Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Consumi/efficienza pompe di calore alle basse di temperature

Prendendo spunto da questo articolo, e considerando che molti (me compreso, 
ma da me non ha fatto poi così freddo) in questi ng si sono da tempo dotati 
di pdc del tipo aria/aria ad alta efficienza
http://www.carboncommentary.com/2012/02/08/2268
 
mi chiedo se durante i freddi particolarmente intensi di quest' inverno 
(magari con temp pure di - 10 °C) avete rilevato/calcolato un grosso aumento 
dei consumi e/o dei rendimenti 
 


Qui al nord ci sono stati periodi con minime di -10 e sottozero tutto il 
giorno ed ho usato il clima in pdc per integrare come al solito.
Ma non ho notato esagerati aumenti di consumi.
 
-- 
"Smithers, libera i cani."


 
Potresti dare a spanne la percentuale del contributo?
In termini di ore di funzionamento della pdc rispetto al resto dell'impianto 
di riscaldamento.
Indicativamente eh,.
 

 Ma non ho notato esagerati aumenti di consumi.
 
mi riferivo a persone che hanno usato *esclusivamente* le pdc in questo 
periodo, io non ho avuto problemi (forse avrň consumato un po' di piů) 
nonostante qualche settimana di freddo abbastanza intenso, ma mi piacerebbe 
conoscere il parere di quelle persone che hanno comprato le pdc piů costose 
(anche 1500 euro l' una) quindi della fascia con piů alte efficienze - 
sebbene sospetto come sostiene l' articolo che molto dipenda anche da come 
vengono installate 
 

 vengono installate
 
Scusa, cioč?
 

 Indicativamente eh,.
 
Nei giorni piu' freddi anche 2/3 ore al giorno, mi rendo conto che non 
sia molto come apporto.
In media su 3 mesi credo un'ora al giorno, circa.



http://www.carboncommentary.com/2012/02/08/2268
 
 
è uno degli articoli più qualunquisti che abbia mai letto: " visto che per 
alcuni giorni l'anno il rendimento è 2 o addirittura sotto, tanto valeva 
mettere termosifoni elettrici" che rendono 1 sempre...2 sarà poco ma è 
sempre il doppio di 1, e poi in altri giorni il rendimento è molto 
maggiore...bisogna guardare il rendimento medio stagionale.
 
Comunque uno dei grandi problemi delle pdc in UK è sicuramente l'umidità: 
"patiscono" molto di più poco freddo e umido (nebbia e T=-2°C) che freddi 
maggiori ma più secchi. Questo perchè l'umidità ghiaccia sulla batteria 
obbligando la macchina a continui cicli di sbrinamento, mentre se l'aria è 
secca manca la materia prima del ghiaccio. Questi sono i "problemi di 
installazione" dell'articolo.
Nel freddo di quest'inverno l'aria era comunque secca, per cui (per le 
macchine adatte, con limiti di funzionamento molto bassi) i rendimenti non 
saranno stati il massimo ma non tragici, l'importante era il corretto 
dimensionamento della macchina,  per le macchine inadatte (limite di 
funzionamento maggiore di -10°C) è stato un disastro, come prevedibile.
 
Silvia 
 

 funzionamento maggiore di -10°C) è stato un disastro, come prevedibile.
 
Mi piacerebbe infatti conoscere il comportamento di pdc come quelle hitachi 
che ho citato nei commenti
http://www.logicool-ac.com/salesliterature/Summit/Summit%20RAS%20Wall%20SX8.pdf
 
che hanno un COP anche > 6 in condizionali nominali (7 °C esterni) alle temp 
che dici, quindi i - 10 °C (anche se sono tutt' ora molto costose) 
 

che ho citato nei commenti
 
io ho un dual hitachi di questa linea, ma ormai vecchio (quasi 10 anni). Nei 
giorni di grande freddo l'accendevo la sera per dare una mano al 
riscaldamento e ha fatto egregiamente il suo lavoro, non ho idea dei consumi 
perchè è stato acceso poche ore per pochi giorni, ma per la prima volta da 
quando l'ho installato sentivo chiaramente il rumore dell'unità 
esterna...segno che stava faticando parecchio a "cavar sangue da una rapa" 
cioè caldo da -10°C. Comunque ripeto che non si deve valutare una pdc nei 
giorni estremi ma su una stagione: nei giorni estremi le pdc si valutano 
solo in quelle buone che riescono comunque a scaldare e quelle meno buone 
che vanno in blocco.
 
Silvia