Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: X ftaba

Precedentemente hai parlato di un impianto solare autocostruito:
me lo potresti descrivere possibilmente con costi e prestazioni?
Grazie.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio
news:62Z98Z21Z236Y1...@usenet.libero.it...

Il mio impianto e composto da 4 metri di panelli solari esposti a sud e da
un bollitore da 200 litri con relativa pompa.
La piastra captante è realizzata con una doppia piastra in rame verniciata
di nero opaco.
La temperatura dei pannelli in estate ha raggiunto punte di circa 80°C e nel
mese di novembre circa 30°C.
Da aprile a ottobre acqua calda sanitaria gratuita per 2 persone. Senza
utilizzare la caldaia.
L'impianto e installato nella provincia di Trento, sicuramente più
svantaggiata del resto d'Italia.
Costi materiale approssimativi di un paio di anni fa :
- piastra captante 4 mq in rame con tubazioni e raccordi 200 Euro
- isolante polistirene spessore 5 cm 4,5 mq 25 Euro
- struttura in acciaio inox 300 Euro (non necessaria con pannelli in falda)
- 2 lastre vetro temprato 5mm 200 Euro
- bollitore 200 litri 350 Euro
- pompa 125 Euro
- tubazioni, isolate e raccorderia varia 75 Euro
All'indirizzo 
http://spazioinwind.libero.it/terlago/Pannelli/solari.jpg
 è
possibile vedere una foto dei pannelli solari
Aggiungo un paio di link con manuali per l'autocostruzione
http://www.kosmositalia.it/download.htm
http://www.ambienteitalia.it/fsdownload.htm
Spero che vi possano essere utili.
Se servono ulteriori chiarimenti o consigli sono a disposizione
ftaba

 ftaba
Grazie mille.


 - pompa 125 Euro
Mi sembra un po' caruccia... ma dipende molto da dove l'hai comprata (in
idraulica, la stessa supercazzola prematurata la paghi da tot a 3xtot, a
seconda di dove la compri...)
Una curiosità: usi due sistemi idraulici separati tipo acqua+glicole in
pannelli, pompa e serpentina interna al boiler, oppure fai circolare nei
pannelli direttamente l'acqua sanitaria prelevandola dal boiler e
reimmettendola nello stesso?
Ciao        Franco

- (x isolante ) Il polistirene č impermeabile la lana di roccia no.
- (x vetri) da noi non esistono sfasciacarrozze per autobus non saprei dove
andare.
- (x pompa) purtroppo da privato non č che si riesce a spuntare piů di tanto
dai grossisti di materiale idraulico.
- (sistemi idraulici) Uso due sistemi idraulici separati. il liquido nel
circuito pannelli e solamente acqua senza glicole, con lo scarico automatico
quando la temperatura č al di sotto di quella del bollitore.
ciao
ftaba

 quando la temperatura è al di sotto di quella del bollitore.
????
Come funziona questo "scarico automatico"?
E, soprattutto, come funziona il successivo rabbocco?
L'assenza di antigelo non ti può provocare problemi di ghiaccio nei
pannelli?
Ciao                    Franco

 pannelli?
Quando i pannelli non sono in funzione l'acqua scende in un piccolo accumulo
svuotando completamente i pannelli dall'acqua, evitando così problemi di
gelo. Il rabbocco in caso di mancanza di acqua avviene tramite tubazione da
acquedotto.
ciao
ftaba

 acquedotto.
In maniera automatica o manuale?
Ciao                Franco

 In maniera automatica o manuale?
per rabboccare il liquido vettore 2-3 volte all'anno di un litro alla volta
un rubinetto manuale è sufficiente.
ciao
ftaba