Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: valvola di sfiato - Parte I

A distanza di un anno dall'installazione del mio impianto salare termico mi
trovo a tirare una conclusione: se un impianto è ben fatto la sua presenza
in casa può essere quasi "dimenticata" e il suo rendimento sarà il migliore
possibile per molti anni.
Diversamente darà noie. Oppure il suo rendimento calerà.
Provate a convincere il vostro idraulico che avete "la sensazione" che il
rendimento del vostro impianto solare termico è calato... egli, dentro la
sua zucca, penserà: questo è un ambientalista fanatico che ha del tempo da
farmi perdere.
Se poi uno si cimenta a fare dei conti per calcolare il rendimento e li
sottopone all'installatore per argomentare il sospetto calo di potenza nella
stessa zucca si formerà altrettanto rapidamente la convinzione: è un
ingegnere rompi coioni.
Non ho nulla contro la categoria degli idraulici (anzi mi stanno simpatici
perchè stringono i tubi come mastini), ma spesso gli artigiani vanno
condotti per mano. Per contro, altre volte siamo noi tecnici che ci facciamo
le seghe mentali ed hanno ragione gli artigiani.
Molti impianti solari sono morti, oppure sono stati "abbandonati" perchè non
erano ben realizzati fin dalla partenza e quindi non sono stati in grado di
reggere nel tempo. In questo modo si radica nella gente il malcontento e
un'opinione negativa del solare. Il solare funziona, ma, come tutte le
"macchine" complesse, va ben progettato ed installato.
Quello che vi racconto è una storia che io ritengo anomala, ma forse non
troppo. La ditta che mi montò un anno fa i pannelli solari a tubi sottovuoto
fece una scelta strana: non montare la valvola di sfiato aria in sommità al
circuito del primario, quello del liquido antigelo, che corre nei pannelli
solari. Non intendo dire che questa valvola sia stata rimossa dopo un pò,
intendo che non è mai stata montata fin dal giorno del collaudo
dell'impianto.
Alcuni mesi dopo scoppiò la mia passione per questi impianti e mi resi
conto, leggendo la letteratura, che c'era qualcosa che non quadrava. Perché
non hanno montato la valvola di sfiato? Mi domandai. Il tecnico della ditta
argomentò che con i tubi sottovuoto le temperature che si raggiungono (in
fase di stagnazione) sono talmente elevate che non è possibile montare la
valvola di sfiato. Una sua precedente brutta esperienza di fusione di alcune
guarnizioni della valvola di sfiato gli causò l'intasamento dei tubi nei
pannelli e ora ha deciso di non montarla più. Quel tizio dunque monterà
ancora molti impianti senza una valvola di sfiato.
Nonostante questo, l'impianto ha funzionato bene per i primi due mesi. Cosa
intendo per "bene" ? Intendo che ha funzionato sempre nelle stesse
condizioni di rendimento per due mesi dal giorno del collaudo.
Una bella mattina di sole ad Aprile 2003 viene il tecnico della
lavastoviglie. Io sono fuori casa e mia madre stacca la corrente di casa per
permettere al tecnico di effettuare la riparazione. Risultato: i pannelli
solari vanno in stagnazione. La centralina della regolazione solare segna
145 ° nei pannelli. Tutto è bloccato e devo aspettare la sera per rimettere
in circolazione il liquido antigelo. Non c'era alternativa, tranne andare
sul tetto con 10 mq di lenzuoli ad ombreggiare il campo solare.
Il giorno dopo l'impianto non è più lo stesso, e non sarà più lo stesso del
giorno del collaudo per un bel pezzo. La conclusione a cui sono arrivato è
che il liquido antigelo, dopo la stagnazione, non sia più tornato quello di
prima e che dentro l'impianto si sia formato del gas "irreversibile". Perché
irreversibile ? Documentandomi qua e là sono arrivato alla conclusione che
la stagnazione, con le sue alte temperature, abbia causato un'alterazione
del liquido antigelo al punto da impedire un suo completo ritorno allo stato
liquido dopo la stagnazione. Vale a dire che la teoria dice una cosa, ma la
pratica un'altra.
A questo punto entra in gioco l'assenza della valvola di sfiato che ha
impedito al gas di evacuare il circuito primario.
Settimana scorsa, con un idraulico che oramai lavora con me su questi
impianti da un anno, abbiamo montato una valvola di sfiato (Caleffi) per
alte temperature (Max 200°) e subito è balzata all'occhio una variazione che
vi racconto la prossima volta.
Conclusioni di questa esperienza:
1. Verificare sempre che vi venga montata la valvola di sfiato sul circuito
del primario.
2. Verificare che la valvola di sfiato sia resistente alle alte temperature
(almeno 140°C)
3. Verificare che questa venga montata nel punto più alto del circuito.
4. Montare a monte della valvola di sfiato un rubinetto da tenere
normalmente chiuso. Esso avrò due scopi: per la sostituzione della valvola
stessa e per evitare di perdere pressione dal primario in caso di
stagnazione
5. Realizzare il percorso del circuito primario con andamento il più
possibile regolare a salire e a scendere, ovvero senza anse nelle quali si
possano formare sacche d'aria.
Un saluto
Paolo Zaniboni

 possano formare sacche d'aria.
Tutto vero pur non avendo pratica su impiantini solari, ti posso dire che
qualche valvola (rubinetto con attacco filettato) nei punti strategici di un
impianto ha dei vantaggi strategici notevoli. Pensa solo al poter non solo
installare la poter sostituire in un minuto una valvola di sicurezza
difettosa  o verisicarne il suo funzionamento senza dover scaricare
l'impianto o poter spurgare l'impianto stesso con certezza.
Un idraulico "IDRAULICO" sa che un rubinetto ha un costo irrisorio rispetto
alle rogne che può causare la sua assenza. Comunque anche l'IDRAULICO deve
essere seguito nel montaggio per una serie infinita di ragioni che non ti
sto qui ad elencare vista l'esperienza personale. Il mio era un IDRAULICO.
Altra cosa: Io con suo grande sgomento gli ho ho fatto fare delle
interruzzioni con valvole di ritegno lungo vari circuiti (il classico 3
pezzi). Ogni minuto di lavoro una bestemmia. Morale: 2 di queste
interruzzioni già utilizzate per circuiti secontari senza dover smontare
niente.
ciao graziano orso2