Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Controllo fumi caldaia a metano

All'inizio dell'inverno deve venire il tecnico a controllare la caldaia 
a
gas. A parte altri aspetti su cui non so entrare in merito, mi pare che 
il
"controllo dei fumi", che dovrebbe salvare il mondo dall'inquinamento, 
in
realtà non significhi niente.
La caldaia infatti funziona come il fornello su cui si bolle l'acqua 
per la
pasta. C'è un buchino da cui esce il gas che a contatto con l'aria 
brucia.
Il massimo che può succedere è che il buchino si ostruisca, esca meno 
gas e
la fiamma sia meno potente.
Ma questo fatto non crea nessun problema (salvo una minore potenza
dell'impianto). Quello che potrebbe creare problemi è un insufficiente
aerazione del bruciatore, che porterebbe a una combustione imperfetta. 
Ma
questo è un problema da affrontare solo al momento dell'installazione.
Dopodichè i fumi bruceranno bene per sempre e non c'è da controllare 
niente. O no?
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 niente. O no?
No.
La taratura di una caldaia può andare a puttane per un miliardo di motivi
differenti, esattamente come la carburazione dell'auto.
Questo per una caldaia a camera aperta; se poi la caldaia è di tipo a camera
chiusa, i motivi salgono ad un miliardo e mezzo... ;-)
Quindi, proprio come per l'auto si fa il bollino blu ed in quell'occasione,
se necessario, ti regolano il carburatore, lo stesso è necessario fare per
la caldaia.
Ciao            Franco

 differenti, esattamente come la carburazione dell'auto.
D'accordo, ma detto così è un po' dogmatico. Perchè la regolazione può 
saltare? La caldaia funziona concettualmente come il formnello da cucina? 
Inviato da 
www.mynewsgate.net

IL CONTROLLO NON SERVE A UN CAZZO:
          SERVE A RUBARE I SOLDI ALLA GENTE

1) ventilatore caldaia non gira bene
2) pressione gas instabile a causa di: gestore di rete, filtri sporchi,
riduttore non funzionante, ecc...
2) areazione insufficiente a causa di ostruzione nel tubo di aspirazione,
ecc..
3) valvola gas caldaia non funziona correttamente
4).........
5).........
6).........
I motivi sono molteplici ma non infiniti, senonchè in alcuni casi
improbabili.
Le caldaie alimentate a metano normalmente non hanno grossi problemi se non
il naturale sporcamento dello scambiatore fumi-acqua e delle rampe gas, che
comunque vanno puliti per mantenere il rendimento massimo.
Per gli altri combustibili il discorso cambia radicalmente soprattutto per
quelli liquidi perchè i parametri di funzionamento si moltiplicano...
Ciao
"Sb" <16...@mynewsgate.ned.invalid> ha scritto nel messaggio
news:200312141...@mynewsgate.net...


 
Allora parliamo di cose diverse. La caldaia di cui parlo io non ha ventole, 
scambiatori fumi-acqua e come dicevo l'aerazione dipende solo dal posto dove 
la caldaia è posizionata. Nel mio caso è in uno stanzino bene aerato, ma 
generalmente sta sul balcone quindi l'aerazione è sempre ottima. 
Evidentemente tu ti riferisce a caldaie più raffinate. D'altra parte le poche 
volte in cui la ho pulita il tecnico si è limitato a spruzzare un po' di aria 
compressa per asportare corpuscoli estarnei e a girare qualche vitarella 
per "regolarla". Anzi l'ultima volta non voleva fare neppure quello dicendoi 
che è già tarata in fabbrica. 
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 la caldaia è posizionata.
La tua caldaia non ha lo scambiatore fumi-acqua? E come fa a scaldarla
l'acqua? C'è una pentola dentro?
A parte il ventolino di aspirazione aria tutto il resto è uguale per la tua
caldaia come per le altre....
Poi io sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che il prezzo di un
controllo che dovrebbe durare qualche minuto dovrebbe essere inferiore, ma
la stessa cosa puoi dirlo di un dentista, di un commercialista, di un
meccanico, ecc.....
Semmai io mi lamento del fatto che molte volte il controllo venga fatto da
persone poco specializzate ed ignoranti del settore.
Ciao


 che è già tarata in fabbrica.
OK. Cambia manutentore.
Ciao                Franco

 E termostati, anch'essi soggetti a rompersi o finire fuori taratura.
Sicuro. I termostati per esempio si sono già rotti. Ma io parlavo di un aspetto 
singolo e specifico non della necessità di una revisione peordica. 
Inviato da 
www.mynewsgate.net

niente. O no?
Perciò, riassumendo:
- le apparecchiature si guastano o si starano; TUTTE le apparecchiature,
caldaie comprese
- se il guasto non è tale da bloccare la caldaia (ed allora te ne accorgi
perchè la mattina ti alzi, batti i denti ed escalmi "Cosa cazzo è successo a
quella stronza di caldaia!"), l'unico modo per accorgersene è con un test
periodico
- test che, per legge, hanno deciso di fare "soft" ogni anno e con analisi
dei fumi ogni due
Ciao                    Franco