importante.
Grazie per il prezioso aiuto.
Hai un modello particolare da consigliarmi, magari superaffidabile e a
prezzo equo?
Grazie, ciao.
-- 
dmax