خازن روغنی مخصوص کولر گازی دو ظرفیت 55 به علاوه 5 میکرو فاراد 400 ولت 
توضیحات:
به طور کلی خازن وسیله الکتریکی است که انرژی الکتریکی را ذخیره می کند. خازن از دو یا چند صفحه تشکیل شده است که در میان آن ها عایقی به نام دی الکتریک وجود دارد و در واقع ذخیره انرژی به وسیله دی الکتریک انجام می شود. 
این خازن روغنی است که به خازن دائم کار هم معروف می باشد. از این خازن در موتورهای جریان متناوب تکفاز برای بهینه کردن گشتاور و راندمان موتور استفاده می شود و به صورت پیوسته در مدار قرار دارد که به همین دلیل میزان خرابی خازن های دائم کار بسیار کمتر از خازن های راه انداز می باشد.
لازم به ذکر است این محصول دارای 1 سال گارانتی تعویض می باشد.
بررسی تخصصی:
برای تعویض خازن کولر گازی ابتدا برق کولر گازی را قطع کنید و خازن خراب را باز کنید. روی خازن سه پایه با نام های FAN، HERM و C وجود دارد. سیم مخصوص موتور فن را به پایه ی FAN روی خازن اتصال دهید. پایه ی HERM خازن را به استارت کمپرسور (S) وصل نمایید و پایه ی C که پایه ی مشترک خازن نام دارد به سیم پیچ رانینگ کمپرسور (R) وصل کنید. لازم به ذکر است در کمپرسور نیز پایه ی C به ورودی برق AC و پایه ی R یا رانینگ به نول وصل می شود. سپس خازن را در جای خود قرار دهید و برق را وصل کنید و کولر گازی را روشن نمایید.

مشخصات فنی:
ولتاژ: 400 ولت
ظرفیت: 5+55 میکروفاراد
توضیحات: ظرفیت این خازن دارای %5 درصد تلورانس بر حسب میکروفاراد می باشد.


نوع محصول: خازن روغنی