Advantech:Промышленные коммуникации

# Вопросы по подбору оборудования

## Что входит в спектр оборудования для промышленных коммуникаций?

Три группы изделий:

1. Шлюзы и сервера устройств.

* RS-232/485/422 <=> Ethernet (EKI-151x, 152x)
* RS-232/485/422 <=> Wi-Fi (EKI-135x, 136x)
* RS-232/485/422 <=> GPRS + Ethernet (EKI-132x, 133x)
* Modbus/RTU <=> Modbus/TCP (EKI-122x)

2. Коммутаторы и медиа-конверторы.

* неуправляемые комутаторы (EKI-2xxx)
* неуправляемые smart-коммутаторы ProView (EKI-5xxx)
* упрощенные управляемые L2 коммутаторы (EKI-5xxx-MB/EI/PN)
* управляемые L2-коммутаторы(EKI-74xx, EKI-77xx, EKI-91xx)
* упрощенные управляемые L3 коммутаторы (EKI-76хx)

3. Беспроводное оборудование.

* точки доступа с одним радиоблоком (EKI-631x, 633х)
* базовые станции для mesh (EKI-634x) - phase out
* мобильные станции для mesh (EKI-635x) - phase-out
* WiFi-клиент EKI-6232

# В какие режимы можно поставить сервера устройств?

* VCOM - виртуальный ком-порт (в Windows). Вызывает компьютер.

Возможно одновременное подключение нескольких компьютеров к одному EKI. Подварианты - broadcast (спрашивает один, ответ слышат все) и round-robin (каждый получает ответ только на свой запрос; есть очередь запросов).

* [не для всех] RVCOM - виртуальный ком-порт с обратным вызовом. Вызывает EKI. В основном, предназначен для работы с модемами, когда у модема нет публичного IP.
* TCP server/TCP client/UDP server/UDP client - на каждый serial открывается два IP-порта, один для данных, второй для управления (скорость, битность, RTS/CTS/DCD/etc). Соответственно, вызывать можно как в одну, так и в другую сторону.

Два EKI, "слепленные" через эти режимы, образуют "удлинитель 232/485 через Ethernet".

* [не для всех] RFC-2217 (=telnet). Вариация на тему виртуального ком-порта, в основном для линуксоидов.
* [для модемов] SMS-туннель. Если нет GPRS, но есть SMS - входящий символьный поток по количеству символов или по делимитеру запаковывается в SMS и отправляется на заданный адрес. Если "с той стороны" такой же модем, то он восстановит исходный символьный поток. Тоже вариант удлинителя, только через модем.

# Отличия EKI-152x и 122x?

EKI-152x - device server. Работает на втором уровне пирамиды OSI. Не читает и не перепаковывает передаваемые данные, просто заворачивает их в "обёртку" на ТСР-стороне.

EKI-122x - шлюз данных. Работает на третьем уровне пирамиды OSI. Полученный пакет данных парсится, проверяется чексумма (если есть). При необходимости, подменяются адреса слейвов. Виртуального ком-порта не образует "по определению".

Аппаратно устройства одинаковы, но прошивка абсолютно разная. Перешить с одной серии на другую невозможно.

Пример №1. "В поле" устройство с Modbus/RTU. На компьютере софт, понимающий Modbus/TCP через штатную сетевую карту. Тогда берем EKI-122x.

Пример №2. "В поле" устройство с Modbus/RTU. На компьютере софт, понимающий Modbus/RTU через serial. Но serial протащить невозможно. Тогда берем EKI-152x, тащим Ethernet.

Пример №3. "В поле" устройство с Modbus/TCP. Надо прицепить к PLC, понимающему Modbus/RTU (например, на нем нет ethernet). Тогда берем EKI-122x.

# Отличия ADAM-457x и EKI-152x?

 Скорость
 Разъемы
 Питание

# Какой софт нужен для работы с этим оборудованием?

Есть три поколения ПО.

1. Наиболее старая утилита - EDG Utility. Пригодна для работы с устройствами серии EDG, либо ADAM-45xx-A. Взять можно здесь.

2. Serial Device Server Configuration Utility (кратко SDSCU). Если нужна какая-то конкретная версия - взять в представительстве на техсаппорте. Иначе брать п.3.

3. Начиная с версии 1.70 утилита была переименована в EKI Configuration utility. Взять можно здесь.

Примечание. Часть модулей не имеет возможности работы через утилиту "по определению". В этом случае работать с ними необходимо через веб-интерфейс.

# Какие особенности серии EKI-3000?

Серия коммутаторов EKI-3000 предназначалась для эксплуатации в системах управления зданиями. Основные особенности:

* пластиковый, а не металлический корпус;
* диапазон рабочих температур от -10С;
* неуправляемые коммутаторы, но впервые в Advantech:
	+ часть портов имеет повышенный QoS для подключения камер видеонаблюдения;
	+ диагностика закольцовки;
	+ поддержка отключения портов 802.3az

Серия EKI-3000 была снята с производства в первой половине 2017 года, формальной заменой является EKI-2000 ревизии BE.

# Что такое - протокол X-Ring.

Проприетарный протокол резервированных сетей с кольцевой топологией, делался компанией Netstar, которая впоследствии была куплена Advantech. В отличие от протоколов STP/RSTP - контроль целостности сегментов выполняется не только мастером сети, но и всеми остальными коммутаторами. В случае отказа сегмента коммутатор немедленно докладывает мастеру и, не дожидаясь ответа, переключается на backup port при наличии такового. В результате достигается время восстановления сети не более 20 мсек на максимальном количестве коммутаторов.

Для X-Ring Pro (для ориентировки, а не как спецификация):

* 250 коммутаторов - восстановление менее 20 мсек;
* 100 коммутаторов - восстановление менее 15 мсек;
* 50 коммутаторов - восстановление менее 10 мсек.

Коммутаторы EKI-76й серии апгрейдятся с X-Ring до X-Ring Pro методом замены прошивки.
X-Ring - версия 1.ххK1xx или 1.ххК3хх
X-Ring Pro - версия 1.ххК5хх

# Отличия различных версий X-Ring.

{+ Отличия X-Ring и X-Ring Pro

 Макс.количество коммутаторов
 Выбор мастера кольца
 Поддержка Dual-Ring

X-Ring+ - версия X-Ring Pro для ODM. Pro и Plus могут жить совместно в одном кольце.
X-Ring Elite - подверсия X-Ring Pro для коммутаторов EKI-77 серии, спецификации как у X-Ring Pro, только не поддерживаются стыковки колец и т.п. Смысла в использовании не вижу.