Serie Generale n. 201 del 28-8-2002
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2002
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 155/02). (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2002)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2002;
Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) ha definito norme per assicurare la continuità
del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito:
continuità del servizio), in vigore per le principali imprese
distributrici per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5
ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante
definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di
continuità del servizio;
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina
dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza
preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica
ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge n.
481/1995;
la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26
agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante
modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n.
202/99;
la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito:
delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi
base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni
ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000- 2003, ai sensi
dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e la
determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di
continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma
9.4, della deliberazione n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2001, n. 178/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24
agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01), recante la
definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli
tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5
della deliberazione n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n.
310/01), recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione
dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le
separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che
operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione;
la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 27/02 (di
seguito: delibera n. 27/02) di determinazione dei recuperi di
continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per
l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi
degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 202/99;
Considerato che:
nel corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di
continuità del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001
con l'invio all'Autorità, da parte delle imprese distributrici, dei
dati di continuità del servizio per l'anno 2000 e concluso il 27
febbraio 2002 con l'adozione della delibera n. 27/02, talune imprese
distributrici hanno fatto pervenire all'Autorità proposte di
modifica e integrazione delle vigenti deliberazioni in materia di
continuità del servizio;
con nota in data 6 giugno 2001, prot. n. 22689/GZ-EF/pd e con
nota in data 16 ottobre 2001, prot. n. 22995/GZ-EF/ss, l'associazione
esponenziale di imprese distributrici locali Federelettrica ha
rappresentato all'Autorita':
a) l'opportunità di considerare attribuibili a cause di terzi,
ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n.
128/99, le interruzioni provocate da danni agli impianti di
distribuzione dell'energia elettrica, generati dalla conduzione di
attività diverse dalla medesima distribuzione dell'energia
elettrica, anche se tale conduzione è riferibile alla medesima
persona giuridica che svolge l'attività di distribuzione
dell'energia elettrica;
b) la necessità di prevedere ulteriori norme per la
definizione degli ambiti territoriali nelle aree comunali in cui si
procede all'integrazione delle reti di distribuzione dell'energia
elettrica, introducendo elementi di flessibilità che possano tenere
conto dell'evolversi della situazione in relazione all'attuazione
dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
c) l'opportunità di integrare le previsioni dell'art. 3, comma
1, lettera c), della deliberazione n. 178/01, al fine di evitare
effetti asintotici della formula matematica ivi contenuta;
Considerato che il combinato disposto dell'art. 16 della
deliberazione n. 128/99 e dell'art. 2 della deliberazione n. 202/99,
prefigura una progressiva estensione del numero delle imprese
distributrici soggette alle disposizioni in materia di regolazione
economica delle interruzioni senza preavviso lunghe;
Ritenuto che, anche a seguito delle proposte di modifica e
integrazione dei provvedimenti sulla continuità del servizio
suggerite dalle imprese distributrici e da un'associazione
esponenziale, in considerazione della progressiva estensione del
numero delle imprese distributrici sottoposte alle disposizioni in
materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso
lunghe, sia opportuno modificare ed integrare le vigenti disposizioni
in materia di continuità del servizio, e di conseguenza:
a) applicare, con riferimento alla continuità del servizio, il
principio di non discriminazione tra clienti del mercato libero e
clienti del mercato vincolato;
b) garantire il diritto di accesso al registro delle interruzioni
di cui all'art. 5 della deliberazione n. 128/99, allo scopo di
assicurare agli interessati le più complete informazioni tecniche
sulle interruzioni che li riguardano;
c) attribuire a causa esterna, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate
dall'esercizio di attività diverse dalla distribuzione dell'energia
elettrica, anche se tali attività sono svolte, in regime di
separazione contabile ed amministrativa ai sensi della deliberazione
n. 310/01, dalla stessa impresa distributrice;
d) prevedere la possibilità di rettificare il contenuto della
comunicazione annuale di cui all'art. 15 della deliberazione n.
128/99, nel caso di sopravvenienza di decreti di dichiarazione dello
stato di calamità naturale o di emergenza che consentano di
attribuire a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera a), della deliberazione n. 128/99, talune interruzioni
manifestatesi nel corso dell'anno precedente;
e) prevedere la facoltà, per le imprese distributrici che
eroghino il servizio in un ambito territoriale per il quale siano
stati già definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali
di continuità ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 202/99, e
che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo n. 79/1999, estendano il servizio all'intero territorio
comunale, di considerare l'area alla quale il servizio è stato
esteso come ambito territoriale a sè stante;
f) prevedere che l'indice di correttezza, calcolato a livello del
centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo
tecnico, sia riferito solo, ad un massimo di tre ambiti territoriali;
g) prevedere, nell'ambito della procedura di determinazione del
valore presunto dell'indicatore di riferimento, l'esame analitico
delle interruzioni qualora l'applicazione del metodo matematico di
cui all'art. 4 della deliberazione n. 178/01 conduca a risultati
eccessivamente diversi dai dati di continuità già comunicati
all'Autorità;
h) introdurre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di
comunicare all'Autorità i dati, elaborati su base statistica,
relativi agli indicatori individuali di continuità del servizio con
riferimento ai clienti finali alimentati in media e alta tensione,
semplificando contestualmente gli indicatori di continuità del
servizio previsti dall'art. 14 della deliberazione n. 128/99;
i) prevedere che il termine finale del procedimento annuale per
la determinazione dei recuperi di continuità ai sensi dell'art. 8
della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze
presentate dagli esercenti che gestiscono ambiti territoriali con
livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di
riferimento, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 202/99, sia
posticipato al 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si
riferiscono i dati di continuità del servizio;
Ritenuto che il riordino delle disposizioni dell'Autorità e il
loro coordinamento con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate,
possa essere realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo,
denominato testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio
di distribuzione dell'energia elettrica, con valore in parte
ricognitivo ed in parte innovativo;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione di testo integrato

È approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A).

Art. 2.

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas:
a) deliberazione 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;
b) deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
c) deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000;
d) deliberazione 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 1° agosto 2002
Il presidente: Ranci

ALLEGATO A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
seguenti definizioni:
- l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a
35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi
superiore a 150 kV;
- assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione
in condizioni normali di esercizio;
- bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o
inferiore a 1 kV;
- cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato ad alta tensione;
- cliente BT è il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a bassa tensione;
- cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita
l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per
la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di
connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e
linee dirette;
- cliente MT è il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a media tensione;
- clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano
esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo n. 79/99;
- clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai
clienti del mercato libero;
- distribuzione è l'attività di distribuzione esercitata in
concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- Gestore della rete è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 79/99, concessionario delle attività di
trasmissione e dispacciamento;
- gruppo di misura è l'insieme delle apparecchiature poste presso il
punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a
misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad
altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
- impresa distributrice è l'esercente dell'attività di cui al comma
2.1, lettera a), punto iii, del Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre
2001, n. 228/01, e successive modificazioni;
- interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di
consegna dell'energia elettrica per un cliente finale è inferiore
all'1% della tensione nominale;
- interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta all'esecuzione
di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione o
sulla rete di trasmissione nazionale, preceduta dal preavviso;
- interruzione senza preavviso è l'interruzione non preceduta dai
preavviso; interruzione lunga è l'interruzione di durata superiore
tre minuti;
- interruzione breve è l'interruzione di durata superiore a un
secondo e non superiore a tre minuti;
- interruzione transitoria è l'interruzione di durata non superiore
a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi
automatici;
- media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore
a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- preavviso è la comunicazione ai clienti finali interessati
dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione, da
effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un
giorno;
- rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione
nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata
a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal
Gestore della rete;
- reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- sistema di telecontrollo è il sistema dì gestione e di
supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media
tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo degli
eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di
manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi dì
protezioni o di dispositivi automatici), e degli eventi di mancanza
di tensione nel punto di interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonchè
atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- strumentazione per la registrazione della continuità del servizio
è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e
continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica, ed almeno
le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonchè atti a
consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
- decreto 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno
1999;
- deliberazione n. 128/99 è la deliberazione dell'Autorità 1
settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
- deliberazione n. 202/99 è la deliberazione dell'Autorità 28
dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
- deliberazione n. 310/01 è la deliberazione dell'Autorità 21
dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002.

Articolo 2
Principi generali

2.1 L'impresa distributrice assicura i medesimi livelli di
continuità del servizio ai clienti del mercato libero e del mercato
vincolato alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga
localizzazione.

Titolo 1 - Obblighi di registrazione delle interruzioni

Articolo 3
Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice deve effettuare la registrazione
automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e
transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra
strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la
registrazione della continuità del servizio possono essere gestiti
da soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa
distributrice.
3.3 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la
registrazione della continuità del servizio devono essere installati
su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica,
nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:
a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
c) impianti di smistamento AT;
d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui
partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a
protezioni;
e) impianti di interconnessione AT o MT con il Gestore della rete o
altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate
con interruttori asserviti a protezioni.

Articolo 4
Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle
interruzioni, eventualmente anche su supporto informatico, riportante
i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3 e 4.4, e specificati
nei successivi articoli da 5 a 12.
4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro
riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
c) la causa dell'interruzione;
d) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto
nell'interruzione;
g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione;
h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto
nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
i) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione;
j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni
gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per
grado di concentrazione;
k) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.3 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
e) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione;
f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione;
g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro
riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
c) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;
d) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione.

4.5 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle, informazioni
contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali
interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attività di
misura e di vendita dell'energia elettrica.

Articolo 5
Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della
elaborazione degli indicatori di continuità per i clienti MT e BT
sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:
a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000
abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a
5.000 abitanti.

5.2 Sono fatte salve le riclassificazioni del grado di
concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorità a seguito di
istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della
deliberazione n. 128/99.
5.3 Oli esercenti hanno facoltà di includere il territorio di uno
o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di
quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorità.

Articolo 6
Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base
alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione,
secondo la seguente articolazione:
a) interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e
negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione
nazionale;
b) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni
originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT
e AT/MT (solo sui lato AT) o negli impianti di smistamento AT,
escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica
di trasmissione nazionale;
c) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato
AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT),
negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle
linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli
impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
d) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato
MT) o sulle linee BT incluse le prese e le colonne montanti.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di
trasformazione, l'interruzione eattribuita al lato a monte se provoca
la disalimentazione della sbarra a monte o anche di una sola linea a
monte.
6.3 Sono escluse le interruzioni originate nei gruppi di misura
dei clienti BT, anche centralizzati, se coinvolgono un solo cliente
ET.

Articolo 7
Cause delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra le cause delle interruzioni,
escluse le interruzioni transitorie, secondo la seguente
articolazione:
a) cause di forza maggiore, intese come: atti di autorità pubblica,
eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato
dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità
naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati
superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme
tecniche, scioperi;
b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni
provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o
danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata
alimentazione da interconnessione con altri esercenti;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle
precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche
con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle
interruzioni alle cause dì cui al precedente comma 7.1, lettere a) e
b).
7.3 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui
al precedente comma. 7.1, lettera b), sono considerate terzi le
gestioni delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h)
e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa
distributrice.

Articolo 8
Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni
con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica
dell'apertura degli organi di manovra, 'unitamente alla
documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione
dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di
telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione
della continuità del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni
senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione
delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT
(lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli
interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra
strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni
senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di
trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito
elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione,
anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni
senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di
trasmissione nazionale o causate da interconnessione con altri
esercenti, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata
dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la
registrazione della continuità del servizio ovvero mediante
annotazione su apposita modulistica.

Articolo 9 Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con
preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice
registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra
l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8,
e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione
definitiva dello stesso cliente AT.

Articolo 10
Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con
preavviso o senza preavviso lunga, l'impresa distributrice registra
la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio
dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la
fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione
definitiva dello stesso cliente MT.
10.2 Per ogni interruzione senza preavviso breve o transitoria,
l'impresa distributrice registra il numero di clienti MT coinvolti
nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con
la facoltà di avvalersi dell'assetto standard della rete MT.

Articolo 11
Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e
senza preavviso breve, ad eccezione delle interruzioni originate
sulla rete BT, l'impresa distributrice registra il numero di
trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per
grado dì concentrazione, con la facoltà di avvalersi, per le
interruzioni senza preavviso brevi, dell'assetto standard della
rete MT.
11.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e
senza preavviso breve l'impresa distributrice, in assenza di esatta
attribuzione del numero dì clienti BT per ogni trasformatore MT/BT
e per ogni linea BT, stima il numero di clienti BT coinvolti
nell'interruzione con i seguenti criteri:
a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza
preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT
coinvolti nell'interruzione è pari aI prodotto del numero di
trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa
distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di
clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni
anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di
concentrazione;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione è
pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate,
rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il
numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato
all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per
ciascun grado di concentrazione.

11.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con
rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa
distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al
precedente comma 11.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT
progressivamente rialimentati o del numero di linee BT
progressivamente rialimentate.
11.4 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione
con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come
periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al
precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione coincidente:
a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con
la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT
interessato;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di
clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo,
con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT
rialimentato.

Articolo 12 Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni
lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione
del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per
la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante
apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle
interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso
brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale,
sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra
idonea strumentazione per la registrazione della continuità del
servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai
commi 8.1 e 8.4;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante apposita modulistica.

Articolo 13 Verificabilità delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il
registro delle interruzioni, identificando ciascuna interruzione
con un codice univoco.
13.2 Il codice di cui al comma precedente consente di stabilire la
corrispondenza delle informazioni relative a ciascuna interruzione,
contenute in:
a) registri di esercizio;
b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o
di altra idonea strumentazione per la registrazione della
continuità del servizio;
c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per
richieste di pronto intervento;
d) rapporti di intervento delle squadre operative;
e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione
ritenuta necessaria.

13.3 L'impresa distributrice deve conservare in modo ordinato e
accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la
verificabilità delle informazioni registrate, per un periodo di due
anni decorrenti dall'i gennaio dell'anno successivo a quello in cui
la registrazione è stata effettuata.

Titolo 2- Indicatori di continuità

Articolo 14
Indicatori di continuità del servizio

14.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti
indicatori di continuità del servizio:
a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con
preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e
transitorie;
b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le
interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso
lunghe.

14.2 Il numero di interruzioni per cliente è definito per mezzo
della seguente espressione:

NUMERO DI INTERRUZIONE PER UTENZE =

n
SIGMA Ui
i=l
-------------
Utot

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute
nell'anno solare, e dove:

- Ui è il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione
considerata;
- U tot è il numero totale di clienti serviti dall'impresa
distributrice alla fine dell'anno solare.

14.3 L'impresa distributrice deve calcolare il numero di
interruzioni per cliente:
a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso,
interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso
brevi, e per i clienti - MT, distintamente per interruzioni senza
preavviso brevi e transitorie;
b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di
trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT,
interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate
sulla rete BT;
c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre
cause;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli
esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa
alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso
lunghe, è definita per mezzo della seguente espressione:

----&gt; vedere Formula a pag. 43 della G.U. &lt;----

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute
nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di
clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- Uij è il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione
(con i= l, ..., n) e appartenenti al j-esimo gruppo di clienti
affetto dalla stessa durata di interruzione (con Jxxx l, ..., m);
- tij è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di
clienti Uij; - U tot è il numero totale di clienti serviti
dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

14.5 L'impresa distributrice deve calcolare la durata complessiva
di interruzione per cliente:
a) solo per i clienti BT, distintamente per interruzioni con
preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di
trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT,
interruzioni originate, sulla rete MT e interruzioni originate
sulla rete BT;
c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre
cause;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli
esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.6 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo
cliente MT e AT il numero di interruzioni per cliente e la durata
complessiva di interruzione per cliente, distintamente per
interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per
origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
14.7 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo
cliente AT il numero di interruzioni per cliente, distintamente per
le interruzioni senza preavviso brevi, per origine dell'interruzione
e per causa dell'interruzione, e per le interruzioni senza preavviso
transitorie, per origine dell'interruzione.

Articolo 15
Comunicazione all'Autorità e ai clienti finali dei valori
degli indicatori di continuità

15.1 I risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di
continuità del servizio di cui ai precedenti commi 14.6 e 14.7,
relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti
AT, per regione, sono comunicati all'Autorità in forma sintetica
utilizzando il modello di cui alla scheda n. 1, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori.
Entro il 30 giugno dello stesso anno, a ciascun cliente MT è
comunicato, tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione,
l'elenco delle interruzioni lunghe con e senza preavviso che lo hanno
coinvolto. Entro la stessa data, a ciascun cliente AT è comunicato,
tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione, l'elenco di
tutte le interruzioni, con e senza preavviso, lunghe, brevi e
transitorie, che lo hanno coinvolto.
15.2 L'impresa distributrice deve comunicare all'Autorità i dati
di continuità del servizio relativi ai clienti MT e ai clienti BT di
cui al precedente articolo 14, commi 14.2 e 14.4, con le
specificazioni previste dai commi 14.3 e 14.5, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi
dati.
15.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuità del servizio
comunicati all'Autorità qualora, entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati,
intervenga un provvedimento di dichiarazione di stato di calamità
naturale o di emergenza rilevante ai fini dell'attribuzione delle
cause di forza maggiore di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
15.4 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di
continuità del servizio, le imprese distributrici sono responsabili
della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità
delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli
indicatori. Gli esercenti comunicano all'Autorità le modalità
adottate per l'arrotondamento al minuto delle durate delle
interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso
brevi.
15.5 I valori degli indicatori di continuità del servizio
comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici possono essere
soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità.

Articolo 16
Decorrenza degli obblighi di registrazione automatica
per imprese distributrici di piccola dimensione

16.1 Per gli esercenti con numero di clienti BT non superiore a
5.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di registrazione
automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3
decorrono dall'1 gennaio 2004.

Titolo 3
Regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe

Articolo 17
Gradualità nell'entrata in vigore della regolazione economica delle
interruzioni senza preavviso lunghe

17.1 Il presente titolo si applica alle imprese distributrici con
numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre
1998.
17.2 Per le imprese distributrici che abbiano presentato istanza
ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n.
128/99, il presente titolo si applica dall'1 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea
dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni. Tali
imprese, ai tini della determinazione del livello effettivo base di
cui al successivo comma 21.1, forniscono all'Autorità i dati di
continuità del servizio relativi al numero e alla durata complessiva
delle interruzioni senza preavviso lunghe che hanno coinvolto clienti
BT, riferiti ai due anni precedenti.
17.3 Qualora l'Autorità accerti la non validità dei dati forniti
dall'impresa distributrice ai sensi del comma precedente, o su
richiesta dell'impresa distributrice, l'applicazione del presente
titolo per la stessa impresa distributrice è differita all'anno
successivo.

Articolo 18
Ambito territoriale

18.1 L'ambito territoriale è l'insieme delle aree territoriali
comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di
una stessa provincia e aventi lo stesso grano di concentrazione con
almeno un numero di clienti BT non inferiore a 5.000.
18.2 Fino all'anno 2003, sono fatti salvi gli ambiti territoriali
già definiti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 202/99.
18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un
ambito territoriale per il quale siano stati già definiti il livello
effettivo base e i livelli tendenziali di continuità ai sensi
dell'articolo 21, e per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, estenda il servizio
all'intero territorio comunale, ha facoltà di considerare l'area
alla quale il servizio è stato esteso come ambito territoriale a sè
stante.

Articolo 19
Indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

19.1 L'indicatore di riferimento è la durata complessiva annua
delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, al netto
delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e
sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate
da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dai
precedenti articoli 6 e 7.
19.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per
l'anno i è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e
dell'anno i-l, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di
clienti BT di ciascun anno, riferito solo ai clienti finali serviti
da linee di media tensione asservite a un sistema di telecontrollo o
dotate di strumentazione per la registrazione della continuità del
servizio.

Articolo 20
Livelli nazionali di riferimento

20.1 Per il periodo 2000-2003, sono definiti i seguenti livelli
nazionali dell'indicatore di riferimento per le interruzioni senza
preavviso lunghe, nel seguito richiamati come livelli nazionali di
riferimento:
a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 30 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 45 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

20.2 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi dell'indicatore
di riferimento, calcolati ai sensi del precedente articolo 19, comma
19.2, e i livelli nazionali di riferimento, si applica una fascia di
franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto, al livello
nazionale di riferimento.

Articolo 21
Livello effettivo base e livelli tendenziali

21.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui il presente titolo
si applica a ciascuna impresa distributrice, l'Autorità determina,
per ciascun ambito territoriale, il livello effettiva base
dell'indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal comma
19.2, ai dati forniti dall'impresa distributrice ai sensi del comma
17.2. Qualora non siano disponibili dati validi relativi ai due anni
precedenti, il livello effettivo base è pari al dato valido
disponibile.
21.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni armo del periodo
2000-2003, il livello tendenziale:
a) per il primo anno di applicazione del presente titolo, è ottenuto
applicando al livello effettivo base dello stesso ambito
territoriale il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a
quello indicato nella tabella i per la fascia a cui corrisponde il
livello effettivo base, e arrotondando il risultato alla prima
cifra decimale;
b) per gli anni successivi, è ottenuto applicando al livello
tendenziale dell'anno precedente il tasso annuo di miglioramento
tendenziale pari a quello indicato nella tabella i per la fascia a
cui corrisponde il livello tendenziale dell'anno precedente, e
arrotondando il risultato all'unità.

21.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito
territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2,
risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima
procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si
assume quest'ultimo come livello tendenziale.
21.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito
territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2,
risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento
definito al comma 20.1, si assume come livello tendenziale il
corrispondente livello nazionale di riferimento.
21.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai
sensi del comma 19.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia
di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al valore livello
tendenziale.

Articolo 22
Recuperi di continuità del servizio e riconoscimento dei costi
sostenuti

22.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo
2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento del
livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al comma
21.2.
22.2 Con, riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero
di continuità del servizio dell'anno i è costituito dal
miglioramento ulteriore rispetto al 'livello tendenziale determinato
per il medesimo ambito territoriale per l'anno i.
22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del
servizio è pari alla differenza tra 'il livello tendenziale
dell'anno I e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento
nello stesso anno i, a condizione che tale differenza risulti
maggiore della franchigia di cui al comma 2 1.5.
22.4 Entro il 30 novembre di ogni anno del periodo 2000-2003, in
base ai dati forniti ai sensi del comma 15.2, l'Autorità determina
per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità dei
servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente,
anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo
25.
22.5 Per il periodo 2000-2003, gli esercenti hanno diritto al
riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuità del
servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del
servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto
"Oneri per recuperi di continuita'", in misura pari a: RECij x POTij
x C, dove:
a) RECij è il valore minimo tra il recupero di continuità del
servizio come definito al comma 22.3 e la differenza tra livello
tendenziale assegnato all'ambito territoriale j per l'anno i e il
livello nazionale di riferimento indicato dal comma 20.1, per lo
stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno
positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo
risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello
tendenziale;
b) POTij, è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2.

Articolo 23
Istanze degli esercenti per l'eventuale riconoscimento dei costi
sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio
uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
23.1 Per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi
dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli
nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza
all'Autorità ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi
sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o
inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
23.2 L'istanza di cui al comma 23.1 è presentata congiuntamente
alla comunicazione all'Autorità dei dati di continuità relativi
all'anno precedente ai sensi del precedente articolo 15. L'Autorità
approva le istanze per l'anno in corso con il provvedimento di cui al
comma 22.4, anche a seguito di controlli a campione di cui al
successivo articolo 25.
23.3 L'impresa distributrice che presenta l'istanza è tenuta, in
caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti
territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a mantenere nel corso
dell'anno a cui si riferisce l'istanza livelli di continuità uguali
o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, e a corrispondere
indennizzi automatici ai clienti in caso di mancato rispetto dei
livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo
24.
23.4 Con il provvedimento di cui al comma 22.4 adottato l'anno
successivo a quello a cui si riferisce l'istanza, l'Autorità accerta
se siano stati mantenuti livelli di continuità uguali o inferiori ai
livelli nazionali di riferimento. Per le istanze riferite all'anno i
e positivamente verificate l'Autorità determina i costi da
riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli
di qualità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento in
misura corrispondente al prodotto RIF2004 x POTij x C, dove:

a) RIF2004 è la differenza espressa in minuti tra la media nazionale
dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi
lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata
dall'Autorità come indicato al comma 23.5, e il livello nazionale
di riferimento definito dal comma 20.1 per lo stesso grado di
concentrazione;
b) POTij è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i, e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2.

23.5 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli
ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per
l'anno 2004 è pari a:
a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 49 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 94 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 137 minuti.

Articolo 24
Indennizzi ai clienti MT e BT in caso di mancato rispetto dei livelli
nazionali di riferimento

24.1 I clienti MT e i clienti BT, appartenenti agli ambiti
territoriali per i quali l'autorità abbia accolto le istanze
presentate dall'impresa distribuisce ai sensi del precedente articolo
23 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di
riferimento nel corso dell'anno i a cui si riferisce l'istanza, hanno
diritto a un indennizzo automatico pari a: MancRispij x C x K, dove:

a) MancRispij è la differenza, di segno positivo, tra livello
effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale
j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dal
precedente articolo 20 per lo stesso grado di concentrazione,
espresso in minuti;
b) POTij è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2;
d) il parametro K è il rapporto tra il consumo annuo del singolo
cliente e il consumo totale dell'ambito a cui il cliente
appartiene.

24.2 Gli esercenti corrispondono ai clienti MT e ai clienti BT
degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di
cui al comma precedente, portandoli in compensazione sui
corrispettivi fatturati entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del
provvedimento di cui al comma 23.4. Nel caso in cui l'importo della
prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo
automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito
a favore del cliente relativo all'indennizzo. Tale credito dovrà
essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del
credito relativo all'indennizzo.
24.3 Nel documento di fatturazione viene indicata la causale della
detrazione come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei
livelli nazionali di riferimento di continuità del servizio,
definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Articolo 25
Controlli sui dati forniti dagli esercenti

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui
dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi del
precedente articolo 15, l'Autorità accerti che tali dati non siano
stati registrati secondo le modalità previste dal presente
provvedimento, la medesima Autorità definisce, sulla base delle
risultanze. dei controlli effettuati, il valore presunto annuale
dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
25.2 Il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento di
cui al precedente comma eutilizzato per il calcolo delle penalità,
se dovute, previste dal comma 22.5 e degli indennizzi automatici, se
dovuti, previsti dal comma 24.1. Le imprese distributrici per le
quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente il
valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento non hanno
diritto, per l'ambito territoriale interessato, aì riconoscimenti
dei costi previsti dai precedenti commi 22.5 e 23.4.

Articolo 26
Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del
servizio

26.1 Per la valutazione della validità dei dati di continuità
del servizio in base ai controlli tecnici di cui al precedente
articolo 25 sono definiti i seguenti indici:
a) indice di accuratezza IA, calcolato come indicato nella scheda n.
2;
b) indice di precisione IP, calcolato come indicato nella scheda n.
3;
c) indice di correttezza IC, calcolato come indicato nella scheda n.
4.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni
centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo
tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite
linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi
ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti
territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti
alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di
telecontrollo presso cui stato effettuato il controllo tecnico.

Articolo 27
Criteri per la valutazione della validità del dati dl continuità
del servizio

27.1 I dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti
ai sensi del precedente articolo 15, relativi agli ambiti
territoriali interessati al controllo, secondo quanto indicato dal
comma 26.2, sono da considerarsi validi se sono simultaneamente
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) indice di accuratezza maggiore di 90%;
b) indice di precisione compreso tra -3% e +3%;
c) indice di correttezza tale che: [(1 - IC) x (D2/ D1)] ( 3%;
dove

- IC è l'indice di correttezza;
- D1, è il valore annuale dell'indicatore di riferimento, espresso
in minuti per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa
distributrice per ogni ambito territoriale interessato al
controllo;
- D2, è il valore annuale di durata complessiva di interruzione per
cliente BT, espresso in minuti per cliente BT, fornito
all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito
territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni
con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla
rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine
sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite
a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai
precedenti articoli 6 e 7.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D1 risulta inferiore
al livello nazionale di riferimento applicabile per grado di
concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera c)
è sostituita, se più favorevole, dalla seguente condizione: IC(:
97%.
27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare,
in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione
verificata ai livelli di continuità di ciascuno degli ambiti
territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale
viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza
calcolato a livello di centro di telecontrollo è riferito solo a un
massimo di tre ambiti territoriali per i quali sia più alto, e
comunque diverso da zero, il rapporto tra il parametro D2 relativo
alle sole interruzioni campionate e il parametro D2 dell'intero
ambito territoriale.

Articolo 28
Determinazione del valore presunto del! 'indicatore di riferimento
sulla base delle risultanze dei controlli tecnici effettuati

28.1 Il valore presunto dell'indicatore di. riferimento di cui al
precedente articolo 25 è determinato come:

D + D x(l-IC)
1 2
D = ---------------
Pres (l-IP)

dove:
- Dpres è il valore presunto di cui al precedente articolo 25,
espresso in minuti per cliente BT;
- IP è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
- IC è l'indice di correttezza (compreso tra O e 100%).;
- D1 e D2, hanno il significato indicato nel precedente articolo
27.

28.2 Qualora il rapporto fra Dpres, e D1 sia superiore al 200%,
l'impresa distributrice può richiedere che il valore presunto
dell'indicatore di riferimento sia determinato sulla base di elementi
tecnici analitici, che l'impresa distributrice stessa è tenuta a
fornite all'Autorità in tempo utile per la determinazione.

Tabella 1 - Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per
grado di concentrazione per fasce dell'indicatore di riferimento

--------------------------------------------------------------------
Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Tasso annuo di
concentrazione concentrazione concentrazione miglioramento
tendenziale
--------------------------------------------------------------------
fino a fino a Fino a 0%
30 minuti 45 minuti 60 minuti

da 31 da 46 da 61 5%
a 60 minuti a 90 minuti a 120 minuti

da 61 da 91 da 121 8%
a 90 minuti a 135 minuti a 180 minuti

da 91 da 136 da 181 10%
a 120 minuti a 180 minuti a 240 minuti

da 121 da 181 da 241 13%
a 150 minuti a 270 minuti a 360 minuti

oltre 151 oltre 271 oltre 361 16%
minuti minuti minuti

Tabella 2 - Valori del parametro C per grado di concentrazione e per
fasce dell'indicatore di riferimento
-----------------------------------------------------------------
Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Parametro C
concentrazione concentrazione concentrazione (cent.euro/
minuto/kW
-----------------------------------------------------------------
fino a fino a 90 fino a 120 41,3166
60 minuti minuti minuti

da 61 da 91 a 180 da 121 a 240 30,9874
a 120 minuti minuti minuti

oltre 121 oltre 181 oltre 241 20,6583
minuti minuti minuti

Scheda n. 1

COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ E AI CLIENTI FINALI (ARTICOLO 15)

1. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali MT
per classi di servizio

1.1 Alta concentrazione
--------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o più Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno
--------------------------------------------------------------------
Fino a 45 minuti/anno
da 45 a 90 minuti/anno
oltre 90 minuti/anno
Totale

1.2 Media concentrazione
--------------------------------------------------------------------
Fino a 2 3 o 5 6 o più Totale
int. lunghe int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno
--------------------------------------------------------------------
Fino a 60/minuti/anno
da 60 a 120 minuti/anno
oltre 120 minuti/anno
Totale

1.3 Bassa concentrazione
--------------------------------------------------------------------
Fino a 4 5 o 8 9 o più Totale
int. lunghe int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno
--------------------------------------------------------------------
Fino a 90 minuti/anno
da 90 a 180
minuti/anno
oltre 180 minuti/anni
Totale

2. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali AT
per classi di servizio
--------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o più Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno
--------------------------------------------------------------------
fino a 45 minuti/anno
Da 45 a 90 minuti/anno
oltre 90 minuti/anno
Totale

3. Interruzioni senza preavviso brevi e transitorie: numero di
clienti finali AT per classi di servizio
--------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o più Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno
--------------------------------------------------------------------
fino a 1 int.
transitorie/anno
da 1 a 3 int.
transitorie/anno
4 o più int.
transitorie/anno
Totale

Scheda n. 2

INDICE DI ACCURATEZZA (ARTICOLO 26)

L'indice di accuratezza 14 stima la completezza e l'esattezza
delle registrazioni relative alle interruzioni senza preavviso
originate sulla rete MT.

IA può assumere valori compresi tra O (minima accuratezza) e 100%
(massima accuratezza).
IA è calcolato secondo la formula:

10
(SIGMA)Pi x Ni
i=l
IA= (l- ----------------- ) x 100 (%)
Ncamp

dove:

a) i è un indice che varia da 1 a 10 ed esprime i diversi tipi di
incompletezza o inesattezza delle registrazioni indicati nella
tabella A;
b) Pi è il peso assegnato a ogni tipo di incompletezza o
inesattezza, secondo quanto indicato nella tabella A;
c) Ni è li numero di interruzioni senza preavviso con origine
sulla rete MT riscontrato durante il controllo tecnico con
incompletezza o inesattezza di tipo i;
d) Ncamp è il numero di interruzioni senza preavviso con origine
sulla rete MT controllato a campione durante il controllo tecnico.

Quando nella registrazione di una stessa interruzione si riscontra
più di un tipo di incompletezza o inesattezza, la registrazione
viene classificata in base al tipo di incompletezza o inesattezza
più grave (cioè con peso P, maggiore).

Tabella A

i Tipo di incompletezza o inesattezza Pi
di registrazione (interruzioni senza preavviso
con origine sulla rete MT)

1 Interruzioni non registrate 1

2 Interruzioni registrate con errore
relativo all'istante di inizio superiore
in valore assoluto a 30 minuti 0.5

3 Interruzioni registrate con errore relativo 0,3
all'istante di inizia superiore in valore assoluto a 15
minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 30 minuti

4 Interruzioni registrate con errore relativo 0,1
all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 5
minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 15 minuti

5 Interruzioni registrate con errore relativo 0,05
all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 1
minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 5 minuti

6 Interruzioni registrate con errore relativo 0,01
all'istante di inizio pari in valore assoluto a 1 minuto

7 Interruzioni registrate con errore relativo 0,3
all'istante di fine superiore in valore assoluto a 10
minuti

8 Interruzioni registrate con errore relativo 0,01
all'istante di fine pari o superiore a 1 minuto e pari o
inferiore in valore assoluto a 10 minuti

9 Interruzioni registrate in modo incompleto 0.3
o inesatto per le quali non risulta possibile
verificare la durata dì interruzione,
il numero di clienti disalimentati o le cause
di interruzione

10 Interruzioni registrate in modo 0.1
non accurato per altri motivi
(es. due interruzioni erroneamente
registrate come un'unica interruzione
di durata complessiva esatta, interruzioni
registrate in piu')

Scheda n. 3

INDICE DI PRECISIONE (ARTICOLO 26)

L'indice di precisione IP stima l'approssimazione complessiva
stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso
lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.
IA assume valori positivi o negativi Assume il valore 0 quando la
precisione è massima. Valori di IP di segno positivo indicano che
nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico
il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per
difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.
Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo
indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice è
approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il
controllo tecnico.

IP è calcolato secondo la seguente formula:

Dver - Deserc
IP = -------------- x 100 (%)
Dver

dove:

a) Dver è la durata complessiva di interruzione per cliente BT,
riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate
durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di
durata dell'interruzione e di numero di clienti coinvolti,
riscontrati durante il controllo tecnico;

b) Deserc l'indicatore di durata complessiva di interruzione per
cliente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT
verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa
distributrice.

Scheda n. 4

INDICE DI CORRETTEZZA (ARTICOLO 26)

L'indice di correttezza IC stima il grado in cui l'impresa
distributrice ha correttamente utilizzato le clausole del testo
integrato della continuità del servizio in base alle quali devono
essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. Ai sensi
dell'articolo 19 del Testo integrato della continuità del servizio,
sono escluse ai fini della regolazione economica le interruzioni
senza preavviso:
a) con origine nella rete di trasmissione nazionale (RTN) o nelle
reti di distribuzione in alta tensione (AT);
b) con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne
(interruzioni dovute a terzi, a clienti o ad altri esercenti).

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di
correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza
nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne
come definite dall'articolo 7 del Testo integrato della continuità
del servizio, nonchè delle origini delle interruzioni relative alla
rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alla
tensione, come definite dall'articolo 6 del medesimo Testo integrato.
Il valore di IC a 100% significa massima correttezza
nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

IC è calcolato secondo la seguente formula:

Descl
IC = -------------------------- x 100(%)
Descl + DA + DE + DC + DD

dove:

- Descl è la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo
tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause
di forza maggiore o a cause esterne o con origine RTh o con origine
AT;
- DA è la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate
durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore
dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere
attribuite ad altre cause
- DB è la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate
durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa
distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a
altre cause;
- DC è la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa,
verificate durante li controllo tecnico, attribuite con origine RTN
dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere
attribuite con origine MT;
- DD è la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa,
verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT
dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere
attribuite con origine MT

Nel calcolo di IC, i valori di durata di interruzione per cliente
sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo
tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di clienti
coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente
dall'indice di precisione.

IC è assunto convenzionalmente al 100% nel caso in cui non vi
siano, o non siano state verificate, interruzioni attribuite con
origine RTN o nelle reti di distribuzione AT o con cause imputabili a
forza maggiore o a cause esterne.