Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Pannelli radianti

Salve a tutti,
l'idraulico mi ha installato un inpianto di riscaldamento a pavimento
alimentato da una caldaia a condensazione Immergas Victrix Zeus.
Ha installato inoltre quattro termostati in diverse zone della casa per
comandare il riscaldamento delle stesse. Uno dei termostati è utilizzato
esclusivamente per comandare li scaldasalviette poste nei bagni.
L'impianto è stato appena terminato e l'ho fatto mettere in funzione per
testarne il corretto funzionamento.
Ho verificato che impostando i termostati al massimo l'ambiente non
raggiunge la temperatura e l'impianto continua a scaldare producendo
comunque un ambiente caldissimo. Gurdando la temperatura dell'acqua di
mandata nei collettori è di circa 32°.  Allora ho inpostato tutti i
termostati a 20°, l'ambiente essendo a una temperatura maggiore tramite i
termostati ha correttamente fermato l'impianto. Ho areato i locali facendo
scendere la temperatura a 18° ma, i pannelli non hanno ricominciato a
scaldare, è passato un giorno la temperatura è scesa ulteriormente ma i
pannelli non scaldano e la temperatura dell'acqua di mandata nei
collettori è di circa 10°! La caldaia è in funzione e sembra anche 
correttamente infatti in base al comando del relativo termostato gli
scaldasalviette scaldano correttamente e l'acqua calda sanitaria viene
prodotta regolarmente.
Avete dei suggerimenti per una soluzione del problema?
Questa sera affronterò il problema insieme al mio idraulico ... poi vi
dirò cosa mi ha detto.
Grazie
Lollino
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:dlumac$f08$1...@news.newsland.it...


Grazie per l'interesse verso la mia problematica, non ti ho risposto
quando mi hai chiesto la tipologia di DIM che mi hanno installato in
quanto non la conosco, questa sera chiedo all'idraulico e ti farò sapere.
Saluti
Lollino
S ha scritto:


Qaule modello di caldaia immergas hai scelto di installare? Per quali
motivi? Conosci la Victrix Zeus? Un parere?
Grazie
S ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:dlv1t8$tmp$1...@news.newsland.it...


Anche le victrix zeus è a parete. La mia abitazione è un terra-tetto
(circa 95mq) con al piano superiore la zona notte (2 camere e un bagno) e
al piano inferiore la zona giorno (soggiorno, cucina, studio, bagno
lavanderia). La zona notte è comandata da un'unico termostato la zona
giorno ha un termostato che comanda soggiorno, cucina, bagno e lavanderia
e un termostato per lo studio. Ho un ulteriore termostato per comandare
gli scaldasalviette ubicati nei bagni.
Abito in Toscana, provincia di Siena.
Saluti
Giacomo
S ha scritto:


Ciao,
il DIM che mi hanno installato è un DIM Immergas denominato Alta-Bassa
Temperatura.
Saluti,
Lollino
S ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:dm17v4$bn8$1...@news.newsland.it...


Ciao,
il problema del mio riscaldamento è dovuto al danneggiamento della valvola
a tre vie. Ma a cosa serve/come funziona questa valvola?
La particolarità del dim che hai scelto è interessante, hai trovato sul
sito dell'Immergas un luogo in cui risiedono le caratteristiche dei DIM?
Grazie


 ha scritto nel messaggio 
news:dm1mjk$bdv$1...@news.newsland.it...
