【PROFINET】
PROFINET是一个开放式的工业乙太网通讯协定，是由PROFIBUS & PROFINET国际协会所提出。PROFINET应用TCP/IP及资讯科技的相关标准，是实时的工业乙太网。自2003年起，PROFINET是IEC 61158及IEC 61784标准中的一部分。
PROFINET有模组化的结构，使用者可以依其需求选择层叠的机能。各机能的差异是在于为了满足高速通讯的需求，而对应资料交换种类的不同。
PROFINET可分为PROFINET CBA及PROFINET IO二种：PROFINET CBA适合经由TCP/IP，以元件为基础的通讯，PROFINET IO 则使用在需要实时通讯的系统。PROFINET CBA和PROFINET IO可以在一个网路中同时出现。
PROFINET IO是为分散式周边的实时（RT）及Isochronous实时（IRT）通讯所设计。其名称RT及IRT只是在说明配合PROFINET IO通讯时的实时特性。
== 技术 ==
为了达到上述的通讯机能，定义了以下三种的通讯协定等级。
* TCP/IP是针对PROFINET CBA及工厂调试用，其反应时间约为100ms。
* RT（实时）通讯协定是针对PROFINET CBA及PROFINET IO的应用，其反应时间小于10ms。
* IRT（等时实时）通讯协定是针对驱动系统的PROFINET IO通讯，其反应时间小于1ms。
利用乙太网的分析工具可以纪录及显示的PROFINET通讯协定的封包，也有一些软体可以解读PROFINET的资料帧。
== PROFINET元件模型（PROFINET CBA）==
一个PROFINET CBA系统会包括许多自动化的元件，元件可能是机械的、电子的或是IT的-{zh-hans:变量; zh-tw:变数}-，元件可以由标准的编程工具产生。
元件可由XML格式的PROFINET元件描述（PCD）档来说明。规划工具载入这些描述资料，并建立不同元件之间的逻辑关系。此模式相当程度地受到IEC 61499标准的影响。
PROFINET CBA的基本概念是很多时候自动化系统都可以分为几个小的子系统，彼此有清楚的区分。PROFINET元件一般只由少数几个输入信号控制，借由这些元件，用户写的程式启动了元件中的特定机能，将输出信号传递给另一个元件。其中用到的技术是制作商中立的。以元件为基础的通讯只需要进行规划，不需要进行编程。PROFINET CBA的通讯（非实时通讯）适用于总线周期时间在50...100微秒的系统。
== PROFINET及外部设备（PROFINET IO）==
PROFINET网路和外部设备的通讯是借由PROFINET IO来实现，PROFINET IO定义和现场连接的外部设备的通讯机能，其基础是级联性的实时概念，PROFINET IO定义控制器（有「主站机能」的设备）和其他设备（有「从站机能」的设备）之间完整的资料交换、参数设定及诊断机能。PROFINET IO是设计用来在以以太网连接的设备提供快速的资料传输，且支援生产者－消费者模型（provider-consumer model）。支援PROFIBUS通讯协定的设备可以无缝的和PROFINET网路连接，不需要IO代理器（IO-Proxy）之类的设备。设备开发者可以利用市面上贩售的以太网控制器来开发PROFINET IO设备。PROFINET IO适用在网路循环时间在数ms的系统。
PROFINET IO系统包括以下几种设备：
* IO控制器，控制自动化的任务工作。
* IO设备，一般是现场设备，受IO控制器的控制及监控，一个IO设备可能包括数个模组或是子模组。
* IO监控器是一个PC的软体，可以设定参数及诊断个别模组的状态。
PROFINET IO会在IO控制器及IO设备之间建立应用关系（Application Relation,AR），应用关系中会定义有不同的参数传递、周期资料交换及警告处理等特性的通讯关系（Communication Relations,CR）。
一个IO设备的特性会由设备制造商在GSD（General Station Description）档中说明，所使用的语言是GSDML（GSD标记语言），GSD档提供PC监控软体规划PROFINET组态所需要的基本资料。
== PROFINET IO 定址 ==
PROFINET网路中的每个模组都有以下的三个位址：
* MAC位址。
* IP位址。
* 设备名称，是在整个网路组态中对模组定义的逻辑名称。
由于PROFINET使用TCP/IP，会用到MAC位址及IP位址，但若一设备更换为其他设备，其MAC地址会变动，而IP位址是动态定址下的结果，为了让网路上的某一设备有固定的名称，因此会使用设备名称。
为了分配IP位址、子网路遮罩及预设闸道，定义了以下的二种方式：
*Discovery and Configuration Protocol（发现和配置协定）。
*DHCP（动态主机设定协定）。
== PROFINET及实时==
在PROFINET IO网路中，程序资料和警告都是实时（real time，RT）传送。PROFINET的实时是依IEEE及IEC的定义，在一个网路周期内允许在有限的时间内处理实时的服务。实时通讯是PROFINET IO资料交换的基础。在处理时，实时资料的优先权比TCP(UDP)/IP资料要高。PROFINET RT是分散式周边实时通讯的基础，也是PROFINET元件模型（PROFINET CBA）的基础。一般资料交换的总线循环时间约在数百微秒以内。
== PROFINET及等时通讯==
PROFINET的等时资料交换定义在等时实时（isochronous real time，IRT）机能中。具有IRT机能的PROFINET IO现场设备有整合在现场设备中的switch ports，可以用例如像以太网控制器ERTEC 400/200为基础。一般资料交换的总线循环时间约从数百毫秒至数微秒。等时通讯和实时通讯的差异是前者有高度的确定性，因此总线周期的启始时间可维持到很高的准确度，其抖动至多到1 µs (jitter)。像马达位置控制程序的运动控制应用就会用到等时实时通讯。
==应用行规==
应用行规（profile）是特殊设备或针对特别应用而事先定义的函数及特性组态。PROFINET应用行规由PI（PROFIBUS & PROFINET国际协会）工作小组所订定，由PI发布。应用行规有助于设备的开放性、互操控性及互换性，因此终端使用者可以确定不同设备商提供的类似设备会有标准化的功能及使用方式。使用者的选择促进设备商的竞争，使得产品的机能提升，成本下降。
PROFINET有许多的应用行规，例如针对编码器的应用行规，也有针对运动控制（PROFIdrive）及机能安全（PROFIsafe）的应用行规。甚至针对火车也有专用的应用行规。在2009年德国的汽车制造商提出了PROFIenergy应用行规，主要在管理车辆制造时产生的能源消耗。
==其他特点==
PROFINET支持工具调用接口（Tool Calling Interface，简称TCI），每一个设备制造商用任何支援TCI机能的软件进行现场设备的参数化和诊断，无需退出程序。
邻近识别及设备替换：所有PROFINET都会识别邻近的设备，因此若设备故障，可以在不需额外工具及先验知识的情形下更换设备。借由这些资讯，可以用图像的方式清楚的呈现系统的拓扑。
参数伺服器：个别的资料可以用制造商中性的方式（例如TCI）载入到参数伺服器中，参数伺服器也会自动将参数归档。当更换设备时参数伺服器也会自动重新载入相关资料。
确定性：PROFINET支援确定性的资料传递，可用在高准确度的控制任务中。
冗余：PROFINET中的冗余概念大幅提升系统的可用性。
==相关条目==
*工业以太网
*PROFIBUS
*电脑网路