Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Vs. aiuto per risparmiare

salve a tutti,
devo ristrutturare una stalla con fienile trasformandola in prima casa.
La casa è in pietra, su 3 piani (piano terra di 100+50 mq di garage - primo
piano 150 mq - secondo piano 100 mq con travi del tetto a vista).
E' situata a 300 mt sul livello mare in Emilia Romagna.
Avevo pensato di mettere  :
-  Pannelli solari
- Caldaia ad accumolo
- Riscaldamento in tutti e tre i piani con solo pannelli radianti
- Caloriferi elettrici nei bagni per scaldare velocemente
- Camino tradizionale in taverna
- Camino tradizionale in sala
- Stufa ventilata al primo piano (che scaldi anche il secondo piano)
secondo voi è una soluzione ottimale ?
I dubbi sono tantissimi, anche per quanto riguarda le ditte che possono fare
il lavoro.
Su internet ne ho trovato una che mi sembra abbastanza buona, non so' se si
possa mettere il nome (per non fare pubblicità) il nome inizia con R e
finisce con X ;-)
grazie a tutti

 secondo voi è una soluzione ottimale ?
l'unica cosa che hai dimentica e che è la più fondamentale ed elementare per 
risparmiare (e per fare in modo che le tecnologie a basso consumo 
funzionino) è isolare tanto!! 

 funzionino) č isolare tanto!!
ciao,
I muri sono in pietra, il piů piccolo č di 50 cm ... invece per il tetto non
avevo pensato a nente di particolare .... avevi qualche consiglio ?
ciao e grazie
Gigivi

 fare il lavoro.
Senti una ditta che abbia già fatto quello che tu vuoi e prova a contattare 
qualche privato che abbia già eseguito i lavori con questa ditta giusto per 
essere sicuro.
saluti
SMX 

 se metti l'impianto a pavimento perchč devi mettere anche la stufa?
per integrare .... no ?
vorrei cercare di risparmiare piů possibile con le bollette ... non mi puň
aiutare in questo la stufa e i due caminetti ?
ciao
PS vist che si puň ..... cosa ne dici se mi appoggio alla Rotex ... o ce ne
sono di migliori ?
Gigivi

 mi puň aiutare in questo la stufa e i due caminetti ?
ripeto che per risparmiare, invece di impuntarsi sugli impianti, devi 
isolare i locali, e isolarli molto. Poi si dimensionano gli impianti.
NON ha senso pensare ad impianti costosissimi e da altissimi rendimenti se 
hai le strutture che disperdono molto. 

 fai passo 10
Perchè utilizzare (e comprare) tanto tubo? Che temperatura avrai al
ritorno e di conseguenza all'andata? Ed il deltaT?
Sarai costretto ad utilizzare una pompa di circolazione di potenza
doppia o tripla del necessario ed avrai grosse difficoltà di
regolazione a causa del bassissimo delta T tra Tmandata (che è il
valore regolabile) e Tpavimento che è quello che ti serve.
ciao P.

 hai le strutture che disperdono molto.
diventano sistemi per compensare altri sprechi. Un rivestimento a
cappotto può ridurre di oltre il 60% le dispersioni di una parete,
un'ottima caldaia può ridurre i consumi mediamente del 30%....
ciao P.

80 -100  w/m2
passo 10:  Ti = 35°C  delta T 3°C
anelli lunghi massimo 100 m lineari
that's all
SMX


 anelli lunghi massimo 100 m lineari
Quindi 200 m2 = 20 kW = 17.200 kCal/h con deltaT=3K ci vogliono 7.733
lt/h ovvero una pompa che consuma circa 150W (con deltaP di 25-30kPa),
in più dovrai utilizzare tubazioni fino al collettore di almeno 1 1/2"
(siamo già a 1,16 m/"), in più con passo 10 cm. e 100 mt. d'anello
fanno giusto 10m2 ovvero 1 kW ovvero 860 Kcal/h ovvero 286 lt/h con
tubo da 17x2 l'acqua viaggia a 0,6 m/" con una p.d.c. di 60 mm/m ovvero
6.000 mm. a questo punto la pompa (7,7 mc/h con 80kPa) diventa una
bestia da 0,5 kW!!!! Sei sicuro che i tuoi impianti funzionino come
dici? O grazie al fatto che tubi, acqua e pompa sono ignoranti; non
sanno la matematica e funzionano lo stesso pur con dati diversi da
quelli che dici?
Senza contare della difficoltà di regolare un sistema con un
differenziale di soli 3K.
Se invece utilizzi un deltaT di 10K avrai 42°C in mandata e gli stessi
32°C sul ritorno, con un passo di posa 15 cm vengono circa 90W/m2
ovvero su 200m2 15.480 Kcal/h che don salto 10K fanno 1.548 lt/h e ti
basta una pompettina da 60W (0,06kW). I tubi ti basteranno da 1" ed un
anello da 120 mt ti coprirà quasi 18 m2, porterà 1620W e 139 lt/h
d'acqua che con tubi da 17X2 la p.d.c. sarà di soli 10 mm/m ovvero 1,2
mt. di c.a.
Tra l'altro una caldaia a condensazione avrà lo stesso rendimento in
quanto la temperatura di ritorno è la stessa (32°C), mi spieghi
perchè dovrei spendere per acquistare il 50% in più di tubo e
costantemente circa 1.900 kW (millenovecento kilowattora) d'energia
elettrica all'anno in più (300 euro) oltre ad un penalizzante maggior
contenuto d'acqua dovuto alle sezioni dei tubi maggiori ed alla
quantità di tubo in più?
Vorrei sapere chi sono i "venditori di tubo" che seminano queste
ca##ate come modus operandi?
ciao P.

 Gigivi
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Un tetto ventilato per esempio ... (?)
tetto ventilato -> risparmio in condizionamento estivo (sempre se è 
veramente ventilato)
tetto isolato -> risparmi in riscaldamento invernale
(ovviamente conviene farlo isolato e ventilato)