Serie Generale n. 271 del 19-11-1994
SUPPLEMENTI ORDINARI
REGIONE BASILICATA
REGIONE BASILICATA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 febbraio 1994
Nuovo piano generale degli acquedotti della Basilicata. (Deliberazione n. 1241). (GU Serie Generale n.271 del 19-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 146)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3739 del 12
luglio 1993 avente ad oggetto: "Nuovo piano regolatore degli
acquedotti della Basilicata", allegato al presente provvedimento per
cognizione delle premesse che ne hanno determinato l'assunzione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 726 del 27 ottobre 1992;
Visto il parere della quinta commissione consiliare permanente;
All'unanimità di voti, espressi dai 19 consiglieri presenti e
votanti;

Delibera

di approvare il nuovo piano regolatore generale degli acquedotti
della Basilicata, nel testo allegato al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale.
Potenza, 8 febbraio 1994
Il consiglio regionale

Comitato Tecnico per la gestione delle acque
di Basilicata

Nuovo Piano Regolatore Generale
degli acquedotti di Basilicata.

RELAZIONE

1. Premesse
La Regione Basilicata, con direttive n. 569 del 2 febbraio 1983,
ha istituito il comitato tecnico per la gestione delle acque della
Basilicata.
Tra i compiti svolti da detto organismo è quello di aggiornamento
del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti di cui alla legge
4.2.1963 n. 129.
La situazione dell'approvvigionamento idrico potabile della
Basilicata ha assunto, negli ultimi anni, aspetti preoccupanti.
Le cause di tale fenomeno dipendono dai sempre più crescenti
fabbisogni delle popolazioni, dalla inadeguatezza delle fonti di
alimentazione e delle strutture poste a loro disposizione.
L'Acquedotto Pugliese, quale Ente gestore dei più grandi
acquedotti della Basilicata e di alcuni dei minori, redasse sin dal
1971, uno studio tendente a fornire le soluzioni atte a consentire la
normalizzazione dell'approvvigionamento idrico.
Nel 1975 lo studio suddetto fu aggiornato ed esteso, su precisa
volontà della Regione Basilicata, anche ai Comuni che provvedono
direttamente alla gestione dei propri acquedotti e che numericamente
costituiscono circa il 50% di tutti i Comuni della Regione.
Con il progetto che la presente relazione accompagna si è inteso
ora aggiornare il suddetto piano sulla base dell'esperienza
gestionale degli anni trascorsi e dei programmi di sviluppo della
Regione.
Il gruppo di progettazione del piano, si è avvalso degli apporti
del Genio Civile di Potenza, della Cassa per il Mezzogiorno e delle
Amministrazioni Comunali che hanno fornito molti elementi.
Dati utili per la relazione del piano sono stati ricavati anche
dalle pubblicazioni dell'Istituto di Ricerche Economica e Sociale per
la Basilicata (I.B.R.E.S.), del Comitato Regionale per la
Programmazione Economica della Basilicata (C.R.P.E.B.), della Camera
di Commercio di Potenza, degli Enti Provinciali per il Turismo di
Potenza e Matera.
Prima di passare alla trattazione particolareggiata del progetto
si ritiene necessario indicare, sinteticamente, i criteri
fondamentali che sono stati posti a base della sua elaborazione.
Individuazione di tutte le necessità idrico-potabili in relazione
al migliorato tenore di vita delle popolazioni, allo sviluppo socio-
economico della Regione, alla presenza di numerosi insediamenti
sparsi abbisognevoli di servizi autonomi indipendenti del centro
urbano, alla incidenza sui consumi determinata, in alcuni periodi
dell'anno, dal rientro in massa, nei Comuni lucani, di numerosi
emigrati.
Priorità dell'uso potabile nella utilizzazione delle risorse
idriche. Non è infatti ammissibile registrare carenze
nell'approvvigionamento idrico-potabile, sia pure per limitati
periodi di tempo, in una regione ricca di acque e che anzi è
tributaria di altre Regioni.
Tutto ciò, naturalmente, inserito nel quadro generale delle
necessità idriche per uso industriale e per uso irriguo che vanno
anche'esse tenute in debito conto. tali usi vanno ovviamente
disciplinati al fine di evitare qualsiasi spreco di acqua ad esempio,
l'irrigazione va fatta con impianti tubati e non con canalette o con
canali in terra.
Utilizzazione delle fonti tradizionali, sorgenti, in base alla
portata minima e non a quella media, perchè solo su tale portata si
può fare sicuro affidamento. Per quanto attiene a queste fonti i
dati sono stati rilevati utilizzando uno studio elaborato
dell'Acquedotto Pugliese nel 1974, per conto della Regione
Basilicata, contenente una accurata indagine su tutte le sorgenti
della Basilicata, nel quale sono catalogate 1.603 sorgenti con dati
di portata riferiti in più anni di osservazione.
Utilizzazione per uso potabile anche delle acque di invaso per
integrare quelle di sorgente che non sono più sufficienti per far
fronte, in tutti i periodi dell'anno, alle accresciute necessità.
Occorre infatti tener conto che in questi ultimi anni è stato
rilevato un progressivo allungamento del periodo di magra delle
sorgenti ed una diminuzione dei valori delle portate. L'E.A.A.P., per
tutti gli acquedotti che gestisce, ha avuto modo di accertare,
attraverso le rilevazioni sulle varie sorgenti, l'esistenza di tale
fenomeno dal 1967 in poi.
L'utilizzazione degli invasi oltre che provvedere alla suddetta
integrazione, consente, in caso di magre eccezionali, di poter
disporre di acqua con le prime piogge mentre le sorgenti richiedono
lungi tempi di corrivazione e fondamentalmente precipitazioni nevose.
D'altra parte gli invasi lucani, essendo in massima parte di alta
montagna, contengono acqua con caratteristiche molto vicine a quelle
potabili e quindi potabilizzabili con costi relativamente bassi.
Occorre infine tener conto che la presenza di invasi già
costruiti consente di disporre, in tempi relativamente brevi, di
acqua necessaria per realizzare alcune urgenti integrazioni.
Creazione, ove possibile, di una seconda via di adduzione, che,
oltre a provvedere alla integrazione di portata necessaria, possa
garantire un'alimentazione idrica, sia pure ridotta, in caso di
prolungata interruzione della via principale. Ciò in Basilicata
avviene con frequenza per le rotture delle condotte che si
determinano a causa della particolare natura dei terreni attraversati
e, per gli acquedotti alimentati con impianti di sollevamento, per le
interruzioni di energia elettrica causata dalle bufere di neve e di
vento.
Creazione, quanto più possibile, di acquedotti basati su schemi
articolati di alimentazione comprendenti più Comuni e più fonti di
alimentazione allo scopo di meglio garantire l'approvvigionamento
idrico di tutti gli abitati escludendo dal bilancio delle
disponibilità idriche i modestissimi contributi delle piccole
sorgenti.
Realizzazione di acquedotti rurali per alimentare le popolazioni
delle case sparse utilizzando o le portate derivante da altri
acquedotti o quelle, anche se modeste, delle sorgenti locali.
Assegnazione, nella determinazione dei fabbisogni idrico-potabili,
di portare aggiuntive alle zone in cui sgorgano le varie sorgenti,
dovendosi ritenere valido il principio che le esigenze idriche di
tali zone vanno soddisfatte prioritariamente e con larghezza.
Larghezza però non significa spreco per cui occorre disciplinare e
razionalizzare qualsiasi tipo di utilizzazione.
Da tutto quanto innanzi esposto deriva la necessità di:
- prevedere per tutti gli acquedotti della Basilicata una gestione
il più possibile unitaria e tecnicamente efficiente per
utilizzare in maniera razionale le risorse idriche a ciascuno
assegnate e per eliminare inconcepibili frontiere fra Comune e
Comune.
L'acqua, infatti, è un bene che non va sprecato e che deve
considerarsi a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, pur
salvaguardando naturalmente il principio, già innanzi enunciato,
di riservare, alle zone delle sorgenti, portate tali da soddisfare
innanzi tutto e con larghezza le loro necessità.
- Apportare varianti al vigente Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti le cui previsioni sono risultate inadeguate alle nuove
necessità idrico-potabili della Basilicata.
2 - Situazione attuale degli acquedotti in Basilicata.
2.1 Acquedotti gestiti dall'E.A.A.P.
Nel 1942 lo Stato affidò all'E.A.A.P. la gestione dei grandi
acquedotti della Basilicata: l'Agri, il Basento e il Caramola.
L'Ente Acquedotto Pugliese ha realizzato un altro grande
acquedotto, quello del Frida, ed ha provveduto alla ricostruzione ed
all'adeguamento degli altri tre per i quali ha contemporaneamente
provveduto alla immissione di nuove fonti di alimentazione.
Nel contempo l'Ente medesimo ha assunto la gestione anche degli
acquedotti locali a servizio di Rionero, Trecchina, Maratea.
Anche per tali acquedotti sono state realizzate opere integrative
e di ricostruzione.
Tutti gli interventi sono stati effettuati nella misura
consentita dai finanziamenti ottenuti.
Lo stato dell'approvvigionamento idrico degli abitati gestiti è
andato gradualmente migliorando raggiungendo nel 1970 livelli più
che soddisfacenti giacchè è stato possibile assicurare a quasi
tutti gli abitati e per quasi tutti i periodi dell'anno una
erogazione continua.
Successivamente, a causa del notevole aumento dei consumi, del
contemporaneo progressivo impoverimento delle sorgenti,
dell'inadeguatezza delle previsioni del P.R.G.A., della limitatezza
dei finanziamenti ottenuti, a fronte delle necessità prospettate nei
programmi predisposti dall'E.A.A.P., si è verificato un graduale
deterioramento della situazione dell'approvvigionamento idrico
raggiungendo nel 1975 punte di estrema gravità.
L'Ente Acquedotto Pugliese ha fronteggiato in ogni momento le
situazioni con la sua organizzazione tecnica specializzata, il che ha
consentito di utilizzare nel migliore dei modi tutte le risorse
idriche di cui poteva disporre, realizzando il maggior numero
possibile di ore di erogazione e cercando di limitare al minimo i
disagi alle popolazioni e di evitare squilibri fra i vari abitanti e
fra le varie zone di questi ultimi, la maggior parte dei quali, ha
una altimetria variabilissima. Dall'allegato 1b si può rilevare per
ciascuno degli acquedotti la situazione relativa alle attuali fonti
di alimentazione, alle portate disponibili, alle ore di erogazione
assicurate negli abitati nei periodi di morbida e di magra delle
sorgenti.
Dall'esame dei dati, in esso allegato riportati, si rileva la
necessità di provvedere in tempi brevi alla realizzazione di opere
integrative sia per quanto attiene alle fonti di alimentazione sia
alle strutture per l'adduzione dell'acqua ai punti di utilizzazione.
I successivi allegati contengono lo studio e le previsioni per
pervenire a tale realizzazione, che potrà consentire la
normalizzazione dell'approvvigionamento.
2.2 Acquedotti gestiti direttamente dai Comuni
I Comuni che provvedono direttamente alla gestione dei propri
acquedotti sono in numero di 67.
La quasi totalità è servita da piccoli acquedotti locali, la
maggior parte dei quali è in condizioni di estrema precarietà il
che determina una erogazione di poche ore al giorno come si rileva
dall'allegato 1b.
Tale situazione deriva da una parte da strutture inadeguate e
fatiscenti, nonchè dalla non più accettabile presa di posizione dei
Comuni di voler utilizzare solo le sorgenti del loro agro anche se
queste come spesso avviene hanno portate veramente insignificanti
specialmente in alcuni periodi dell'anno, dall'altra dall'assoluta
mancanza da una gestione adeguata e di interventi manutentori, il che
fa rapidamente degradare anche opere da poco realizzate.
La carenza nella gestione è dovuta:
- alla mancanza di attrezzature, mezzi e personale numericamente e
tecnicamente capace (in alcuni Comuni i compiti di fontaneria
sono affidati a personale non idoneo e che assolve altri
incarichi);
- alla mancanza del necessario controllo dell'acqua erogata
(mancanza di contatori alle utenze o, se vi sono, mancanza delle
relative sistematiche letture) e di un razionale addebito
dell'acqua fornita agli utenti (in alcuni Comuni le eccedenze non
vengono addebitate o lo sono con tariffe addirittura inferiori a
quelle dell'impegnativo);
- ad irrazionale sistema di costruzione degli impianti e tronchi
idrici che spesso si prolungano anche fuori dell'abitato per
chilometri senza essere inquadrati in schemi generali
opportunamente studiati e calcolati;
- ad adozione di diametri inadeguati che provocano durante
l'erogazione notevoli abbassamenti dei carichi;
- ad adozione, per le condotte, di materiale non idoneo che
provocano numerose perdite;
- alla mancanza di apparecchiature di registrazione e di controllo.
Tali fatti, comuni a quasi tutti gli abitati, assumono
particolare rilevanza per la città di Potenza dove le conseguenze
delle carenze si fanno sentire in maniera più accentuata e più
drammatica stante la sua prorogativa di città capoluogo di provincia
e di regione.
Una conseguenza grave di tali carenze è costituita, per esempio,
dalla enorme disparità di ore di erogazione tra le varie zone
dell'abitato, la cui altimetria è notevolmente variabile.
Da quanto precede risulta evidente la necessità di provvedere
con urgenza alla creazione di nuove strutture, intese sia come fonti
di alimentazione che come opere di adduzione e di distribuzione,
inserite in schemi organici e tecnicamente efficienti, unitamente e
contemporaneamente alla creazione di una efficiente organizzazione
gestionale atta ad eliminare le carenze innanzi enunciate.
Dall'allegato 1b si può rilevare come per alcuni Comuni la
situazione dell'approvvigionamento idrico è leggermente migliore di
altri; trattasi di Comuni nei quali sono stati operati di recenti
interventi con la costruzione di nuove opere o con la ricostruzione
di quelle esistenti.
3 - Fabbisogni Idrico-Potabili.
Come già detto nelle premesse uno dei criteri fondamentali posti
a base del presente progetto è stato quello di determinare
innanzitutto gli effettivi fabbisogni idrico-potabili della
Basilicata.
Infatti i dati che a tale riguardo furono fissati dal Piano
Regolatore Generale degli Acquedotti e sui quali si è dovuta basare
la recente progettazione si sono dimostrati assolutamente
insufficienti e non adeguati alle effettive necessità delle
popolazioni servite.
Tale insufficienza ed inadeguatezza sono derivate dal fatto che
nella determinazione dei fabbisogni idrici non si tenne conto di
alcuni fattori di sviluppo che negli ultimi anni hanno portato un
miglioramento nel tenore di vita delle popolazioni cui è seguito con
immediatezza un aumento nei consumi di acqua potabile. Altri fattori
di cui non si tenne conto sono quelli connessi ad alcune attività
della Basilicata ed alle sue strutture socio-economiche.
I dati relativi ai consumi mostrano come questi ultimi, in molti
abitati, hanno già raggiunto i valori fissati dal P.R.G.A. al 2015
ed in alcuni li hanno addirittura superati.
Nel rinviare all'allegato 2 ed in particolare alla sua Relazione
per i dettagli relativi a questo argomento si fa qui presente che, in
relazione alle considerazioni che procedono, l'analisi delle
necessità idrico-potabili è stata effettuata esaminando, con
opportuni criteri, separatamente quelle strettamente legate alle
esigenze civili degli agglomerati urbani, quelle connesse con le
attività industriali, quelle per le attività turistiche e quelle
connesse con l'agricoltura.
Infine si è tenuto conto che tramite le condotte che convogliano
acqua per uso potabile vengono immesse al consumo anche acque
utilizzate da piccole industrie per le quali l'acqua necessaria ai
cicli di lavorazione deve avere caratteristiche potabili; nonchè per
quelle industrie di piccola entità che, pur non richiedendo acque
potabili per i loro processi, per la loro ubicazione non possono non
attingere dagli acquedotti potabili non essendovi alcuna possibilità
o convenienza di costruire apposite condotte per la loro
alimentazione.
Tenendo conto di tutti i fattori innanzi citati si è pervenuti
alla individuazione, per ciascun Comune dei fabbisogni idrici
globali. I dati ottenuti si sono riportati nell'allegato 2 b.
Complessivamente il fabbisogno di acqua potabile previsto dal pi-
ano è risultato di mc/s 7.862.
Di cui mc/s 3.374 da sorgenti, mc/s 4.239 da invasi e mc/s 0.249
da pozzi.
Nel rinviare agli allegati 3b e 3c per i particolari relativi ai
prelievi previsti dai vari invasi, si ritiene qui opportuno precisare
che la portata di mc/s 4.234 tiene conto dei valori massimi delle
portate da prelevare dagli invasi: in realtà tali prelievi subiranno
delle riduzioni man mano che aumentano le portate delle sorgenti
rispetto ai minimi considerati.
Pertanto i volumi annui che saranno attinti dai vari invasi
dipenderanno dall'andamento delle portate delle sorgenti.
Individuati così i fabbisogni si è passati alla determinazione
delle fonti da destinare ai vari Comuni e degli schemi tecnicamente
più validi per addurvi le portate necessarie.
4 - Fonti di alimentazione e schemi del nuovo assetto degli
acquedotti.
Nei paragrafi che precedono è stato posto in evidenza come, per
assicurare alla Basilicata l'acqua necessaria per il fabbisogno
idrico-potabile al 2015, si rende necessario utilizzare oltre alle
acque di sorgente anche quelle di invaso.
I criteri con cui tali utilizzazioni sono state previste, sono
stati ampiamente esposti in precedenza per cui, nel presente
paragrafo, si provvede alla descrizione dei vari acquedotti con
riferimento alle loro fonti di alimentazione ed ai Comuni che da essi
acquedotti saranno alimentati.
In tale descrizione si farà riferimento all'elenco dell'allegato
3b il quale, per gli acquedotti alimentati più abitati, utilizzanti
più fonti ed aventi sistemi di distribuzione più complessi, è
stato integrato con gli schemi grafici riportati nell'allegato 4.
Completano l'allegato 3 due elenchi: il primo (allegato 3a)
riporta in ordine alfabetico, divisi per provincia, tutti i Comuni
della Basilicata con i relativi fabbisogni idrico-potabili al 2015,
le fonti di alimentazione, il riferimento all'elenco allegato 3b ed
agli schemi dell'allegato 4; il secondo (allegato 3c) riporta tutti
gli invasi che si è previsto di utilizzare con l'indicazione delle
portate massime e dei volumi annui da utilizzare e quindi da
riservare.
- Acquedotto n. 1 dell'allegato 3b - schema 4/1
Acquedotto del Basento.
Alimenterà n. 21 Comuni della Provincia di Potenza e n. 2 della
provincia di Matera; inoltre è stata prevista l'alimentazione della
zona industriale del Comune di Tito e le integrazioni degli
acquedotti di Avigliano e Ruoti (schema 4/9), dell'Agri (4/2), di
Marsico N. (4/15) e di Paterno (4/16).
Utilizza alcune delle sorgenti dell'Alta Val d'Agri, quelle del
gruppo S. Michele, quelle del gruppo Fossa Cupa e la sorgente Linise
nonchè l'invaso del Camastra. Il fabbisogno complessivo
dell'acquedotto è di l/s 1921.
La portata complessiva dei gruppi sorgentizi di S. Michele, Fossa
Cupa e Linise valutata sulla base dei Tributi minimi, è di l/s 80
nei periodi non irrigui e di 140 nei periodi irrigui; occorre quindi
una portata integrativa che sarà fornita dalle sorgenti dell'Alta
Val D'Agri e dall'invaso del Camastra.
Per le portate da prelevare e le modalità di prelievo da tali
fonti integrative sono state previste due fasi, ciò anche in
relazione alla condizione prevista dal P.R.G.A. (1968), di limitare
il prelievo dalle sorgenti dell'Alta Val d'Agri alla portata di 250
1/s.
Nella prima fase, e cioè fino all'entrata in esercizio della diga
di Marsico Nuovo, sarà attinta dalle dette sorgenti la portata di
250 l/s che, aggiunta a quelle di l/s 80 nei periodi non irrigui o
140 l/s nei periodi irrigui fornite dalle altre sorgenti, porta
rispettivamente a 330 e 390 l/s la disponibilità; pertanto per
saturare il fabbisogno di circa 1.000 l/s prevedibili nella prima
fase sarà prelevata dall'invaso del Camastra una portata massima di
circa 700 l/s. Il volume complessivo annuo relativo a tale prelievo
che si estenderà nei prossimi 10 anni, è stato valutato in 20 X 10
(6) mc. giacchè si è tenuto conto dell'andamento variabile delle
portate delle sorgenti nel corso dell'anno e dei fabbisogni nel
periodo di tempo della prima fase.
Nella seconda fase, cioè dopo la messa in esercizio dell'invaso
di Marsico Nuovo, si potrà prelevare dalle sorgenti dell'Alta Val
d'Agri, nei periodi non irrigui, una portata massima di l/s 600.
Tale portata, unitamente a quelle destinate agli acquedotti locali
e rurali nonchè alle industrie, è ampiamente coperta dai tributi
minimi delle sorgenti della zona. Nei periodi irrigui, sempre in
questa seconda fase, sarà prelevata dall'Alta Val d'Agri la stessa
portata della prima fase e cioè di 250 l/s al fine di garantire la
disponibilità per tutti gli usi plurimi della zona.
La portata massima da prelevare dall'invaso del Camastra per
saturare, in questa seconda fase, il fabbisogno dei 1921 l/s sarà
pertanto di 1531 l/s, mentre il volume annuo diventerà di 40 X 10 6
mc. valutato sempre con i criteri innanzi esposti.
Il prelievo di acqua per uso potabile dal Camastra non è
d'altronde in contrasto con altri programmi; infatti detto invaso ha
una capacità di mc. 40 X 10 6 e può regolarne 100 milioni di mc.
Con il previsto prelievo di 40 milioni di mc. annui rimangono
disponibili 60 milioni di mc., previsti per alimentare gli invasi di
Acerenza e Genzano.
- Acquedotto n. 2 dell'allegato 3/b - schema 4/2
Acquedotti dell'Agri.
Alimenterà n. 8 Comuni con un fabbisogno idrico di 116 l/s.
Provvede inoltre ad integrare gli schemi idrici degli acquedotti a
servizio dei comuni di Montemurro, S. Chirico R., Viggiano, Spinoso,
Paterno e lo schema idrico dell'acquedotto di Marsico Vetere. Il
Fabbisogno complessivo dello schema è di 174 l/s. Le fonti di
alimentazione sono costituite dalle sorgenti: Chiasciumara,
Sorgitora, Nuova raccolta, Bassa, Amoruso che danno un contributo
minimo di 124 l/s.
Per soddisfare il fabbisogno previsto di 114 l/s, occorre una
integrazione dall'acquedotto del Basento di 50 l/s.
- Acquedotto n. 3 - dell'allegato 3/b - schema 4/3
Acquedotto del Frida - S. Giovanni.
Alimenterà n. 32 Comuni della Basilicata, di cui n. 6 in
provincia di Potenza e n. 26 in provincia di Matera, la zona
industriale della Val Basento ed integrerà l'acquedotto del
Caramola.
È prevista inoltre l'alimentazione di alcuni comuni della Regione
Calabria attraverso due diramazioni; la prima che ha origine dal
partitore di Farneta e la seconda con origine dal nodo di
Montecoppola.
Il fabbisogno totale dello schema è di 1.248 l/s. Le fonti di
approvvigionamento previste sono: le sorgenti Frida con la portata di
570 l/s, le sorgenti S. Giovanni e Mangosa con 328 l/s e l'impianto
di potabilizzazione della Val Basento con 100 l/s. Per far fronte al
fabbisogno di 1.274 l/s è stata inoltre prevista la costruzione di
un invaso sul torrente Frida capace di fornire una ulteriore protata
di 250 l/s.
Acquedotto n. 4 dell'allegato 3/b - schema 4/4
Acquedotto del Sinni
È destinato a servire la fascia costiera Jonica dei comuni di
Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano, Pisticci, Bernalda.
Alimenterà inoltre, alcuni Comuni della Regione Calabria, e
Ginosa Marina in prov. di Taranto.
Il fabbisogno dello schema è stato valutato in 1.175 l/s e tiene
conto, inoltre che dei fabbisogni delle popolazioni residenti, anche
di quelli connessi con le attività turistiche e produttive della
zona.
Lo schema verrà alimentato prelevando la portata necessaria di
l/s. 1.175 dell'adduttore irriguo del Sinni, e potabilizzandola in
apposito impianto da costruire, a quota 150 circa, in agro di
Montalbano Jonico.
Acquedotto n. 5 dell'allegato 3/b schema 4/5
Acquedotto del Pertusillo
L'acquedotto di Pertusillo dovrà provvedere ad integrare
l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Matera, Montescaglioso, la
frazione S. Brancato del comune di S. Arcangelo. La portata
complessiva di 803 l/s verrà prelevato dall'invaso del Pertusillo
attraverso l'acquedotto omonimo esistente. La città di Matera che ha
un fabbisogno totale di 985 l/s verrà alimentata dall'acquedotto del
Pertusillo con la portata 708 l/s e dal canale principale
dell'Acquedotto Pugliese con una portata di 277 l/s.
Montescagliosoo verrà alimentato dall'acquedotto del Pertusillo
con una portata di 57 l/s e dall'acquedotto del Frida con la portata
di 18 l/s.
Acquedotto n. 6 dell'allegato 3/b schema 4/6
Acquedotto del Caramola
Alimenterà 8 Comuni della Provincia di Potenza. Utilizzerà le
sorgenti del "Caramola". Poichè queste possono assicurare una
portata di 10 l/s, il fabbisogno di 89 l/s Sarà coperto con il
prelievo della portata integrativa di 79 l/s dall'acquedotto del
Frida.
Acquedotto n. 7 dell'allegato 3/b schema 4/7
Acquedotto del Vulture.
Alimenterà n. 8 Comuni della Provincia di Potenza, ed alcune
frazioni di S. Fele per i quali è previsto un fabbisogno di 471 l/s.
Utilizzerà le sorgenti "Pierno" e "La Francesca", nonchè le
sorgenti locali dei vari Comuni elencati nell'allegato 3/b. Tali
sorgenti possono assicurare una portata di 126 l/s; pertanto si è
previsto di prelevare la portata integrativa dai pozzi della piana di
Atella (60 l/s), e dall'invaso del Vonghia (255 l/s). Poichè
quest'ultimo dovrà costruirsi, si è previsto, qualora sorgessero
difficoltà, che ne imedissero la costruzione, di prelevare dal
canale principale dell'E.A.A.P. la portata integrativa che in tal
modo verrebbe a mancare.
Acquedotto n. 8 dell'allegato 3/b schema 4/8
Questo schema riguarda l'alimentazione dei comuni di Lavello,
Matera, Montemilone, Palazzo S. Gervasio Venosa e le zone industriali
di Melfi, Lavello e Palazzo S. Gervasio che continuerà ad essere
assicurata dal canale principale dell'E.A.A.P. con un prelievo
complessivo di 567 l/s.
Tale portata copre per intero le esigenze di tutti i suddetti
Comuni escluso Matera, cui verrà fornita la portata di 277 l/s
mentre i rimanenti 708 l/s occorrenti per coprire il fabbisogno
totale di 985 l/s verranno prelevati dall'acquedotto del Pertusillo.
Acquedotto n. 9 dell'allegato 3/b Schema 4/9
Acquedotto per Avigliano e Ruoti.
Il fabbisogno dei due Comuni è di 120 l/s e sarà coperto per 17
l/s dalle sorgenti locali elencate nell'allegato 3/b e per i restanti
103 l/s con integrazione dall'acquedotto del Basento.
Acquedotto n. 10 dell'allegato 3/b schema 4/10
Acquedotto del Marmo
Alimenterà i comuni di Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano,
Rapone, Ruvo del Monte, S. Fele, Bella, Baragiano. Il fabbisogno
complessivo dello schema è di 220 l/s. Esso sarà fornito da
sorgenti a servizio dei singoli acquedotti locali per l/s 47, dalla
sorgente "Acqua che nasce", in agro di Laviano per 50 l/s e
dall'invaso di Lago Saetta per 123 l/s.
Acquedotto n. 11 dell'allegato 3/b schema 4/11
Acquedotto del Melandro
Alimenterà i comuni di Balvano, Picerno, S. Angelo le Fratte,
Savoia e Vietri di Potenza.
Il fabbisogno complessivo dello schema è di 117 l/s. Esso verrà
soddisfatto con l/s 36 da sorgenti locali e servizio dei singoli
comuni, con 50 l/s dai pozzi S. Nicola ed Airella e con 31 l/s da
prelevare da un invaso da costruire sul torrente Melandro.
Acquedotto n. 12 dell'allegato 3/b schema 4/12
Acquedotto di Satriano
Il fabbisogno di l/s 11 sarà coperto dalle sorgenti Stagliata e
Manca dei Nibbi la quale alimenterà anche la zona delle sorgenti con
ulteriori 11 l/s.
Acquedotto n. 13 dell'allegato 3/b schema 4/13
Acquedotto per Tito
Il fabbisogno di questo Comune è di 100 l/s in relazione alla
presenza nel suo agro di una zona industriale. Per integrare la
portata di 13 l/s da prelevare dalle sorgenti locali si è previsto
l'allacciamento dall'acquedotto del Basento Camastra.
Acquedotto n. 14 dell'allegato 3/b schema 4/14
Acquedotto per Abriola Anzi Calvello Laurenzana
Il fabbisogno dei 4 abitati è di 75 l/s. Le fonti locali di
alimentazione forniscono 23 l/s pertanto viene prevista
l'integrazione dall'acquedotto del Camastra per una portata di 52
l/s.
Acquedotto n. 15 dell'allegato 3/b schema 4/15
Acquedotto per Marsico Nuovo.
Il fabbisogno dell'abitato è di 40 l/s è sarà assicurato dalle
sorgenti Capo d'Agri 1 Betina etc. le quali potranno fornire una
portata di 25 l/s. Lo schema verrà inoltre integrato dall'acquedotto
del Basento con una portata di 15 l/s.
Acquedotto n. 16 dell'allegato 3/b schema 4/16
Acquedotto di Paterno.
Il fabbisogno di Paterno, di 30 l/s sarà assicurato dalle
sorgenti Amoruso e S. Miele per complessivi 12 l/s.
Lo schema sarà inoltre integrato dagli acquedotti del Basento con
10 l/s e dell'Agri con 18 l/s. Sarà inoltre riservata una portata di
10 l/s alla zona sorgenti.
Acquedotto n. 17 dell'allegato 3/b schema 4/17
Acquedotto per Tramutola
Il fabbisogno di 50 l/s sarà soddisfatto dalla sorgente Capo
d'Acqua, Caranna Pietra Grattare e Vattiniere e dai pozzi Peschiera.
Acquedotto n. 18 dell'allegato 3/b schema 4/18
Acquedotto di Marsico Vetere
Alimenterà i comuni di Marsico Vetere con la frazione di Villa
D'Agri per un bisogno complessivo di 40 l/s.
A tale fabbisogno si farà fronte con le portate delle sorgenti
elencate nella scheda 4/18. dell'all. 3/b. È prevista inoltre
l'integrazione dall'acquedotto dell'Agri con 5 l/s.
Acquedotto n. 19 dell'allegato 3/b schema 4/19
Acquedotto di Viggiano e Grumento
Il fabbisogno dello schema di 52 l/s è assicurato da sorgenti
locali che alimentano i singoli abitati per 39 l/s.
Lo schema è inoltre integrato dall'acquedotto dell'Agri con la
portata di 13 l/s.
Acquedotto n. 20 dell'allegato 3/b schema 4/20
Acquedotto di Spinoso
Per coprire il fabbisogno di questo Comune pari a 12 l/s si
utilizzeranno le sorgenti locali Sorgitara e Raparo per 6 l/s.
Lo schema verrà inoltre integrato dall'acquedotto dell'Agri con
la portata di 6 l/s.
Acquedotto n. 21 dell'allegato 3/b schema 4/21
Acquedotto di Montemurro.
Per coprire il fabbisogno di questo abitato pari a 14 l/s si
utilizzeranno le sorgenti locali di S. Salvatore e Petto di Gemma.
Lo schema verrà inoltre alimentato dall'acquedotto dell'Agri con
la portata di 8 l/s.
Acquedotto n. 22 dell'allegato 3/b schema 4/22
Acquedotto di Moliterno e Sarconi.
Alimenterà i comuni di Moliterno e Sarconi. A soddisfare il
fabbisogno complessivo di 52 l/s si provvederà utilizzando le
sorgenti locali elencate nella scheda 4/21 dell'allegato 3b.
Acquedotto n. 23 dell'allegato 3/b schema 4/23
Acquedotto per Castelsaraceno e S. Chirico Raparo.
Il fabbisogno dei due abitati è di 27 l/s. Si utilizzeranno le
sorgenti Cugno di Viggiano e S. Giovanni; la seconda delle quali
dovrà alimentare entrambi gli abitati. Poichè la portata delle
sorgenti non copre il fabbisogno si è previsto l'allacciamento di S.
Chirico Raparo all'acquedotto dell'Agri.
Acquedotto n. 24 dell'allegato 3/b schema 4/24
Acquedotto di Maratea.
Alimenterà Maratea e le sue frazioni rivierasche e montane.
Utilizzerà le sorgenti S. Maria, S. Basilio, Sorgitura, la cui
portata complessiva si prevede in 80 l/s.
Pertanto stante l'importanza della zona in esame e le previsioni
di sviluppo turistico ed industriale, si è ritenuto necessario per
coprire il fabbisogno dello schema (160 l/s) peraltro prevedere una
seconda via di adduzione che consenta di avere a disposizione una
riservata atta ad assicurare in ogni caso l'alimentazione della zona
stessa. Tale seconda via è stata prevista utilizzando le acque
dell'invaso da realizzare sul torrente Noce con un prelievo di 80
l/s.
Acquedotto n. 25 dell'allegato 3/b schema 4/25
Acquedotto per Trecchina Rivello Lagonegro Nemoli.
Alimenterà i Comuni suddetti il cui fabbisogno è di 169 l/s.
Varie sorgenti alimenteranno lo schema con una portata di 166 l/s in
cui è compresa anche la portata di 30 l/s destinata all'integrazione
dello schema 4/26 al fabbisogno totale di 199 l/s si farà fronte con
una ulteriore portata di 33 l/s da prelevare dall'invaso del Noce.
Acquedotto n. 26 dell'allegato 3/b schema 4/26.
Acquedotto per Lauria Latronico Episcopia.
Alimenterà i tre comuni suddetti cui compete un fabbisogno di 141
l/s. Le fonti da utilizzare sono le sorgenti che attualmente
alimentano i suddetti comuni, elencati nella scheda dell'allegato
3/b, capaci di un tributo di 50 l/s. Lo schema verrà integrato dalla
sorgente Torbido (schema 4/24) con 30 l/s e dall'invaso da costruire
sul torrente Noce con 61 l/s.
Acquedotto n. 27 dell'allegato 3/b schema 4/27
Acquedotto per Castelluccio Inferiore.
Il fabbisogno dell'abitato è di 22 l/s. Le sorgenti S. Giovanni e
Mangosa e Pantanelle possono largamente coprire tale fabbisogno.
Per ulteriori future esigenze della zona è stato previsto di
destinare ad essa una ulteriore portata di 100 l/s da prelevare dalla
sorgente S. Giovanni.
Acquedotto n. 28 dell'allegato 3/b schema 4/28
Acquedotto per Castelluggio Superiore.
Il fabbisogno di l/s 11 sarà coperto dalle sorgenti locali
elencate nella scheda 4/28 dell'allegato 3/b.
Acquedotto n. 29 dell'allegato 3/b schema 4/29
Acquedotto di Rotonda.
Il fabbisogno di l/s 29 sarà coperto ampiamente con le acque che
si è previsto di riservare dalle sorgenti locali: Iannace e
Sciartaglia.
Acquedotto n. 30 dell'allegato 3/b schema 4/30
Acquedotto per Viggianello.
Il fabbisogno di l/s 30 interamente coperto dalle sorgenti Mercure
ed Acqua delle Vene.
Per ulteriori future esigenze della zona è stata prevista la
destinazione di 150 l/s dalla sorgente Mercure.
Acquedotto n. 31 dell'allegato 3/b schema 4/31.
Acquedotto per Terranova di Pollino.
Il fabbisogno di l/s 23 sarà coperto dalle sorgenti locali
elencate nella scheda 4/30 dell'allegato 3/b.

----&gt; Vedere Allegato da Pag. 21 a Pag. 25 del S.O. &lt;----

| |
| All. 2a |
| |

| |
| FABBISOGNI IDRICO-POTABILI: RELAZIONE |
| |

Comitato Tecnico per la gestione delle acque
della Regione Basilicata

Fabbisogni Idrico-Potabile

RELAZIONE

1 - Premesse
Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, approvato con
Decreto Ministeriale del 16.3.1967 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 148 del 15.6.1967, ha mostrato, in questo periodo di
applicazione, numerose lacune, essendo stati trascurati alcuni
notevoli fattori di sviluppo, che nel corso degli ultimi anni hanno
fatto salire notevolmente i fabbisogni idrici.
Inoltre lo stesso Piano non ha tenuto conto di alcuni tipi di
fabbisogni connessi con attività caratteristiche della Basilicata,
come in appresso si specificherà.
Il fenomeno dello sviluppo è risultato ancora più appariscente
in Basilicata, essendo quest'ultima Regione in sempre crescente
evoluzione sociale ed economica e ancora di più lo sarà nei
prossimi anni con la realizzazione dei programmi già avviati
dall'Ente Regione.
Si è reso perciò indispensabile condurre uno studio che, alla
luce dei più recenti sviluppi dei consumi, tenesse conto delle
effettive necessità.
Le previsioni di portata del Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti, dopo pochi anni dall'entrata in vigore della legge e a
distanza di ben 30 anni dalla scadenza di validità dal "Piano"
stesso, si sono mostrate inadeguate a soddisfare i fabbisogni idrici.
A conferma di ciò in moltissimi Comuni Lucani i consumi sono già
uguali o addirittura superiori a quelli che il Piano Regolatore
prevede al 2015.

2 - Necessità Idriche.
Per una migliore analisi delle necessità idrico-potabili si sono
suddivise queste ultime col criterio che segue, tenendo soprattutto
presenti le caratteristiche socio-economiche peculiari della Regione
Basilicata:
- a) fabbisogni idrico potabili per gli agglomerati urbani;
- b) fabbisogni idrico potabili connessi con le attività
industriali;
- c) fabbisogni idrico potabili connessi con le attività
turistiche;
- d) fabbisogni idrico potabili connessi con le attività agricole.
Inoltre poichè lo scopo del presente studio è quello di giungere
a delle nuove previsioni di portata, cui dimensionare le nuove opere,
è utile anche tener conto che con le condotte che convogliano acqua
per uso potabile si prevede anche di alimentare alcune piccole
industrie di tipo particolare (quali Centrali del Latte, Industrie
Conserviere, Pastifici, ecc.) per le quali l'acqua necessaria ai
cicli di lavorazione deve avere caratteristiche potabili ed altre
industrie di modesta entità che, pur non richiedono acqua
necessariamente potabile per i loro processi, in mancanza di altre
fonti di approvvigionamento dovranno attingere dagli acquedotti
potabili ubicati nella zona.
Pertanto nel conteggio totale delle portate ad uso potabile
verranno anche inserite tali necessità industriali.
2.1 Fabbisogni Idrico - Potabile per gli Agglomerati Urbani.
Questo tipo di fabbisogno idrico è stato previsto dal Piano
Regolatore Generale degli Acquedotti, sulla base delle previsioni al
2015 sugli abitanti di ciascun Comune, tenuto conto di dotazioni
variabili da un minimo di 120 l./ab.g. per i piccoli centri fino ad
un massimo di 350 l/ab.g. per grossi abitati quali Potenza e Matera.
Queste dotazioni però si sono mostrate assolutamente
insufficienti già con l'aggiornamento del piano effettuato nel 1975.
Infatti, fu svolta una approfondita indagine sui consumi idrici
degli abitati lucani, mettendo a confronto i volumi di acqua
registrati nei giorni di massimo consumo con quelli assegnati dal pi-
ano regolatore degli acquedotti.
Fu messo così in evidenza che abitati quali Senise, S. Giorgio,
Colobraro, Tursi, Bernalda, Nova Siri, sull'acquedotto del Frida;
Chiaromonte, e Francavilla sul Sinni per l'acquedotto del Caramola;
Spinoso, Armento, Corleto Perticara, Gallicchio, Accettura, S. Mauro,
Olivero, Grassano, Garaguso, Salandra e Grottole sull'acquedotto
dell'Agri e Vaglio, Cancellara, Oppido, Genzano, Banzi, Acerenza,
Forenza, Brindisi di Montagna, Trivigno, Campomaggiore, Tricarico,
sull'Acquedotto del Basento, nonchè Trecchina e Maratea per gli
acquedotti minori, avevano già nel 1975 superato le previsioni del
Piano Regolatore al 2015.
Il notevole incremento dei consumi rilevato dall'indagine
statistica che si è dimostrato sempre più evidente negli anni
successivi, si ritiene sia dovuto oltre alla già accennata
insufficienza delle dotazioni del P.R.G.A. (specialmente nelle punte
estive) che tende a crescere con legge esponenziale, anche ad un
fenomeno particolarmente accentuato in Basilicata.
È noto infatti che nelle terre del Sud le migrazioni, sia verso
l'interno che verso l'esterno, hanno raggiunto livelli considerevoli.
È quindi inevitabile che, nei periodi di ferie ed in particolare
in agosto, il rientro degli emigrati accresce notevolmente il numero
degli abitanti dei piccoli Paesi.
L'entità di tali presenze è facilmente spiegabile col fatto che
non solo rientrano gli emigrati, ma con loro giungono ai paesi
d'origine le loro famiglie formatesi all'estero, nonchè amici e
famigliari attratti dal clima ancora salubre e incontaminato di certi
paesi lucani di montagna.
Un altro fattore che nel P.R.G.A. è stato trascurato è la
presenza in alcuni abitati (quali Stigliano, Chiaromonte, Tricarico,
Policoro) di grossi complessi ospedalieri che hanno necessità di
notevoli quantitativi d'acqua, non solo per la particolare attività
che vi si svolge, ma anche per il rilevante numero di presenze che lo
stesso comporta.
Come si può notare dai dati riportati nell'allegata tab. n. 8 non
tutti gli abitati hanno potuto usufruire di erogazione continua nelle
24 ore.
Alcuni di essi anzi hanno avuto soltanto ore di erogazione.
Allo scopo quindi di avere dei dati omogenei e confrontabili si è
studiata la possibilità di ragguagliare i consumi parziali a quelli
di 24 ore secondo quasnto esposto nel paragrafo seguente.
2.1.1. Determinazione dei coefficienti di ragguaglio
Come innanzi accennato, per poter proseguire nello studio
statistico dei consumi idrici degli abitati della Basilicata è sorta
la necessità di determinare un coefficiente moltiplicatore, detto
coefficiente di ragguaglio, in modo tale da stabilire quale sarebbe
stato il consumo che si sarebbe registrato in quello abitato se si
fosse avuta una erogazione continua.
Per fare ciò si sono presi in esame alcuni abitati, i quali hanno
la caratteristica di aver avuto nella stessa stagione estiva periodi
con erogazione continua e periodi con erogazione ridotta.
Si è avuta inoltre l'accortezza di non prendere in esame reti ur-
bane che presentassero particolari anomalie (reti insufficienti con
zone scarsamente alimentate o reti che effettuano erogazioni
saltuarie tra le varie zone dell'abitato).
I consumi presi a base per la determinazione dei coefficienti sono
riferiti quindi alla stessa stagione estiva (periodo di massimo
consumo) e calcolati sulla media di 5 giorni.
Dai rapporti di tali consumi si sono ottenuti i coefficienti così
come elencati nella tabella che segue.

CONSUMO IDRICO mc.

| | | | | |
| ABITATO | Erogazione | Erogazione | Coefficiente | |
| | | | | ore |
| | di 24 ore | ridotta | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 Gorgoglione | 74 | 33 | 2,25 | 5 |
| | | | | |
| 2 Pomarico | 767 | 468 | 1,64 | 7 |
| | | | | |
| 3 Pietragalla | 450 | 310 | 1,45 | 8 |
| | | | | |
| 4 Gallicchio | 216 | 127 | 1,70 | 8 |
| | | | | |
| 5 Matera | 15180 | 9500 | 1,60 | 10 |
| | | | | |
| 6 Banzi | 380 | 235 | 1,62 | 11 |
| | | | | |
| 7 Pomarico | 819 | 522 | 1,57 | 12 |
| | | | | |
| 8 Pisticci | 2624 | 1670 | 1,57 | 12 |
| | | | | |
| 9 Ferrandina | 1600 | 1100 | 1,45 | 13 |
| | | | | |
| 10 Bernalda | 1914 | 1380 | 1,40 | 13 |
| | | | | |
| 11 Acerenza | 480 | 340 | 1,41 | 14 |
| | | | | |
| 12 Pisticci | 2624 | 1716 | 1,53 | 15 |
| | | | | |
| 13 Pisticci | 2624 | 1770 | 1,48 | 16 |
| | | | | |
| 14 Albano | 210 | 150 | 1,40 | 16 |
| | | | | |
Come si può notare il coefficiente moltiplicatore dipende
essenzialmente dalle ore di erogazione ed è assolutamente
indipendente dal numero degli abitati.
Conoscendo pertanto le ore di erogazione di un abitato (servito da
una rete idrica senza particolari anomalie) ed il consumo di punta
estivo, si può calcolare con sufficiente approssimazione il consumo
che avrebbe se l'erogazione fosse continua.
I valori ottenuti si sono riportati nel grafico allegato alla
presente relazione.
Da tale diagramma è possibile ricavare con precisione il
coefficiente per qualunque numero di ore di erogazione.
Con i criteri su esposti si sono ricavati i valori elencati nella
colonna "consumi ragguagliati" delle schede e delle tabelle allegate.
2.1.1 Fabbisogni per gli usi civili
I risultati ottenuti dall'indagine statistica, con i ragguagli
ricavati applicando il metodo del paragrafo precedente, si sono in-
fine raggruppati nelle tabelle allegate alla relazione: una relativa
ai soli centri abitati (tab. 8), l'altra stessa anche all'intero agro
(tab. 9).
Si è voluta estendere l'indagine sui consumi oltre che al centro
urbano, anche all'agro dei vari Comuni, allo scopo di poter
confrontare più facilmente i risultati con i dati forniti dal Piano
Regolatore che indica le portate relative a tutto il territorio del
Comune.
Come si può notare gli incrementi percentuali contengono anche
valori di +192,34% e -68,31% rispetto a quelli previsti dal P.R.G.A.
Però tali valori così eccezionali risentono ciascuno di
particolari condizioni, di cui fa cenno nella colonna "Osservazioni"
della citata Tabella.
Ad esempio il valore riscontrato per la città di Matera di
-68,31% (inferiore cioè a quello di Piano Regolatore) si spiega
facilmente se si tiene conto che numerose iniziative e richieste di
aumento di dotazione non venivano accolte per mancanza di
disponibilità di acqua.
In considerazione di tali fatti, le punte accentuate si sono
volutamente scartate; vedi il caso di Rotondella nel cui consumo è
incluso quello della zona agricola della Trisaia; il caso di Grottole
che comprende ad uso potabile-industriale dello stabilimento AGIP,
così di Maratea il cui consumo eccessivo è da attribuirsi in gran
parte al notevolissimo afflusso turistico ed infine il caso di
Potenza, che ha molte zone di campagna alla periferia della Citta non
ancora alimentate.
Scartando quindi tali punte anomale, si è constatata una media di
incrementi percentuali alquanto significativa.
Tale incremento è sicuramente suscettibile di ulteriore aumento
negli anni futuri, sia per il sempre maggiore sviluppo socio-
economico della Regione, sia per l'ulteriore sviluppo delle reti
idriche e delle utenze.
Per tener conto degli effettivi fabbisogni potabili, proiettati
all'anno 2015, si sono adottate le seguenti dotazioni idriche:
- per abitati fino a 5000 abitati 250 l/ab. giorno
- per abitati con più di 5000 abitati 350 l/ab. giorno
- Potenza e Matera 600 l/ab. giorno
La popolazione residente all'anno 2015 nei singoli centri urbani
è stata determinata sulla base dei dati dei censimenti rilevanti
negli anni 1971 e 1981.
Per i comuni in cui il numero di abitanti è risultato, negli anni
passati, costante o in decremento, si è adottato il criterio di
determinare la popolazione al 2015 incrementando del 5% la
popolazione censita nell'anno 1981.
Per i comuni invece in cui si è registrato un incremento di
popolazione, il numero di abitanti prevedibili al 2015 è stato
ricavato determinando la curva di regressione, ed estrapolando i dati
stessi al 2015.
Per ciascun comune si è tenuto conto anche delle esigenze
potabili della popolazione fluttuante connessa con le attività
svolte ed in particolare dall'acqua potabile necessaria per i centri
di servizio quali Ospedali, scuole, caserme ed altri istituti.
I dati relativi a tali fabbisogni sono riportati nell'allegato.
La portata complessiva per gli usi civili è risultata di 3511
l/s.
Essa è stata incrementata del 15% per tener conto delle normali
perdite che si riscontrano nelle reti raggiungendo il valore di 4039
l/s.
2.2 Fabbisogni Idrico Potabili connessi con le Attività Industriali
È noto che negli ultimi anni trascorsi è stato avviato in
Basilicata un processo di industrializzazione, che dopo periodi di
incertezza si va ora consolidando anche a seguito degli insediamenti
previsti dalla legge n. 219.
È quindi indispensabile, per favorire lo sviluppo di questo
processo, creare le necessarie infrastrutture ed adeguare
convenientemente i servizi.
Primo fra tutti, elemento indispensabile è l'acqua. L'acqua
infatti non solo entra a far parte di quasi tutti i processi
industriali ma viene richiesta in quantità sempre maggiore per usi
potabili, non solo sui posti di lavoro per uso degli addetti (servizi
igienici cucine, mense, servizi speciali, ecc.), ma anche nei centri
limitrofi e negli agglomerati che molte volte sorgono nelle immediate
vicinanze degli stabilimenti quali ad esempio il grosso complesso
residenziale dell'ANIC di Pisticci.
In questo studio si tralasciano i fabbisogni di acque di processo
già dettagliatamente analizzati e dedotti nel marzo 1970 nella
"Indagine sui Fabbisogni di acqua da destinare all'industria nel
territorio della Basilicata", redatti dall'EAAP.
Il fabbisogno di acqua potabile occorrente per gli addetti alle
industrie, è stato determinato, per ciascun comune, sulla base dei
dati forniti dal Dipartimento Attività Produttive della Regione,
relativi alla popolazione impiegata nel settore produttivo 1981.
Tali valori, per tener conto di un possibile incremento al 2015
sono stati aumentati del 20%.
Il fabbisogno idrico potabile è stato quindi determinato sulla
base della dotazione idrica di litri 250/giorno X addetto.
Sulla base dei dati forniti dai Comuni per le aree industriali di
Potenza e Matera, si è tenuto, inoltre, in conto l'ubicazione
territoriale delle industrie di maggior rilievo, anche con
riferimento alle recenti realizzazioni avvenute con la legge n. 219,
individuando, in particolare, quelle industrie che hanno bisogno di
acqua potabile per i processi produttivi quali sono, ad esempio, le
industrie alimentari.
Le zone industriali e artigianali di maggior rilievo che sono
state evidenziate sono le seguenti:
1 POTENZA
- Potenza
- Baragiano
- Pescopagano
- S. Angelo L.F.
- Tito
2 - Lavello
- Palazzo S.G.
3 VAL D'AGRI
- Viggiano
- Tramutola
4 - Senise
5 - Maratea
6 VITALBA
- Atella
- Rionero in V.
7 VAL BASENTO
- Calciano
- Grottole
- Garaguso
- Ferrandina
- Miglionico
- Pisticci
- Pomarico
- Salandra
- Tricarico
8 MATERA
- Jesce
- La Martella
9 COSTA JONICA
- Bernalda
- Nova Siri
- Policoro
- Rotondella
- Scanzano
10 - Irsina
I fabbisogno idrici potabili connessi con le attività industriali
sono stati, in genere attribuiti ai comuni nel cui territorio si
svolgono dette attività.
Nel caso invece di aree industriali distinte dai centri abitati, i
fabbisogni idrici sono stati attribuiti a dette aree da schemi di
acquedotti prossimi ad esse.
A ciascun comune è stata, inoltre attribuita una portata idrica
per far fronte alle esigenze delle attività artigianali e di piccole
industrie secondo quanto riportato nella tabella allegata n. 3b.
La portata idrica complessiva per le attività industriali è
stata valutata in 606 l/s.
Essa tiene conto dell'acqua potabile necessaria per le lavorazioni
di industrie alimentari previste nei seguenti territori ed ammontante
a circa 400 l/s: Potenza, Lavello, Palazzo, Senise, Val d'Agri,
Matera, Costa Ionica, Val Basento.
La differenza 606-400 = 206 l/s corrisponde alla portata idrica
destinata agli addetti alle attività industriali.
Con tale portata si potrà infatti, far fronte alle necessità di
circa 71.000 addetti.
La portata idrica di 606 l/s è stata anch'essa incrementata del
15% per tener conto delle perdite raggiungendo così il valore
complessivo di 698 l/s.
La tabella che segue riassume i fabbisogni idrico-potabili
connessi con le attività di tipo Industriale.
Comuni in prov. di POTENZA all. 2-b 325 l/s
Comuni in prov. di MATERA all. 2-b 201 l/s

526 l/s
Zone Industriali
Val Basento sch. 4/3 100 l/s
all. 3-b
Costa Ionica sch. 4/4 37 l/s
all. 3-b
Zona Ind.le di Lavello e Palazzo sch. 4/8 35 l/s
all. 3-b
172 l/s
Il fabbisogno totale ammonta pertanto a 698 l/s
Per i singoli comuni si sono considerati anche i fabbisogni
necessari per le piccole industrie.
Essi riguardano, come si è detto, i fabbisogni connessi
essenzialmente con attività artigianali.
Le portate assegnate ai singoli comuni, per tali necessità, sono
state determinate proporzionalmente al numero di addetti impiegati in
tali attività, apportando opportune correzioni sulla base di tali
assunti all'esercizio delle reti da parte dell'EAAP.
La portata complessiva è risultata di 618 l/s, ovvero di 711 l/s
e considerando l'incremento del 15% per perdite.
2.3 - Fabbisogni idrico-potabile connessi con le attività
turistiche.
Da alcuni anni la Basilicata sta diventando meta di correnti
turistiche, anche notevole, attratte dai paesaggi montani e litoranei
ancora incontaminati.
È quindi in atto un considerevole incremento di tutte le
attività connesse con il turismo, attività largamente incentivate
ed appoggiate da tutti gli organi preposti allo sviluppo della
Regione.
A cura del Dipartimento Attività Produttive della Regione sono
state individuate le zone a forte vocazione turistica, ed è stato
prevista la ricettività alberghiera ed extralberghiera in dette aree
per l'anno 2015.
Esse sono:
A) Zone interne:
Vulture
Sirino
Medio Basento
Pollino
Sellata - Volturino
Materano
B) Zone Costiere
Litorale Jonico
Maratea
Ma già oggi alcune di queste zone, come quella di Maratea, del
Litorale Jonico e del Vulture, sono ampliamente frequentate da
notevoli masse turistiche, essendo, già dotate di una discreta
attrezzatura e ricettività, e quindi hanno bisogno di notevoli
quantitativi di acqua potabile.
Una volta individuate queste zone di sviluppo, sono state elabo-
rate le previsioni del movimento turistico, prevedendo il numero dei
turisti, sia stanziali che escursionisti allegato n.
Si è quindi assegnata una dotazione idrica di 200 litri/abitante
X giorno per i turisti escursionisti, mentre per i turisti stanziali
si è operata una distinzione tra zone costiere e zone interne,
assegnando alle prime una dotazione di 500 litri/abitante x giorno ed
alle altre 350 litri/abitante x giorno.
Tali dotazioni sono state adottate in base a dati Regionali ad
esperienze dell'E.A.A.P. sui comuni delle zone turistiche e sulla
base delle dotazioni assegnate in recenti progettazioni.
In tal modo si è ottenuto un fabbisogno idrico potabile per il
turismo all'anno 2015 di 1144 l/s comprensivo delle maggiorazioni del
15% per tener conto delle normali perdite di esercizio.
Il numero di presenze turistiche alle quali si dovrà far fronte,
sulla base dei dati assunti dagli Uffici Regionali sono le Seguenti:

| | | |
| | STANZIALI | ESCURSIONISTI |
| | | |
| | N. | N. |
| | | |
| | | |
| Provincia di Potenza | | |
| | | |
| Zone Interne | 38.000 | 19.000 |
| | | |
| Zone Costiere | 18.000 | 9.000 |
| | | |
| | | |
| Provincia di Matera | | |
| | | |
| Zone Interne | 17.000 | 8.000 |
| | | |
| Zone Costiere | 84.000 | 42.000 |
| | | |
2.4 Fabbisogni idrico-potabili connessi con le Attività agricole
A seguito del rapido processo di trasformazione fondiaria in atto
in Basilicata, terre prime arse ed infruttuose, cominciano ora a dare
i frutti sperati, grazie alla irrigazione, alla meccanizzazione
agricola ed alle nuove tecniche di coltivazione.
Naturalmente l'incremento di tale attività potrà essere
mantenuto sempre che si creino le necessarie condizioni per favorire
l'insediamento rurale.
L'acqua potabile è, per la gente dei campi, l'elemento prima per
la residenza sul luogo, fattore indispensabile per il raggiungimento
di quel livello di vita, il cui miraggio tende oggi giorno a far
abbandonare le campagne per la più comoda vita dei centri urbani.
Evidente conferma di quanto asserito è lo sviluppo straordinario
lungo la fascia Costiera Jonica, divenuto rigoglioso col
sopraggiungere dell'acqua potabile ed irriqua.
È opportuno quindi, in un bilancio delle necessità idrico-
potabili tenere in debito conto i fabbisogni connessi con lo sviluppo
dell'agricoltura.
A tale scopo si sono presi in considerazione i dati elaborati
dagli Uffici della Programmazione circa lo sviluppo nella Basilicata,
nonchè i dati forniti dall'Ufficio Statistiche della Camera di
Commercio di Potenza.
Sulla base dei dati disponibili è stata determinata per i
singoli, comuni, la portata occorrente per gli addetti
all'agricoltura e per gli usi zootecnici, tenendo conto delle realtà
già esistenti sul territorio e delle possibilità di sviluppo.
Gli addetti complessivi considerati nel piano ammontano a circa
66.000 di cui 45.000 in Provincia di Potenza e 21.000 in Provincia di
Matera.
Il patrimonio zootecnico da servire è stato stimato in circa
600.000 capi di cui circa 120.000 capi grossi e circa 480.000 capi
piccoli. Assegnando una dotazione di litri al giorno 250 per gli
addetti, di 100 litri al giorno per i capi grandi e 50 litri al
giorno per i capi piccoli si è determinata la portata complessiva di
612 l/s che incrementata del 15%, per tener conto delle perdite,
raggiunge il valore di 705 l/s.
2.5 Riepilogo fabbisogni idrici
I fabbisogni idrico potabili della Regione Basilicata, all'anno
2015, ammontano a litri/sec. 7634 così distinti:
- Usi Civili Litri/sec. 4039
- Turismo " 1144
- Agricoltura " 705
- Industrie " 698
- Piccole Industrie " 711
Sommano l/s 7297
A tale portata occorre aggiungere l/s 347 destinati alle zone ove
sorgono le sorgenti di maggiore rilievo.
Negli schemi del piano sono stati considerati 1/s 218 destinati ad
altre Regioni e precisamente:
REGIONE CALABRIA
1a diramazione
Albidona, Castroreggio, Oriolo Calabro, Plataci 30 l/s
2a diramazione
Canna, Nocara 27 l/s
3a diramazione
Montegiordano, Rocca Imperiale 31 l/s
88 l/s
REGIONE PUGLIA
Ginosa Marina 130
Il fabbisogno complessivo previsto nel Piano ammonta a l/s 7862

----&gt; Vedere Allegati da Pag. 41 a Pag. 99 del S.O. &lt;----

----&gt; Vedere Allegati da Pag. 100 a Pag. 157 del S.O. &lt;----