Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Rotex e pannelli ecorete ...

Qualcuno mi sa dire se ci possono essere problemi nell'abbinare i 
pannelli distribuiti da ecorete tipo PA25 con il sistema gasolarunit 
della rotex? I pannelli di ecorete mi sembrano molto buoni e costano la 
metà degli originali rotex.
Gazza


Maurizio, un mio collega e amico, lo ha fatto; ha unito il Sanicube ( 
l'equivalente della GasSolarUnit senza caldaia ) ai PA25.
Occorre fare un foro sulla cornice di un dei pannelli  nella parte alta, 
vicino ad una delle 2 uscite idrauliche.
Il foro, da almeno 3 centimetri di diametro, ( da fare con una 'tazza' 
da trapano ) serve per poter entrare agevolmente ad installare una 
pozzetto dove inserire la sonda termometrica.
Non' e' possibile installare la sonda sul tubo d'uscita dell'acqua, come 
si fa normalmente negli impianti a circolazione forzata, dato che nei 
sistemi a svuotamento risulterebbe impossibile misurare la temperatura 
quando i pannelli sono vuoti.
Altra accortezza riguarda l'installazione di 2 pompe in serie per la 
circolazione del liquido ( normalmente gli impianti a circolazione 
forzata ne hanno solo una ).. all'accensione devono partire entrambe 
mentre una si deve spegnere dopo un certo tempo, calcolato in modo da 
assicurare che il circuito sia pieno.
In pratica devono accendersi 2 pompe per garantire che il circuito si 
riempia dopo di che e' sufficiente che ne rimanga accesa una per 
garantire la circolazione.
Questa funzione la si puo ottenere con una normalissima centralina X 
circolazione forzata che comanda normalmente 1 sola pompa.... basta 
collegare la seconda in parallelo attraverso un timer che svolga questa 
funzione.
Maurizio e' soddisfatto del suo impianto tuttavia se dovesse rifarne uno 
adesso, non userebbe i PA25 ma un tipo simile, prodotto dalla stessa 
azienda, che ha i tubi dei clarini con diametro piu' grande ( sono 
pannelli adatti alla circolazione naturale ).... questo perche' i PA 25 
sono molto critici nello svuotamento avendo questi tubi con diametro 
piccolo .
In questa condizione un piccolo errore di qualche cm nella posa 
produrrebbe dei colli d'oca che potrebbero non farli svuotare 
completamente con conseguente pericolo di danni da gelo.
ad ogni modo questo tipo di pannelli piu' adatti credo che siano 
disponibili a richiesta presso il fornitore dei PA25.
Ciao,
F.

 completamente con conseguente pericolo di danni da gelo.
Io per sicurezza ho inserito del glicole nell'accumolo solare.
Sono veramente contento del mio impianto.
Saluti
Maurizio

Maurizio Lombardi ha scritto:

Quindi con un diametro maggiore del tubo mi creo meno problemi nello 
svuotamento. Per il gruppo pompe-centralina cosa mi consigliereste? Il 
dislivello da superare sarebbe di circa 10 m e credo sia fondamentale un 
corretto dimensionamento del gruppo pompe per evitare sprechi di energia.
Ciao e grazie.
Ivan

 Ivan

 seconda pompa, interrotta da un timer a tempo.
Ho dato un occhiata e le due pompe più la centralina costano 
praticamente come il gruppo pompa-centralina originale della rotex.
Secondo voi vale la pena di acquistare direttamente quello o il sistema 
'artigianale' mi da qualche vantaggio?
Esistono pompe più economiche (220€ l'una su ecorete)?
Ivan

 'artigianale' mi da qualche vantaggio?
Il gruppo centralina+pompe della Rotex non comprende tutte le sonde ed 
inoltre usa sonde proprietarie e non standard.
Prova a scrivere ad Ecorete per vedere se e' possibile acquistare la 
sola pompa ( senza tutta la fornitura compresa ) che dovrebbe costare 
molto meno od eventualmente prova a sentire un fornitore di materiale 
idrotermosanitario.
Ciao,
F.
PS. se trovi le pompe e vuoi una centralina studiata per lo 
svuotamento, posso venderti la mia originale Rotex completa di sonde, 
dato che ormai uso da tempo  quella che ho progettato io :
http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=46
Ciao,
F.

Fabrizio Cattaneo ha scritto:

Sarebbe interessante capire esattamente la logica della centralina che 
avete realizzato. Tempo fa mi avevi inviato gli schemi e tutto sommato 
non è difficile da realizzare. Più difficile è capire l'esatta logica di 
funzionamento (utile il sw che controlla il tutto ...).
Ciao.
Ivan