Tema 3

* Grupo 3.  Rodriguez- Rivas- Sanchez- Suarez.  **Tema 3.** Pagina 59. Piping Handbook

Barinas, Marzo de 2018

Rodríguez Josbil; Suarez Kimberly; Sánchez Nerio; Rivas Anaimily

Resumen

**Dispositivos de alivio de presión en tubería**

     La presencia de altas presiones en las tuberías genera la necesidad de contar con válvulas y discos de seguridad para ser usadas en anomalías que son muy sensibles a ocurrir por las condiciones a las que son expuestas dichos conductos. La seguridad de los equipos y sobre todo las personas que pudieran ser afectadas con alguna falla en estos sistemas debe ser la prioridad para la empresa que estéoperando; siendo necesario tener un extremo cuidado con el diseño de los mismos y dando a conocer los rangos de operaciones de cada uno de ellos y así proporcionar mayor confianza en su uso. Este diseño también debe tener en consideración los cambios que pueden ocurrir en los tramos de las tuberías como por ejemplo las  de entrada y salida por el tipo de configuración que generara  un trabajo por debajo de los valores seguros ,en una mala calibración ; donde las válvulas se abran o cierren en valores fuera de sus rangos de operación , problemas mecánicos de la tubería generando más gastos ; pero todo esto se puede evitar con un buen diseño.

     Así como su diseño el modo de manejo debe ser tratado de manera adecuada teniendo consideraciones como : Las válvulas deben ser instaladas verticalmente sin obstrucciones, No se debe instalar en un accesorio que tenga un diámetro interior más pequeño que la conexión de entrada de la válvula de seguridad

Limitaciones y consideraciones:

* Como algunos valores limitantes se podría sugerir una caída de presión total máxima del 2 por ciento de la presión de ajuste

* la caída de presión entre la válvula y la brida no debe ser grande para evitar la vibración.

* Es importante que la tubería de entrada o la boquilla de montaje del recipiente no se sobrecarguen para que no ocurra una saturación¸ para ello se debería mantener la tubería de entrada lo más corta posible.

* Un largo corte de cuello de soldadura a la longitud adecuada. Esta máquina proporciona rigidez añadida

* Desvía la deflexión excesiva

**Válvulas de bloqueo o sellado abierto:** estas a veces son usadas con fines de mantenimiento en las líneas de alivio de presión; y básicamente consta de una puerta con área completa con movimiento horizontal; deberá estar bien conectada al vástago para evitar la separación o desconexión y preferiblemente una operación simultanea evitando las temperaturas por debajo de 32 ºF para no provocar que la humedad atmosférica se condense en el asiento de la válvula y se congele. Un método que evitará esto es instalar el dispositivo de seguridad con una línea de entrada vertical no aislada. Si no se genera el calentamiento adecuado en la entrada para evitar esto será necesario calentar la válvula mediante el trazado de vapor u otros medios.

     Se debe considerar calentar, aislar, purgar, enjuagar o cubrir el dispositivo, cualquier acción o método que sea necesario. La Figura 2 muestra un tipo de sello que es útil para aislar la válvula del fluido de proceso. Otra de las consideraciones que se deben tener es la contrapresión de la válvula de seguridad de acuerdo a su clasificación; en donde aquellas que sean de presión constante la contrapresión siempre debe ser al menos 5 psi más baja que la presión a la cual la válvula está configurada para abrirse.

* Restricciones:

**Para fluidos peligrosos (ver figura 3)**:no se debe utilizar en fluidos peligrosos a menos que la válvula esté a una altura considerablemente más alta que el equipo circundante y la descarga se puede dirigir lejos de dicho equipo.

**Tapón de drenaje(ver Figura 4)**: El tapón del orificio de drenaje de la válvula de seguridad debe retirarse en aquellos servicios donde el líquido podría acumularse en la descarga de la válvula; esto incluye servicios donde se puede formar condensación o donde la lluvia o la nieve pueden entrar a la tubería de descarga y acumularse como un líquido en la línea.

**Protección adecuada para el personal:** El vapor impulsará el líquido a alta velocidad y puede salpicar al personal que este laburando en el área generándole daños físicos con el líquido caliente.

**Soportes de tubería**:las válvulas deben medir la presión en un 3% y realizar una función de control específica. El esfuerzo excesivo en el cuerpo de la válvula afecta su capacidad de medición y control;a bajas temperaturas, la distorsión de la válvula hará que la válvula goteea presiones más altas que la presión establecida y el resultado es una operación defectuosa; por ello la tubería de descarga se sostiene libre de la válvula y se alinea cuidadosamente para que las fuerzas que actúan en la válvula estén en un mínimo cuando el equipo está bajocondiciones de funcionamiento normales; Debiendo  estar la tubería anclada adecuadamente para evitar oscilaciones o vibraciones mientras la válvula se está descargando (Figuras 1 y 5).

**Manifolds de descarga:**El diseño óptimo dependerá de un estudio económico general del sistema compuesto por buques, válvulas de seguridad y aprobación de la descarga.

**Discos de seguridad**: muchas de las consideraciones de diseño para los discos de seguridad son muy similares a los de las válvulas de seguridad por ejemplo en los casos de  la obstrucción, la congelación, el drenaje de salida y el manejo de los líquidos ; pero difieren en ciertos aspectos como la sensibilidad al sobre peso; siendo menor afectados los discos por este fenómeno que las válvulas.

**Tubería de salida:**Los discos se dimensionan con frecuencia según los requisitos de presión; pero es posible que la tubería de salida sea más pequeña que el tamaño de la tubería.

**Caída de presión:** La caída de presión permitida es ilimitada siempre que la capacidad de la línea sea adecuada para los requisitos de alivio. La pérdida de presión en la tubería será de mayor importancia en el caso del disco

**Contrapresión:** Si la contra presión es constante, la presión de ruptura debe especificarse en función de la diferencia entre la presión máxima segura del recipiente y la posterior presión. Si la contrapresión es variable, no se puede permitir que aumente en más del 10 % dela presión de trabajo máxima permitida

**Remplazo de disco:** Cambiar un disco debe ser una operación que sea rápida, fácil y lo más segura posible; y se deben proporcionar plataformas de acceso donde sea necesario.