Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Configurazione pompe di calore geotermiche

E' pi� che altro una curiosit�, c'� una cosa che non capisco sulle possibili 
configurazioni delle pdc geotermiche, ovvero queste possono, o potrebbero, 
essere configurate per produrre solo aria calda/fredda (come i normali 
condizionatori d' aria sempre in pdc), anzicch� acqua calda ed essere 
necessariamente collegati ai termosifoni o cmq ad un sistema di trasmissione 
del calore a bassa temp? Mi domandavo infatti se non sia  pi� logico, dal 
punto di vista dell' efficienza (visto che il terreno si mantiene cmq ad una 
temp di 10-15 gradi costanti praticamente tutto l' anno), produrre 
*direttamente* aria calda a diciamo, 15-20 �C, anzicch� acqua calda a 60 �C 
per farla circolare nei termosifoni (o cmq investire in un discretamente 
complesso e costoso sistema di riscaldamento a bassa temp), magari assumendo 
che l' acqua calda per usi sanitari venga prodotta completamente dal solare 
termico 


Se tu "mandi" in inverno aria calda a 15-20°C ti congeli.
Le pdc aria/aria o acqua/aria inviano l'aria ad una temperatura non
inferiore ai 40°C, nei venticonvettori ad acqua la ventola si
inserisce solo quando il termostato sente almeno 42°C.
Una pdc geotermica è un impianto un attimino complesso ed è al
servizio di un sistema di emissione centralizzato.
Per intenderci non esiste uno splittino con sonde geotermiche.
esistono invece delle pdc geotermiche si chiamano con termine tecnico
salamoia/aria, ma la loro diffusione è estrememamente ridotta per via
del fatto che il riscaldamento con emissione di aria calda è
decisamente il peggior sistema dal punto di vista del benessere
termoigrometrico dell'individuo.
Uno non può spendere tanti soldi, le pdc geo costano, per avere un
cesso d'impianto.

inserisce solo quando il termostato sente almeno 42�C.
...
certo, allora riformulo la domanda pi� correttamente (spero) in questo modo 
: visto che le caldaie a gas producono acqua calda in mandata per 
riscaldamento a non meno (che io sappia) di 60 �C, per avere aria calda nel 
locale a circa 20 �C, non sarebbe pi� efficiente configurare la pdc 
geotermica in maniera da avere un fluido intermedio (non so quale) che 
scambia calore con il terreno e l' aria esterna che scambia calore con 
questo circuito (visto che alla fine � cmq aria calda che si vuole ottenere, 
non acqua calda) ?

 non acqua calda) ?
Lo scambio termico in una pdc geotermica avviene fra salamoia/gas
refrigerante.
Si chiama gas refrigerante comunque anche in ciclo pompa di calore.
Poi si pone uno scambiatore gas/acqua nel caso di pdc geo salamoia
acqua.
L'acqua calda per riscaldamento così ottenuta la si manda in un
impianto di emissione a bassa temperatura, pannelli radianti ottima
soluzione, media temperatura, ventilconvettori soluzione mediocre,
alta temperatura, termosifoni da coglioni.
Nel caso dei ventilconvettori il doppio trasferimento di calore
attraverso due scambiatori peggiora teoricamente il rendimento
complessivo del sistema, uno scambiatore è sempre meglio di due, come
tu hai intravisto in modo elementare.
Però subentrano dei discorsi di opportunità impiantistica: canalizzare
aria calda è ben più complesso che camnalizzare acqua calda,
possibilità di integrazione con impianti solari termici, ecc. ecc.
Questo fa si che gli impianti geo a scambio diretto salamoia/aria
siano rarissimi.
Si pone

Questo fa si che gli impianti geo a scambio diretto salamoia/aria
siano rarissimi.
Perch�, che tu sappia ne esistono anche di questo tipo ?