Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: conto termico

http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/08/news/decreto_rinnovabili_termiche-46185051/
 
 
g

 
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/08/news/decreto_rinnovabili_termiche-46185051/
 
 
Meglio tardi che mai, dicono ...
 
Allora, si tratta di:
 
riscaldamento a biomassa
pompe di calore
solare termico
solar cooling
 
ed e' un corsa contro il tempo:
 
Art.1 comma 4 Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti
ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso
agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti,
fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.
 
Sui giornali scrivono per 200'000 famiglie calcolando quindi 3'500 euro
per intervento medio da 8'750 euro.
 
All'art.4 abbiamo le tipologie di interventi incentivabili per edifici
esistenti (comma 1):
 
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
   climatizzato;
 
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
   delimitanti il volume climatizzato;
 
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
   con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
   calore a condensazione;
 
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure
   trasparenti con esposizione da SSE a SSO, fisso o mobili, non
   trasportabili.
 
e poi per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di sistemi di alta efficienza (comma 2):
 
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
   impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore
   elettriche o a gas, anche geotermiche;
 
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
   riscaldamento delle serre esistenti con impianti di climatizzazione
   invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
 
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi
   di solar cooling.
 
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
   calore.
 
Al comma 3 abbiano una sibillina precisazione: sono esclusi gli interventi
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 28/2011, limitamente alla parte, eventualmente,
che supera i valori di obbligo.
 
"corposo" e' il l'art.5 (Spese ammissibili ai fini del calcolo
dell'incentivo)
 
Comma 1. Per gli interventi incentivabili di cui all'articolo 4, concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle
di seguito elencate, comprensive di IVA:
 
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzoine di acqua
   calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla
   climatizzazione estiva:
 
   smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale.
   Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
   meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
   idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
   degli impianti organicamente collegati alle utenze;
 
b) per gli interventi concernenti la climatizzazione invernale:
 
   smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
   esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
   apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
   delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione,
   a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di
   produzoine di acqua calda sanitaria preesistenti nonche' i sistemi
   di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibile sono
   compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli
   eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di
   trattamento dell'acqua, sui dispostivi di controllo e regolazione, sui
   sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonche' sui
   sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi
   di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il
   sottosuolo;
 
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza
   termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,
   comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
 
   i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
      miglioramento delle caratteristiche termiche delle
      strutture esistenti;
 
   ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
       necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie
       a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
       caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 
   iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, se in
        fedele riproduzione dell'esistente;
 
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza
   termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre
   e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali
   sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
 
   i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o
      assimilabili;
 
   ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
       esistenti, con integrazione e sostituzioni;
 
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare
   negli ambienti interni nel periodo estivo:
 
   i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari
      esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
 
   ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione
       e controllo;
 
f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi
   di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche
   e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto
   degli interventi, come specificato all'articolo 15.
 
 
Direi tardi e troppo poco.
Per fare un paragone, il conto energia e' ormai dell'ordine dei
12'000 milioni di Euro ... cosa sono 700 al suo confronto ?
 
Evidentemente non si vuole che i molti piu' efficienti e drammatici
(come riduzione delle importazioni di combustibili e carburanti)
sistemi termici prendano troppo piedi.
 
A proposito della Germania, il loro conto energia e' cominciato solo
dopo che da anni hanno una notevole diffusione gli impianti termici ...
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 pompe di calore
 
Interessante la tabella di cui all'Allegato II
 
Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP)
deve essere almeno pari ai valori indicati nella tabella seguente.
La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio
accreditato in conformita' alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle
condizoini indicate nella Tabella1
 
 
                  Te(sec) Te(um)  Ti(sec) Ti(um)  COP
Pompe aria/aria      7      6       20      15    3,9
 
                  Te(sec) Te(um)    Tf      Tc    COP
Pompe aria/H2O       7      6       30      35    4,1   (< 35 kW)
Pompe aria/H20       7      6       30      35    3,8   (> 35 kW)
 
Questa non la capisco. Per i grossi impianti si chiede un COP meno
stringente ? Ma non e' proprio con i grossi impianti che e'
importante l'efficienza ?
 
                    Te    Ti(sec) Ti(um)  COP
Salamoia/aria        0      20      15    4,3   
 
                    Te      Tf      Tc    COP
Salamoia/acqua       0      30      35    4,3
 
                     Te     Tu   Ti(sec) Ti(um)  COP
Pompe acqua/aria     15     12      20    15     4,7
 
                     Te     Tf    Tc     COP
Pompe acqua/acqua    10     30    35     5,1
 
Te(sec) = temperatura bulbo secco all'esterno
Te(um) = temperatura bulbo umido all'esterno
Ti(sec) = temperatura bulbo secco all'interno
Ti(um) = temperatura bulbo umido all'interno
Tf = temperatura entrate convettore (f = freddo)
Tc = Temperatura uscita convettore (c = caldo)
Te = temperatura entrata
Tu = temperatura uscita
 
Analoga tabella per le pompe a gas con COP:
 
1,46 - 1,38 - 1,59 - 1,47 - 1,60 - 1,56
 
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda
sanitaria, e' richiesto un COP >= 2,6 misurato secondo la norma EN 16147
 
 
Chi pensasse a a farsi finanziare la stufa a pellet o a legna, vale
solo se l'impianto pre-esistente era a biomassa, a carbone o a gasolio.
 
 
Ed infine, i pannelli solari termici. Devono essere attestati in
conformita' alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 (o equiparate
dagli enti nazionali appartenenti al CEN) da un laboratorio
accreditati.
 
E deve risultare che il rendimento termico
 
Collettori piani:  e' superiore a 0,7-7,5*Tm ove Tm vale
tra 0,01 e 0,07 ed e' definito dalle norme citate.
 
Collettori sottovuoto o a concentrazione:  e' superiore a 0,55-2,0*Tm
ove Tm vale tra 0,01 e 0,07 ed e' definito dalle norme citate.
 
L'impianto deve avere almeno 5 anni di garanzia. Accessori e componenti
elettrici ed elettronici garantiti per almeno 2 anni (il minimo per
un consumatore ?).
 
Per il solare termico a concentrazione, mancando le norme tecniche UNI
vale come certificazione l'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.
 
 
Interessante e' il calcolo dell'incentivo. Per esempio, prendiamo
le pompe di calore elettriche per meno di 35 kW(t):
 
Incentivo = Ei * Ci
 
dove Ci = 0,055 €/kW*h(t)
 
     Ei = Qu * (1 - 1/COP)
 
     Qu = Pn * Quf
 
se prendiamo un COP = 3,9 ed un Pn = 5 kW(n) e Quf scelto dalla
seguente tabella:
 
Zona Climatica        Quf
      A               600
      B               850
      C              1100
      D              1400
      E              1700
      F              1800
 
Per esempio, zona F (la massima):
 
     Qu = 5 * 1800 = 9000
 
     Ei = 9000 * (1 - 1/3,9) = 9000 * 0,74 = 6692
 
     Incentivo = 6692 * 0,055 = 368 Euro
 
Insomma, l'incentivo e' commisurato al *risultato* e non alla
spesa fatta.
 
 
Per gli scaldacqua a pompa di calore invece e' piu' facile:
40% della spesa sostenuta, con un limite massimo di 400 Euro sotto
i 150 litri di capacita' e 700 Euro al di sopra.
