Bombas

Mnecionar 4 tipos de bombas rotatorias:

\*Engranes.

\*Aspas.

\*Tornillo.

\*Lóbulo.

Mencionar 3 tipos de Bombas Recíprocas:

Pistón, émbolo y diafragma.

Mnecionar 3 tipos de bombas cinéticas:

de flujo radial, axial y mistos.

Características de las bombas centrífugas:

1. Añaden energía al fluido al accionar el impulsor.
2. A diferencia de las de desplazamiento positivo poseen una dependencia entre su capacidad y presión, es decir, al aumentar la carga total disminuye su capacidad.
3. Para aplicaciones industriales y comerciales.

Decribir las bombas de chorros de pozos profundos y las bombas de chorros sumergibles:

* De pozos profundos:

1. Su motor se encuentra a nivel de la boca del pozo, y el ensamble del chorro está abajo, cerca del nivel del agua al igual que la bomba principal.
2. El difusor se encuentra dentro del tubo de succión y el agua se conduce a la entrada de la bomba, donde es movida por el impulsor.

* Sumergibles:

1. Puede sumergirse por completo.
2. Se instala a un tubo confinante.
3. La succión de la bomba está en el fondo donde fluye el agua a través de un filtro hacia el ojo del impulsor.
4. Posee un tubo o manguera de descarga en el centro.
5. El motor seco se encuentra sellado en el entro de la bomba.

Curvas de rendimiento de las bombas rotatorias: son gráficas de capacidad, eficiencia y potencia vs. la presión de descarga, y lo que nos dice que mientras aumenta la presión disminuye la capacidad de la bomba, gracias a que existe una fuga interna del lado de lata presión a la de baja presión. Se debe a que cada bomba posee una potencia diferente que necesita para impulsar un fluido, es por ello que para el caso de las bombas rotatorias la capacidad varía de modo casi lineal con la velocidad rotativa.

Ahora para la curva de rendimiento de las bombas centrífugas se baza en la medida de la carga total de la bomba vs. la capacidad o descarga y representa la cantidad de energía que se necesita añadir a una unidad del peso del fluido conforme pasa por la bomba, lo que nos indica que al aumentar la carga total de la bomba disminuye su capacidad. Pero a su vez existe otra carga que permite medir con más precisión el rendimiento utilizando la eficiencia, la carga y la potencia y determina que éstas por lo general son eficientes a un 60% y 80%.

Leyes de Afinidad:

Demuestran nn cambio en el tamaño del diámetro del impulsor o de la velocidad del eje afecta al flujo volumétrico o a la velocidad al primer orden; la presión estática al segundo orden; y la potencia eléctrica del motor de la bomba al tercer orden.

Para cuando varía la velocidad:

* La capacidad varía en forma directa con la velocidad: Q1/Q2=NI/N2.
* La carga varía con el cuadrado directo de la velocidad: ha1/ha2= (NI/N2)^2.
* La potencia ue requiere la bomba varía con el cubo de la velocidad: PI/P2=(NI/N2)^3.

Para cuando el diámetro del impulsor varía:

* La capacidad varía de forma directa con el diámetro del impulsor: Q1/Q2=D1/D2.
* La carga total de la bomba varía con el cuadrado del diámetro del impulsor: ha1/ha2=(D1/D2)^2.
* La potencia que requiere la bomba varía con el cubo del diámetro del impulsor: P1/P2=(D1/D2)^3.

La eficiencia permanece casi constante para cambios en la velocidad y para cambios pequeños en el diámetro del impulsor

Describir la relación entre el punto de operación de una bomba centrífuga y la curva de resistencia:
Si el punto de operación de una bomba se define por el flujo volumetrico cuando se instala a un sistema, la carga total de la bomba que desarrolla la bomba se determina por medio de la resistencia del sistema que corresponde a la misma del flujo volumetrico . Por lo que se dice que es la gráfica del flujo volumetrico que la bomba distribuye como función de la carga total, y la que está sujeta por el sistema del que forma parte.

La NPSH ( Carga de Succión Neta Positiva ):
Una parte fundamental de la bomba es garantizar la condición el fluido que entra por la bomba sea la apropiada para mantener el flujo completo del fluido. Se define como es una cantidad utilizada en el análisis de la cavitación de una instalación hidráulica, ésta reporta los resultados de los fabricantes de bombas que prueban cada diseño para determinar el novel de la presión de succión que se requiere, con el fin de evitar la cavitación. La NPSH de cada bomba determina la condición de capacidad de operación y la carga total de la misma. Se relaciona con el rendimiento de las bombas ya que se relaciona con la presión de vapor del fluido que bombea, las pérdidas de energía del tubo de succión. A la vez se relaciona con la velocidad, ya que son para ayuda y se aplican solo a la velocidad de operación que se menciona. Si la bomba opera la velocidad diferente, la NPSH que se requiere a la velocidad nueva se calcula a partir de:
NPSH= ((N2/N1)^2)\*(NPSH)