Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: Termotecnico cercasi

Vi spiego brevemente il mio problema:
non potendo fare per vari motivi il cappotto esterno su una parete 
rivolta verso nord che tanto freddo mi porta in casa, pensavo come 
ripiego al cappotto interno.
Ne ho lette di ogni in materia ma la confusione regna sovrana.Il mio 
grosso cruccio, prima di scegliere il materiale giusto , è quello della 
formazione della condensa interstiziale (vapore acqueo interno che 
andrebbe a condensare con effetto rugiada tra il cappotto e l'intonaco 
esistente della parete che vi ho detto)
Tutto questo per dirvi che , ditemi se sbaglio, vanno privilegiati i 
materiali con minor resistenza all'attraversamento del 
vapore(permeabilità al vapore)  in modo che esso possa uscire verso 
l'esterno privilegiando  ovviamente anche i prodotti con il più basso 
valore di conduttività termica.
Le scelte a cui ero orientato sarebbero :
		permeabilità µ		conduttività W/m2k
Gasbeton 	6			0.100
Celenit		5			0.06
(lastre spesso
imbarcate o non
a piombo)					
Polistirene 	100			0.04
Sughero
(bello costoso)	10			0.05
Avete esperienze in materia o ritenete che sia opportuno ai fini della 
formazione di condensa interna che debba fare della valutazione anche 
strumentali aggiuntive ???

"Paüulis" <sdf...@sdfkghk.dfjkhg> ha scritto nel messaggio 
news:47868686$0$17951$4faf...@reader1.news.tin.it...

io sto facendo un controsoffitto nella mansarda e per evitare la condensa ho 
deciso di mettere il 4cm polistirene (strato più interno e così fa anche da 
barriera a vapore) + 4cm di lana di roccia.
Altrimenti esistono anche le "barriere e vapore", fogli da inserire tra 
intonaco interno e isolante.
E' un fenomeno conosciuto...non dovresti avere problemi a trovare i 
materiali buoni nella tua zona...
ciao
marco
 

On Thu, 10 Jan 2008 21:56:40 +0100, Paüulis <sdf...@sdfkghk.dfjkhg>
wrote:

Per un'analisi rigorosa bisognerebbe verificare la parete per la
condensa interstiziale con il diagramma di Glaser.
I materiali che hai citato hanno ottime capacita' coibenti ma non di
permeabilita' al vapore. Potreti usare una barriera al vapore,
costituita da un foglio di materiale plastico (polietilene) dello
spessore di 0,4-0,5 mm.
-- 
Paolo "Spino"

 On Thu, 10 Jan 2008 21:56:40 +0100, Paüulis <sdfd...@sdfkghk.dfjkhg>

Con una barriera al vapore si corre il rischio di avere condensa.
Come hai suggerito Paolo va fatta una verifica di Glaser, che deve
tener conto del tipo e dello spessore del materiale esistente in
parete, dovendo creare una parete multistrato.
Un materiale fra quelli che hai citato potrebbe andar bene su una
parete e male su un'altra.
Almeno a Pauli si fa così.

 cappotto interno.
A volerla dire tutta, a parità di temperature esterne/interne, la parete a 
Nord non disperde più calore di una uguale a Sud. Se "avverti" che ti porta 
tanto freddo in casa, non è forse che hai già problemi di umidità 
(interstiziale o superficiale che sia) su quella parete?
E' anche vero che, dovendo/potendo coibentarne solo una, a mio parere è 
preferibile iniziare da quella a Nord, considerato che le altre, se esposte 
al sole, possono si disperdere quanto quella a Nord, ma anche darti apporti 
di calore dal sole. 

non saprei, sicuro il sughero funziona (sulla mia pelle-cioè casa a 1000mt
slm)
mi è sembrata competente questa signora
isabel...@isjde.it
"Paüulis" <sdf...@sdfkghk.dfjkhg> ha scritto nel messaggio 
news:47868686$0$17951$4faf...@reader1.news.tin.it...
