【台湾电力产业】
台湾电力公司总管理处办公大楼，是台湾电力公司总部所在地。
台湾电力产业包括台澎金马及相关岛屿的发电、输电系统、配电系统以及电力贩售。
==监管单位==
台湾电力产业的监管单位是国营的电力公司台湾电力公司，在1946年5月1日成立。
===独立发电厂===
台湾在1995年1月实施电业自由化，目前共有九家独立发电厂，分别是：
*Ever Power IPP Co., Ltd.
*Ho-Ping Power Company
*Hsin Tao Power Corporation
*Mai-Liao Power Corporation
* Star Energy Power Corporation
*Sun Ba Power Corporation
*嘉惠电力
* 国光电力公司
* 星元电力公司
==发电==
台湾1980年至2010年的发电量
===装置容量===
到2019年11月时，台湾总发电装置容量为55.79 GW，其中包括燃煤的火力发电厂（38.6%）、天然气的火力发电厂（32.5%）、核能发电厂（11.9%）、燃油火力发电厂（6.5%）、抽蓄式水力发电厂（1.4%）以及可再生能源（8%）
===发电量===
2018年的总发电量是273.6TWh，其中包括燃煤发电（46.3%）、天然气（34.6%）、核能（10.1%）、再生能源（4.7%）、燃油（3.1%）以及抽蓄式水力发电（1.2%）。2015年台电向九家独立发电厂购买了57.15TWh的电力。台湾1992年至2012年之间，发电量每年成长4.4%。
若考虑发电的成本，台湾2019年的平均发购电成本是每度新台币2.23元，其中包括核能每度新台币1.14元、燃煤每度新台币1.63元、燃天然气每度2.57元
台电依照各发电方式的不同特性，规划了三种不同类型的电厂，分别是尖峰负载发电厂、load following power plant及基本负载发电厂。
2012年，基本负载发电厂的发电量占了总发电量的42.4%，比预期的比例55-65%要低。过去十年来，尖峰负载发电厂的发电比例在10.3-14.8%之间，较预期的10-15%要低。
===发电厂===
台中发电厂
到2007年底为止，台湾共有78座发电厂，其中有39座是水力发电厂、27座是 火力发电厂、9座风力发电厂及3座核电站。
====世界纪录====
台中市龙井区的台中发电厂是世界发电量最大的化石燃料发电厂，10部燃煤发电机装置容量为5,500 MW，另外可透过燃气涡轮发动机及风能额外提供324 MW的电能。。
桃园市观音区的大潭发电厂是全世界最大的燃气涡轮联合循环发电厂，其容量为4,419 MW。
===备用容量===
台湾将可用电力和电力需求之间的备用容量，订定其目标值为15%。2014年台湾电力的备用容量为14.7%，2015年降到10.4%。
台湾另外有订定备转容量下限为6%，低于该数值会引发相关的警戒。若备转容量低于900 MW的警戒值，会进行分区供电。
==输电及配电==
1934年的台湾输电
台中市的输电线
云林县的输电线
台北市的一级变电所
基隆市的电力调度控制中心
台东县兰屿的配电线
亭置式变压器
===输电和配电线路===
2013年为止，台湾的输电线路全长7,054公里，电压等级为345 kV及161 kV，台湾电力公司管理所有的输电线路。配电线路的总长为351,474 km，配电的地下化已到达地下的四层。
台湾在2010年1月到2015年12月有一个六年的第七期输配电计划，总投资金额为台币2389亿元。计划的目的建立一组新的及延伸输电线路，全长2,370公里，其中包括130个变电所，其总变压器容量可到23,560 MVA。
===变电所及配电系统===
2013年底为止，台湾的输电网路中有598个变电所，其中有29个超高压变电所、275个一级变电所以及294个二级变电所，容量分别是58,500 MVA、71,480 MVA及22,127 MVA。配电系统中有70%已完成自动化。
===智慧电网===
台电投资了相当于美元八亿元的金额在配电系统自动化以及智慧变电所的开发上。2007年时，台电完成了未来二十年的智慧电网蓝图，分为短程、中程及长程三个阶段。智慧电网著重在四个领域：电网安全性及可靠度、能源效率、顾客服务品质以及分散式发电的整合。
===输配电的损失===
2013年台湾在输配电线路上的电能损失达7,290.9 GWh，占总用电量的2.96%。
==用电==
===额定===
台湾一般家用市电电压及频率主要是110V/220V 60Hz。不过一般插头是110V的电压，家用电器中冷气使用220V电压的比例较高，两者的插座形状也不相同。
===尖峰负载===
台湾电网的尖峰负载是在2013年的33,957 MW，以及2014年的34,820 MW，预估2026年会到达43,010 MW。2015年7月2日下午1:48（当时时间，下同），电力负载到达台湾历史上的新纪录35,380 MW，2016年7月6日的下午1:45，用电量到达35,560 MW，使备用容量只有3.07%，已到达警戒值。
===用电情形===
2013年台湾总用电量为202 TWh，其中包括工业（55.5%）、住家（20.2%）、商业（15.6%）及其他（8.7%）。2012年人均用电量为10,424 kWh。在2015年时，用电的成长率是每年1.9%。北台湾用电量是全台湾的40%，需要台湾中南部的发电厂提供北部电力。
===用电户===
2012年时台湾总用电户将近1300万户，依数量多寡排序，依序为住家（89.4%）、商业（7.6%）、工业（1.6%）及其他（1.4%）。
===电表===
台电客户端的电表
台湾为了减少用电量以及提升能源使用效率，进行Energy demand management，其中一项就是使用智慧型电表（AMI）。中华民国经济部能源局在2012年指示台电要针对二万三千个高压电用户以及一万个低压用户架设智慧型电表。到2011年底时，台电已在1200个高压电用户装设了智慧型电表。
===节约用电===
为了鼓励大众节约能源及用电，台电有在2012年提出节约用电措施以及节约能源竞赛。2012年一年的省电量达到4.833 TWh，减碳量达到259万吨。
2016年10月时因为气候炎热，造成台电的备用容量减少，行政院下令台湾各政府机关在中午12点至下午2进行省电措施，特别是空调及灯光进行调整。
===限电===
台电针对一天中的备转容量有五种不同的灯号来识别。绿灯表示备转容量率超过 10%、黄灯表示介于 6-10% 之间、橙灯表示小于 6%，红灯代表备转容量小于 900 MW，黑灯代表备转容量小于 500 MW，台电需启动Energy rationing。
在限电时，台电会先减少负载超过 5 MW 的商业用户 5% 的电量，若仍有问题，会再减少负载在 1-5 MW的商业用户的用电量。若备转容量继续不足，限电程度会再增加到 10% 至 15%，接著会针对负载在 1 MW 以下的商业用户及住家用户进行限电。
===电费===
2013年的电灯电费是每度3.1165元，电力电费是每度2.8020元。每年六月到九月会针对每月用电超过1200度的用户，以夏季用电的费率计费。
===停电===
台湾最大规模因为台风造成的停电，是在2015年8月9日因为台风苏迪罗所造成的停电，造成485万户的电力中断
台湾最大规模的停电是在2017年8月15日下午4:53分，桃园市观音区大潭发电厂的六个发电机（总供电量438万瓩）因为施工操作错误而跳脱。造成北台湾688万户分区限电（2017年8月15日全台大停电）。
2021年5月13日下午14时37分由于高雄市路竹路北超高压变电所汇流排故障，导致兴达电厂全厂停机。影响全台1010万户次。
===效率===
台湾在2015年世界银行评估189个国家的电力情形，台湾在和电力申请有关的「电力取得」项目中，获得第二名。
==旅游==
台湾为旅游设计的电力相关景点有：
*高雄三民区的光之塔（台电高架铁塔）
*高雄旗津区的旗津风车公园