Brandwand

Brandwände sind raumabschließende Bauteile von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Sie müssen eine Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lange verhindern. Als ausreichend lange gilt der Widerstand gegen ein Brandgeschehen, wenn die Brandwand unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (wmB) feuerbeständig (fb) ist und aus nicht brennbaren Baustoffen besteht.

## Anforderungen, Arten und Ausführung

### Innere und äußere Brandwände

Nach § 30 der Musterbauordnung (MBO) werden Brandwände entsprechend ihrer Anordnung am oder im Gebäude unterschieden in äußere bzw. innere Brandwände. Gebäudeabschlusswände zusammengebauter Gebäude sind als Brandwände auszubilden. Das gilt auch für die Außenwände zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebäuden. Ausgenommen von dieser Regel sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt. Bei getrennt stehenden Gebäuden müssen die Abschlusswände als Brandwände ausgebildet werden, wenn der Abstand zur Grundstücksgrenze nicht mehr als 2,50 m beträgt, es sei denn, das benachbarte Gebäude ist mehr als 5 m entfernt.

Innere Brandwände sind zur Unterteilung in ausgedehnten Gebäuden vorzusehen. Hier müssen sie in Abständen von nicht mehr als 40,00 m errichtet werden. Ebenfalls erforderlich sind sie in landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, um diese in Brandabschnitte von nicht mehr als 10.000 m³ Brutto-Rauminhalt zu teilen sowie zwischen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes. Innere Brandwände sind an der Fassade durch Hinweisschilder nach *DIN 4066: Hinweisschilder für die Feuerwehr* zu kennzeichnen, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Taktik an die vorhandenen Brandabschnitte anpassen können.

### Ausführung von Brandwänden

Nach § 30 Absatz 3 MBO müssen Brandwände auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sein. Das bedeutet nach Maßgabe der *DIN 4102-3: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nicht tragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*, dass die Wand, nach einer Brandbeanspruchung von 90 Minuten, mehreren Stößen durch einen 200 kg schweren Bleischrotsack mit einer Stoßarbeit von 3.000 Nm auf einer Fläche von ca. 400 cm² standhalten muss, ohne dass der Raumabschluss beschädigt wird. Hintergrund dieser Forderung ist, dass Brandwände nach einem Brand auch bei einstürzenden Decken oder anderen Bauteilen sicher stehen bleiben müssen.

Brandwände müssen außerdem aus nicht brennbaren Baustoffen der Baustoffklasse A1 oder A2 bestehen, da diese eine Weiterleitung des Brandes verhindern. Das betrifft auch die Bauteile, die über die Brandwand hinweggeführt werden.

### Zusätzliche Anforderungen zur Verhinderung des Brandüberschlags

In § 30 Absatz 4 MBO ist festgelegt, dass Brandwände bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen übereinander angeordnet sein müssen. Damit wird verhindert, dass sich Brände durch Lücken in Brandwänden ausbreiten können. Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

* sie auch unter mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sind,
* die Decken unter und über diesen Brandwänden feuerbeständig sind, aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen haben,
* Bauteile, die diese Brandwände und Decken unterstützen, feuerbeständig sind und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen,
* Außenwände in der Breite des Versatzes im Geschoss oberhalb oder unterhalb feuerbeständig sind,
* Öffnungen in diesen Außenwänden so gestaltet sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu befürchten ist. Dies kann z.B. durch feuerbeständige Brandschutzverglasungen (einschließlich Rahmenkonstruktion) erfolgen.

Nach § 30 Absatz 5 MBO sind Brandwände 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nicht brennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt werden. Da im Dachbereich die Anforderungen an Bauteile, die an die Brandwand angrenzen, wie z.B. Trennwände, geringer sind, muss ein Übergreifen des Brandes auf andere Dächer durch zusätzliche Maßnahmen verhindert werden. Dies kann durch eine Brandwand erreicht werden, die 30 cm über das Dach geführt wird oder durch eine feuerbeständige (F90-A) Auskragung von jeweils 50 cm an beiden Seiten.

### Öffnungen in Dächern

Öffnungen in Dächern müssen so angeordnet werden, dass der Brand nicht auf andere Gebäude oder Gebäudeteile übertragen werden kann. Oberlichter, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung müssen daher mindestens 1,25 m von Brandwänden entfernt sein, wenn diese weniger als 30 cm über Dach geführt sind. Der gleiche Abstand ist bei Dachgauben und anderen Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen einzuhalten, wenn diese nicht durch Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.

### Gebäude über Eck

Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss nach § 30 Absatz 6 MBO der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5,00 m betragen. Das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5,00 m Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand aus nicht brennbaren Baustoffen ausgebildet ist (Abbildungen 7 bis 10). Der Mindestabstand von 5,00 m soll den Brandüberschlag auf das über Eck angeordnete Gebäudeteil verhindern. Beträgt der Abstand der Brandwand von der Ecke weniger als 5,00 m, sind Maßnahmen erforderlich, die das Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Bauteil verhindern. Dies kann z.B. eine fensterlose, feuerbeständige Wand sein. Kein Brandüberschlag ist möglich, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° beträgt.

### Wände anstelle von Brandwänden

Unter bestimmten Voraussetzungen sind anstelle von Brandwänden auch andere Wände zulässig, sofern sie die Anforderungen erfüllen, die sich aus den Landesbauordnungen ergeben.

## Außenwandkonstruktionen und Öffnungen

Gemäß § 30 Absatz 7 MBO dürfen Außenwandkonstruktionen mit brennbaren Baustoffen, die eine seitliche Brandausbreitung begünstigen können, ohne besondere Vorkehrungen nicht über Brandwände hinweggeführt werden. Analog zum Dachbereich sind auch hier Maßnahmen erforderlich, um einen Brandüberschlag zu verhindern. Das ist beispielsweise bei Wärmedämmverbundsystemen und Holzfassaden der Fall.

### Wärmedämmverbundsysteme

Werden Brandwände mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit Dämmungen aus brennbaren Baustoffen wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS) verkleidet, die nach einem Verwendungsnachweis (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ) als schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) eingestuft werden, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Der EPS-Hartschaum ist in der Dicke der Brandwand durch einen nicht brennbaren Streifen aus Mineralwolle (Baustoffklasse A) zu ersetzen. Die Breite des Mineralwollstreifens muss dabei mindestens 20 cm betragen. Befindet sich eine Dehnfuge mittig zwischen zwei Brandwänden, so ist diese hinter der sichtbaren Fugenkonstruktion (z.B. Schlaufenprofil, Winkelschiene, Fugendichtband) bis zur Außenwandoberfläche vollständig mit Mineralwolle zu verstopfen. Zulassung beachten!

Die gleichen Vorkehrungen können auch beim Einsatz von WDVS bei Gebäuden bis zur Gebäudeklasse GK 4 (Außenwandbekleidung normal entflammbar zulässig) zu beachten sein, da sonst kein gültiger Verwendbarkeitsnachweis für das WDVS vorliegt. Eine abweichende Regelung muss in der Zulassung enthalten sein.

### Holzfassaden

Holzfassaden dürfen ebenfalls nicht über Brandwände geführt werden, es sei denn, als Außenwandbekleidung für Gebäude bis Gebäudeklasse GK 3 oder mit Zulassung als genehmigte Abweichung. In diesen Fällen empfiehlt es sich, an der Brandwand einen Streifen aus nicht brennbaren oder schwer entflammbaren Baustoffen in einer Breite von mindestens 50 cm auszuführen, um sicher einen Brandüberschlag zu verhindern.

Nach Musterholzbaurichtlinie ist in GK 4 und GK 5 im Bereich von Brandwänden bzw. Wänden nach § 30 MBO, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, die brennbare Außenwandbekleidung mindestens 1,0 m durch nichtbrennbare Baustoffe zu unterbrechen. Der Lüftungsspalt darf über die Brandwand nicht hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dämmstoff und einer Nennrohdichte von ≥ 100 kg/m³ auszufüllen

### Öffnungen in Brandwänden/Brandschutzabschlüsse

Nach § 30 Absatz 8 MBO sind Öffnungen in äußeren Brandwänden unzulässig. In inneren Brandwänden sind sie nur erlaubt, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. Diese Vorgaben sollen eine Schwächung der Brandwand verhindern. Abweichungen können zugelassen werden, wenn Gebäude z.B. auf dem Nachbargrundstück nur in einer Entfernung ≥ 5,00 m errichtet werden können (z.B. über eine Baulast). Sind Tür- oder Sichtöffnungen in inneren Brandwänden für die Nutzung erforderlich, sind diese durch feuerbeständige Abschlüsse (Brandschutztüren T90, Brandschutzverglasungen F90) zu schließen. Brandschutztüren können durch zugelassene Feststelleinrichtungen offen gehalten werden, wenn sie bei Auftreten von Rauch selbsttätig schließen.

Öffnungen für Leitungsanlagen und Lüftungsleitungen, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, dürfen nach §§ 40 und 41 MBO nur durch raumabschließende Bauteile hindurchgeführt werden oder sie überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. Vorkehrungen können Abschottungen für Kabeldurchführungen oder Brandschutzklappen sein. Für Brandschutzabschlüsse sind in der Regel Übereinstimmungsnachweise (abP oder abZ) erforderlich.

## Wände anstelle von Brandwände und Alternativen

Die Bauordnungen unterscheiden zwischen echten Brandwänden und Wänden, die unter bestimmten Voraussetzungen anstelle von Brandwänden zulässig sind. Diese Wände müssen sowohl Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer als auch weitergehende Anforderungen erfüllen, die sich für den jeweiligen Gebäudetyp aus der maßgeblichen Landesbauordnung (LBO) ergeben. Eine Tabelle mit den Mindestanforderungen an Brandwände und Wände anstelle von Brandwänden ist im Beitrag „Brandwände I” veröffentlicht.

### Wände anstelle von Brandwänden

Nach § 30 Absatz 3 MBO sind Wände anstelle von Brandwänden zulässig in Gebäuden der Gebäudeklasse 4, die auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung noch hochfeuerhemmend sind. Ebenso erlaubt sind Wände in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, die hochfeuerhemmend sind sowie Abschlusswände von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, die von innen nach außen feuerhemmend (F30) und von außen nach innen feuerbeständig (F90 - AB) sind.

Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Wände anstelle von Brandwänden mindestens bis unter die Dachhaut zu führen, also bis unter die oberste Schicht der Bedachung. Das können beispielsweise Dachziegel (ohne Lattung) sein oder die Dachpappe (ohne Tragkonstruktion). Da brennbare Baustoffe über Brandwände nicht hinweggeführt werden dürfen, sind Dämmungen, Tragkonstruktionen usw. nicht brennbar (z.B. Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt ≥ 1.000°C) auszuführen. Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nicht brennbaren Baustoffen (z.B. Ziegel mit Mörtelbett) auszufüllen.

### Alternativen zu Brandwänden

Neben Brandwänden können in bestimmten Fällen auch andere nutzungsspezifische oder technische Lösungen zur Trennung von Brandabschnitten angeordnet werden.

#### Löschanlagen

Automatische Löschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen) sind technische Einrichtungen, die Entstehungsbrände schnell mit Löschmitteln (Wasser, CO₂, Schaum etc.) bekämpfen und so die Ausbreitung eines Brandes verhindern. In verschiedenen Musterverordnungen werden beim Einbau von Löschanlagen größere Brandabschnitte ohne Brandwände gestattet (z.B. Flächen bis zu 10.000 m² in der Muster-Verkaufsstättenverordnung). Dem finanziellen Aufwand für Errichtung und Wartung einer Löschanlage stehen die Vorteile einer flexiblen, zusammenhängenden Fläche gegenüber. Wirtschaftlich und brandschutztechnisch sinnvoll kann der Einbau von Löschanlagen auch bei der Umnutzung großflächiger oder historischer Gebäude mit einer von geltendem Baurecht abweichenden brandschutztechnischen Infrastruktur (Bauteile, Baustoffe) sein.

#### Brandlastfreie Bereiche

Nach § 6 Absatz 2 der Musterverkaufsstättenverordnung (MVkVO) können Brandabschnitte in Verkaufsstätten mit automatischen Löschanlagen auch durch Ladenstraßen mit einer Breite von mindestens 10,00 m getrennt werden, wenn diese Rauchabzugsanlagen haben und das Tragwerk der Dächer aus nicht brennbaren Baustoffen besteht.

### Komplextrennwände

Komplextrennwände (KTR), die ausgedehnte Gebäude in Komplexe unterteilen, sind versicherungstechnisch definierte Brandwände, die höhere Anforderungen erfüllen. Sie besitzen einen Feuerwiderstand von F180-A und müssen unversetzt durch alle Geschosse führen.

### Brandbekämpfungsabschnittswand

Die Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) nennt neben der Brandwand auch die Wand zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten. Gemäß Ziff. 3.4 der Richtlinien handelt es sich bei dem Brandbekämpfungsabschnitt um einen auf das kritische Brandereignis normativ bemessenen, gegenüber anderen Gebäudebereichen brandschutztechnisch abgetrennten, ein- oder mehrgeschossigen Gebäudebereich mit spezifischen Anforderungen an Wände und Decken, die diesen Brandbekämpfungsabschnitt begrenzen. Er befindet sich in der Regel innerhalb ausgedehnter Industriegebäude, welche die üblichen Brandwandabstände von 40,00 m weit überschreiten. Anforderungen an die Wände von Brandbekämpfungsabschnitten sind im allgemeinen Teil der Industriebaurichtlinie sowie in der DIN *18230-1* *Baulicher Brandschutz im Industriebau – Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer* beschrieben.