Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: SunnyBoy

Per chi conosce questo apparecchio... ho una domanda.
Tale inverter oltre a produrre la BT necessaria al parallelo con l'enel,
possiede qualche uscita per carichi preferenziali ?
In pratica posso collegare in una ipotetica uscita, dei carichi a 220 volt
che siano presenti anche il caso di distacco dall'enel ?
Per esempio in caso di blak out o che manchi ancora il contatore di cessione
.
Grazie,
F.

 Per esempio in caso di blak out o che manchi ancora il contatore d
i cessione..
Il SunnyBoy della SMA è un inverter progettato esclusivamente per 
l'utilizzo in rete e non prevede uscite UPS (Uninterruptible Power 
Supply) di backup.  Ovviamente per motivi di massima riduzione 
costi, essendo una feature poco richiesta.
Un'altra azienda tedesca, la SunPower (
www.sunpower.de
), produce una 
serie di inverter grid-connected molto interessanti da 1500W e 3000W 
che invece dispongono anche di un'uscita ausiliaria di emergency 
backup.
In pratica l'inverter funziona in questo modo: in condizioni di 
normale funzionamento i pannelli fv immettono in rete l'energia 
prodotta con relativa misurazione del contatore ENEL.
In caso di blackout, l'inverter provvede non solo ad interrompere 
immediatamente l'uscita connessa in rete (come dispone la norma 
anti-islanding) ma provvede a deviare l'energia prodotta dai 
pannelli sull'uscita di emergenza, la quale diventa a tutti gli 
effetti un'uscita UPS.
All'inverter è connessa una piccola batteria da 48V (liberamente 
dimensionabile), la quale garantisce una minima autonomia all'uscita 
di backup anche negli orari di bassa o nessuna insolazione. 
Per fare un esempio, se si desidera proteggere il frigorifero dai 
blackout è sufficiente connetterlo all'uscita di backup tramite un 
interruttore ad autoritenuta: in condizioni normali il frigorifero 
si alimenta dalla rete, in caso di blackout l'interruttore in 
autoritenuta commuta sull'uscita di backup dell'inverter mantenendo 
alimentato il frigorifero a tempo indeterminato (in caso di pieno 
sole) oppure male che vada per il tempo di backup garantito dalla 
batteria.
Ovviamente all'uscita di backup puoi connettere direttamente carichi 
che devono essere alimentati esclusivamente in caso di blackout 
(lampade di emergenza, ecc...). 
Qui trovi l'inverter grid-tied with backup della SunPower (modello 
SunProfi 1500E):
http://www.sunpower.de/en/index.php?main=1
bye
armaged
 

 di backup anche negli orari di bassa o nessuna insolazione.
Fa tutto quello che vorrei io...
Unisce i vantaggi del grid con quelli dei sistemi a batteria....
Sai se i costi sono in linea con quelli del Sunny ?
Ciao,
F.

 Sai se i costi sono in linea con quelli del Sunny ?
A parità di potenza il SunProfi lo paghi un 20-25% in più rispetto 
al SunnyBoy per le evidenti differenze in termini di economie di 
scala, in Italia puoi chiedere un preventivo qui:
http://www.sunergsolar.com/
oppure puoi provare ad acquistare in Germania (il SunProfi 1500E sta 
sui 1500eur iva esclusa), magari interpellando direttamente la 
SunPower.
Pare comunque che anche la SMA sia in procinto di commercializzare 
una versione del SunnyBoy con uscita ausiliaria UPS, difficile però 
dire quando, per ora hanno a listino esclusivamente le versioni on-
grid (SunnyBoy) e off-grid (SunnyIsland).
bye 
armaged