Newsgroup: it.discussioni.energie-alternative
Titolo: separatore idraulico e caldaia a condensazione

Salve,
vorrei riprendere un discorso gia' visto in precedenza per chiarire un 
aspetto.
La soluzione normalmente adottata quando la pompa della caldaia non e' 
sufficiente a gestire la portata richiesta e' quella di inserire un 
separatore idraulico e poi una (a prevalenza costante) o piu' pompe per 
il numero di zone.
Ma con il separatore idraulico non si perde in efficienza sulla 
condensazione?
Porto un esempio:
impianto a pannelli con 3 zone (100m2 a zona) con T 40mand./30rit.
se la portata complessiva e' di 1300lt/ora e la caldaia non riesce a 
fornire questa portata dovro' inserire un separatore.
A questo punto la caldaia mi produrra' il calore richiesto con un deltaT 
maggiore ipotizziamo 50/30.
A questo punto ogni zona "spilla" un terzo di quella portata per 
miscelarla ognuna con il proprio ritorno ed avere la portata richiesta a 
40 gradi.
Ora tutto funzionana perfettamente ma se chiudo una o due zone e
la caldaia funziona con mandata fissa a 50, la temperatura di ritorno 
sale e perdo in efficienza di condensazione.
Stesso problema quando mi trovo nelle stagioni intermedia dove le tre 
zone spillano meno.
C'e' un modo per legare la T di mandata della caldaia al calore 
effettivamente "assorbito" dall'impianto?
La regolazione climatica e' chiaro che non posso gestirla dalla caldaia
in quanto i miscelatori sulle tre zone (necessari per quanto detto 
prima) si "opporrebbero" alla diminuzione di temperatura di mandata.
Come va realizzato un impianto di questo tipo: la cosa che mi viene in 
mente e': cambio la pompa della caldaia e gestisco tutto dalla caldaia
ma poi la garanzia....
Grazie
e scusate se sono andato un po' lungo
Franco


Semplicemente se sposti la sonda di mandata sul collettore dove pescano le 
tre zone
avrai risolto tutti i tuoi problemi.
Ciao 

 
Ottimo suggerimento, a volte basta un niente per risolvere in modo 
semplice un problema che a mio avviso era molto complesso.
Riepilogo per chiarezza:
- se la portata della pompa caldaia e' inferiore alla portata delle tre 
zone (es 1/3 di quella totale) ...
   ... e ho una sola zona aperta tutto funziona: il separatore e' 
trasparente al funzionamento
   ... e tutte e tre le zone sono aperte: in uscita al miscelatore avro' 
una T derivata dalla miscelazione caldaia + ritorno pavimento ed in 
caldaia torna la quota pavimento rimanente.
Risultato temperatura piu' bassa possibile in caldaia, miscelazione 
direttamente sul separatore, nessun elemento in piu'.
A questo punto mi permetto di fare un'altra domande a riguardo:
- Il tutto funziona anche in raffrescamento (basta spostare la sonda
di mandata del condizionatore)?
- C'e' un sito dove e' possibile trovare schemi e soluzioni come quello 
da te suggerito? Ho visto quaderni e riviste caleffi, ho scaricato tutti
i pdf da vari siti ma  forse questi sono "trucchi del mestire" ;-)
Grazie Fabio


Di schemi ne ho visti molti ma ho anche visto molte situazioni singolari,
non previste dagli usi piů frequenti, e quindi che necessitano di una 
soluzione
originale.
Ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:74d194-...@aznetlinux01.azit.micron.com...


 oppure ho capito male
Non credo s'impalli perche' la caldaia modulera' in modo da avere 
l'uscita del separatore alla T desiderata (funzione delle portate):
- se la portata del secondario del separatore e' uguale o minore del 
primario, la T in uscita dal secondario sara' uguale a quella all'uscita 
dello scambiatore per cui non cambia nulla.
- se la portata del secondario e' maggiore del primario la T all'uscita 
dello scambiatore sara' maggiore della T in uscita dal secondario del 
separatore ma non vedo problemi. Almeno spero...
Ciao
