پیمایش گرمایی الکتریکی

سیستم گرمایش الکتریکی - هیت تریسینگ  یا ، روشی برای حفظ دما و افزایش آن بخصوص برای لوله‌ها و مخازن حاوی سیال از طریق گرمایش از سطح بواسطه کابل‌های حرارتی می‌باشد. در این روش، کابلهایی که نوعاً یا توان ثابت یا توان متغیر(خود تنظیم بر پایه نیمه رسانا) نامیده می‌شوند به کار می‌آیند. این کابل‌ها با وجود عایق، نقش جبران تلفات حرارتی  یا مورد نیاز جهت افزایش دما از طریق سطح بر اساس قانون ترمودینامیک می‌نمایند. 

از مصارف عمده صنعتی این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 جلوگیری از یخ زدگی و لختگی سیالات مانند آب و سوخت داخل لوله و مخازن 
 حفظ دمای سیال 
 افزایش دمای سیال 
نیز می‌توان به مصارفی غیر صنعتی چون گرمایش از کف در منازل مسکونی ، جلوگیری از یخ زدگی در آبروها  و جلوگیری از لغزندگی روی جاده، پل، سرازیری پارکینگ و پله‌های فرار نام برد.

بطور کلی کابل‌های موضوع به دو دسته توان ثابت  و خود تنظیم نیمه هادی  تقسیم می‌شوند. کابل‌های حرارتی با توجه به روکش متفاوت در برابر محیطهای آلی و معدنی یا محیط های دارای خورندگی شیمیایی و اسیدی و همچنین تحمل دماهای محیطی دسته بندی می شوند که با توجه به شرایط باید روکش مناسب را انتخاب نمود. جنس روکش خارجی می‌تواند از انواع ترموپلاستیک (Thermoplastic) یا فلوروپلیمر(Fluoropolymer) و یا سیلیکون رابر (Silicone rubber) و یا استانلس استیل (Stainless Steel) و یا آلومنیوم (Aluminum) باشد که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (OPG) صرفا روکش فلوروپلیمر و آلومنیوم و استانلس استیل مجاز می باشد.

کابلهای حرارتی با توان ثابت (Constant Wattage) 
این نوع از کابل همواره با داشتن مقاومتی ثابت در سراسر طول کابل توان ثابتی را ارائه می‌دهد. 
کابل‌های وات ثابت یا توان ثابت در تقسیم‌بندی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 توان ثابت موازی(Parallel Constant Power) که قابل برش در هر نقطه مورد نظر می باشند. 
 توان ثابت سری که بصورت از پیش آماده و غیرقابل برش در کارخانه سربندی و تولید می شوند. 
نیز در دسته‌بندی دیگری میتوان به کابلهای توان ثایت مسیر طولانی اشاره نمود که در سه نوع ذیل موجود هستند:

 توان ثابت مسیر طولانی تکفاز (Long Line 230v)
 توان ثابت مسیر طولانی سه فاز (Long Line 400v)
 توان ثابت مسیر طولانی ولتاژ فشار قوی (Long Line up to 6kv)

کابلهای حرارتی موازی خود تنظیم بر پایه نیمه رسانا 
این نوع از کابل رفتار متفاوتی در دماهای متفاوت محیطی بواسطه هسته پلیمری و نیمه هادی خود نشان می‌دهند و توان‌های متفاوتی در دماهای متفاوت ارائه می‌نماید. بگونه ای که در دماهای پایین و سردتر تراکم الکترونهای نیمه هادی بیشتر شده، مقاومت افزایش یافته و در اثر افزایش توان، دمای سطح کابل بالا میرود و در مقابل با افزایش دمای سطح سیال، عکس این موضوع محقق شده و توان مصرفی و حرارت تولیدی کابل کاهش می یابد.  بدلیل عملکرد اتوماتیک این کابلها برخی آن را کابل هوشمند نیز می‌نامند(فاقد پایه علمی). لازم است ذکر شود که مبنای توان نامی این کابل‌ها توسط سازندگان به جهت متغیر بودن در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می‌شود.

این نوع از کابل های گرمایش الکتریکی عمدتاً در دسته‌بندی ساده ای به صورت ذیل قرار می‌گیرند:

 دما پایین که معمولاً برای جلوگیری از یخ زدگی بکار می‌رود. (Freeze Protection)
 دما متوسط که گاه برای جلوگیری از یخ زدگی و گاه برای فرایندهای حفظ دماهای متوسط سیال ها بکار می‌رود. (Medium Temperature)
 دما بالا که بیشتر برای فرایندهای حفظ دماهای بالا یا افزایش دما بکار می‌رود. (High Temperature)

مزیت کابل های نیمه هادی خود تنظیم 

 قابل برش در هر طول و نقطه مورد نظر ( به انگلیسی: cut to length )   
 در صورت روی هم قرار گرفتن، کابل نمی سوزد ( به انگلیسی: It does not burn when overlapped )
 صرفه جویی در انرژی به دلیل راندمان بالا و مصرف میزان دقیق انرژی در زمانهای مختلف بر حسب نیاز ( به انگلیسی: energy efficient)
 هزینه نصب ارزان (به انگلیسی : lower installation cost)
 کنترل پذیری بالا و قابلیت اطمینان در تنظیم خودکار هرمتر کابل توسط خودش (Safety & Reliability)

منابع 
https://www.istaoil.com/fa/heattrace 
 ویکی‌پدیای انگلیسی
 شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا - IODEC 
شرکت ادیب آسیا تجهیز 

گرمایش الکتریکی
لوله‌کشی
مهندسی
لوله‌گذاری
نفت و گاز
پتروشیمی