Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Termico quale scegliere?

Ciao a tutti
sono andato da una ditta idraulica dove fanno anche impianti solari,
mi ha spiegato un po di cose e mi sono fatto dare un po di prezzi per
i due sistemi; cmq ha detto che se sono interessato in primavera
verrebbero a fare un sopralluogo per potermi fare un preventivo +
mirato.
Sinceramente non so quale sistema mi conviene di + tra i due: pannelli
con boiler integrato o pannelli con boiler vicino alla caldaia
(scusate la terminologia non corretta).
Pannelli con boiler integrato
1) + brutti come estetica= non mi interessa + di tanto
2) minore rendimento = ?, si ma di quanto , soprattutto d'inverno? Ma
d'inverno c'e' poco sole anche per l'altro tipo di pannello o e' per
motivi di isolamento?
3) Problemi di "manutenzione/funzionamanto" d'inverno per il freddo e
d'estate per possibili sovraccarichi di temperatura dell'acqua (ma non
c'e' una valvola di sfogo?)
4) prezzo inferiore
5) meno ingombranti sulla zona caldaia
Pannelli con boiler vicino alla caldaia 
1) + belli esteticamente
2) miglior rendimento
3) 
4) costo maggiore
5) mi ci vuole un nuovo boiler aggiuntivo da collegare alla caldaia
con conseguente ingombro in zona caldaia (che non e' propio grande ma
per fortuna neanche piccola)e soprattutto eliminazione del boiler
esistente posto sotto la caldaia (fa anche da base) che non servirebbe
+ ma che ho logicamente pagato (e non posso eliminare; non me lo
rientrano).
Qualche consiglio sarebbe gradito.
Abito in Veneto, questo inverno la temperatura e' scensa per adesso ad
un massimo di -6 gradi.
grazie
ciao
Pubs egiziani
P.S.
L'impianto non lo faro' in "fai da te" in quanto non mi sento in grado
di fare un'applicazione del genere; preferisco avere la sicurezza di
un impiantista su cui potermi rivale se l'impianto non viene fatto
bene.

 Qualche consiglio sarebbe gradito.
Se punti per un impianto che faccia solamente acqua sanitaria, l'idea di
mettere un impianto a circolazione naturale con il boiler sul tetto secondo
me' e' da preferirsi...
Se invece hai un tetto esposto a sud ti conviene investire su un impianto
piu' bello.... io ti consiglio quello della Rotex a svuotamento; tale
tecnologia ha efficacemente eliminato tutti i problemi di natura tecnica che
affliggevano gli impianti a circolazione forzata.
Puoi avere l'integrazione del riscaldamento e l'accumulo solare in  un unico
boiler.... che in un modello fa anche da caldaia a condensazione avendola
integrata.
Ciao,
F.

F.
Ciao
Pubs

Pannelli solari piani vetrati
Evitare i pannelli sottovuoto
Centralina STECA antistagnazione
BOLIER in acciaio INOX.
Valvola degasatrice in linea...
non diluire l'antigelo con acqua clorata...
collaudo meticoloso, con lavaggio disaereante di almeno 
30 minuti del primario.
insomma questi impianti vanno fatti a regola d'arte e 
soprattutto non bisogna dare l'incarico al primo tizio 
che vende questi impianti (è pazzesco sentire certi 
venditori che per il fatto che hanno solo pannelli 
sottovuoto, si sentono inattaccabili sull'affidabilità 
del solare, l'affidabilità è la cosa più difficile da 
ottenere dal solare, come, nella vita, dalle 
persone....)... è necessario trovare una persona che ha 
montato almeno 3-4 impianti, li abbia collaudati e 
osservati giorno dopo giorno nel loro funzionamento, 
altrimenti si rischia che dopo un anno si fermano o 
perdono molta della loro efficienza. Il solare termico 
è pieno d'insidie, ma se è fatto con amore funziona 
alla grande !!!! e ti fa sentire in pace con te stesso, 
la tua casa e l'universo.
Un saluto
Paolo Zaniboni
" 

 costoso e termicamente dispersivo secondo me.
Ipotizzi male..... l'orientamento a sud e' FONDAMENTALE per ottenere
rendimenti alti.
Una decina di metri in piu' di tubo non fanno nulla e sono comunque da
preferirsi se servono a permettere l'orientamento ideale.
Ciao,
F.

svuotamento ma non a circolazione forzata.
Mi potresti spiegare la differenza del sistema a svuotamento da
quaello a circolazione forzata?
ciao
Pubs

 quaello a circolazione forzata?
Negli impianti a circolazione forzata, quando si fermano le pompe e non'e'
richiesta circolazione di acqua nei pannelli, l'acqua si ferma semplicemente
nei tubi.
..in quelli a svuotamento quando si fermano le pompe l'impianto si
svuota...., cioe' tutta l'acqua presente nei pannelli e nei tubi di
trasferimento, ricade nell'accumulo che si trova a pressione atmosferica.
In questo tipo di impianti e' richiesta una pendenza minima ma continua tra
i pannelli e l'accumulo.... in caso di contropendenza potrebbe rimanere
dell'acqua in alcune parti dell'impianto che in caso di gelo  potrebbero
causare dei danni.... in quelli a svuotamento non c'e' l'antigelo nel fluido
vettore.
F.