Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Impianto a pannelli solari... consigli... domande

Salve a tutti,
in montagna ho una baita con un impianto con pannello solare che
funziona molto bene da ormai 7-8 anni. Lo avevo fatto io quand'ero
ancora studente.
L'impianto è composto da un pannello solare (cicciotto ;-] sarà un
50cm x 100cm circa) una batteria da 12V 100A un inverter e
(non mi ricordo il nome... è una delle domande) un scatolotto che mi
controlla la carica della batteria.
Ora volevo fare un impianto similare in casa... per avere un po' di
luce "gratis" ma soprattutto
perchè in soffitta non mi arriva la luce e mi serve! poi per
l'acquario che NON DEVE rimanere senza luce
per troppo tempo e anche per le pompe delle caldaie... insomma dopo
sti cavolo di black-out forse è meglio
premunirsi un po'!
Ecco le mie domande... spero che qualcuno di voi sia così gentile da
aiutarmi
1- Un normale pannello solare fotovoltaico quanti ampere carica a 12V
con una buona illuminazione solare?
Mi sembra di ricordare che quello che ho in montagna carichi
costantemente ad 1A... possibile? ricordo bene? sarà un 50cm x 100cm
circa
2- Come si chiama lo scatolotto che controlla la carica della
batteria?
3- un buon inverter che caratteristiche deve avere per "fare" un
"buon" 220V che non rovini le apparecchiature collegate?
Servono raddrizzatori? stabilizzatori? o è tutto incluso
nell'inverter? In montagna mi serve solo per la luce (2 stanze) e la
tv+antenna...
4- Esiste un'apparecchiatura che ha come input 2 fonti 220V (QUella
che arriva dall'inverter e quella dell'enel) e in output quella del
pannello
fino a quando ce nè a sufficienza (che non scarichi troppo batterie) e
poi in automatico si sposta sull'enel possibilmente senza
interruzione? Come si chiama? costi?
5- ho cercato senza risultati, se esiste il sistema per
l'autocostruzione di pannelli solari fotovoltaici (visto il loro
costo), ma non ho trovato
nulla. Molto su quelli termici ma nulla sui fotovoltaici. Si puo'? Mi
date qualche spiegazione/link?
6- autocostruzione di generatori elettrici sfruttando il vento? La mia
zona è abbastanza ventilata....
Anche la risposta ad una sola domanda è molto gradita... anche dandomi
link/titoli libri... dove studiare... non pretendo perdiate troppo
tempo
mi basta un piccolo aiuto da dove partire.
Se mi potete anche consigliare marche/modelli ancora meglio ;-)
Se mi date il nome delle apparecchiature che mi servono magari mi
posso arrangiare su google... ma senza sapere il nome è dura...
Ciao e 1000 grazie a tutti
Mauro

 mi basta un piccolo aiuto da dove partire.
www.solarenergyshop.com
Ciao
Giorgio
www.irrigazione.info

...


 Mauro
Prego,
Fabrizio.

 zona č abbastanza ventilata....
ciao
ftaba

 > posso arrangiare su google... ma senza sapere il nome è dura...


 piena"... oppure esistono delle batterie che tengono parecchia carica?
Quello che conta è la capacità della batteria, non la tensione.  24 V è una
tensione ideale per impianti medio piccoli, ma se fai un impiantino da
100-200W puoi anche utilizzare i 12Vcc.
Poichè mi pare di capire che sei decisamente poco esperto, ti consiglio di
affidarti ad una ditta seria e non lanciarti in progetti fai da te che sono
certamente divertenti e molto istruttivi, ma spesso anche "distruttivi".
Oppure prima di partire leggiti qualche buon libro in materia.
Giorgio
www.irrigazione.info

...


 li?
Si, il fatto che una corrente non puo' scorrere contemporaneamente in due
versi dello stesso filo...
Se metti l'inverter ( che e' un generatore di corrente ) dopo il contatore,
tutti i cunsumi a valle del contatore saranno alimentati prima da quello.
Se invece non consumi nulla, la corrente uscira' dal contatore e sara'
immessa in rete.... ( ho visto personalmente un contatore analogico girare
al contrario in questo particolare caso ).
F.

 per impianti di piccola potenza.
Approfitto della tua competenza  per illustrarti i motivi della mia scelta
per il piccolo impianto FV che sto' realizzando.
Per i pannelli ero indeciso tra questi 2 modelli :
Isofoton 110I, mpp 34,8 V @ 3,16 A ( prezzo 4,2 euro/Wp )
Kyocera KC167G-2, mpp 23,2 V @7,2 A ( prezzo 4,59 euro/Wp )
Nonostante la differenza di prezzo, che su un impianto di piccola taglia
incide comunque poco, ero orientato per i Kyocera perche' presentano una
tensione, alla massima potenza, di 23,2 Volt, cioe' molto vicina alla
tensione di batteria.
Poi pero' , leggendo i dati di un programma per il dimensionamento di
impianti Fv in isola, ho scoperto che c'e' un parametro, che non sempre
viene indicato, che identifica la tensione all'insolazione corrispondente al
30% di quella nominale ( 1000 W/Mq2 ) che per molti modelli di pannelli e'
di circa il 10 - 15 percento in meno del  del valore di MPP.
Per questa ragione, pur non conoscendo il valore di detto parametro, ho
preferito optare per gli isofoton, che nei momenti di insolazione
sfavorevole avranno sicuramente una tensione superiore a quella delle
batterie e quindi sono in grado di caricarle.
Secondo te' fila il ragionamento ?
Grazie,
Fabrizio.

 questa configurazione?

Vuoi usare i pannelli per caricare la batteria od alimentare i servizi a 
24V ?
Infatti se vuoi caricare la batteria ti servono molto di piu' di 24V, 
una volta superata la mezzacarica.
Pekilan
