Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Alimentare a 24V o a 220V?

Buongiorno a tutti!
Recentemente si è accennato alla questione del campanello alimentato a 12 o
24 volt continui oppure a 220V alternati e questo mi ha sollevato un dubbio.
Io sto costruendo casa e dato che è già previsto un sistema ups per la
domotica e l'impianto di allarme e che probabilmente la soluzione definitiva
prevederà un ups sia per la linea a 24V che per la linea a 220V, per
dimensionarli adeguatamente stavo riflettendo sull'opportunità di montare
motori a 24V per il basculante ed eventualmente avere altri servizi
alimentati a 24V, come ad esempio l'autoclave.
Mi chiedo se sia più conveniente dal punto di vista dei consumi questa
soluzione oppure l'installazione di motori a 220V e utilizzo a valle
dell'ups di un inverter che fornisca i 220V.
Trattandosi di un ulteriore passaggio che comporta qualche perdita mi
sembrerebbe preferibile la soluzione a 24V, ma ho l'impressione di
trascurare qualcosa.
Naturalmente anche il fatto di inserire un ups tra la rete e l'utilizzatore
comporta una minore efficienza, ma poter aprire il garage anche in caso di
black out  (magari rientrando a casa sotto un temporale) lo giustifica.
Vi ringrazio in anticipo dei vostri pareri.
--
	Fabio Reghellin
 
promotoref...@libero.it

I consumi sono assolutamente identici,avere la 24 volt sopprattutto sui 
pulsanti è semplicemente una sicurezza in più,nel caso prendi la corrente è 
meglio prendere la 24 volt che la 220.
La differenza stà nel fatto che dovrai usare cavi un pò più grossi perchè 
abbassando iul voltaggio aumenta l'amperaggio.
Gli impianti industriali,nel senso di macchine utensili sono tutti a 24 volt 
per quel motivo,fino a 20 anni fà o più,gli impinati di queste macchine 
erano a 110 volt,poi abbassato a 24 per motivi di sicurezza.
Ernesto


 abbassando iul voltaggio aumenta l'amperaggio.
Un po' piu grossi ?! Se devi alimentare lo stesso carico devi portare un 
cavo di sezione 10 volte maggiore (almeno in partenza) , tanto piu' se passi 
dal 230V CA a 24V CC....
by 

 black out  (magari rientrando a casa sotto un temporale) lo giustifica.
Mi ci hai fatto pensare. Non sono più giovane, ma non mi è mai
capitato.
Ciao.
lucky

capitato.
Ci sono zone in cui le linee sono particolarmente stabili, altre (come
quella dove costruisco) in cui le interruzioni sono più frequenti e
guardacaso spesso capitano con condizioni meteo avverse. Insomma, i miei
ragionamenti non sono totalmente paranoici... :-)
Grazie,
--
	Fabio Reghellin
 
promotoref...@libero.it

 19,3mm quadri (calcolato sul sito 
suncube.it
).
Di più. Se per distanza di 20mt intendi la lunghezza del cavo, la
"lunghezza del circuito" da indicare nel form del sito da te menzionato
deve essere il doppio, ovvero 40mt. La sezione diventa quindi per 1000W
24V (42A) 3% 20C, di ben 40mmq (che confermo esatto eseguendo il
calcolo della resistenza).
Invece per 1000W 220V (4.5A) 3% 20C basterebbero 0.5mmq, che però sono
insufficienti per la portata massima, che se tenuta intorno a 5A/mmq
richiede l'uso di un cavo da 1mmq.
A 24V serve quindi una sezione 40 volte superiore che a 220V. E la
situazione peggiora con lunghezze superiori.
Ciao.
lucky


se per macchine utensili intendi torni,frese,mole, non sono a 200V
ma a 380V!
emilio

 ma a 380V!
Yes , ma la differenza per chi rimane folgorato non c'e' , normalmente si 
tocca una fase e si scarica a terra attraverso il corpo e' difficile toccare 
2 fasi con 2 parti distanti del corpo.....
fase vs. terra sono 230v , fase - fase sono 400v ....
by

Ma davvero?io per caso ho scritto che vanno a 220?
