3a Serie Speciale - Regioni n. 37 del 29-9-2007
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 7
Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.37 del 29-09-2007)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del
28 giugno 2007)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-6250 del 25
giugno 2007:
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque,
disciplina: a) gli obblighi di installazione e manutenzione dei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua
derivati e restituiti;
b) gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei
risultati delle misurazioni.
2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:
a) acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio
idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei
prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;
b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di
prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri
essenziali della derivazione;
c) consentire la gestione dinamica del riparto delle
disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al
verificarsi di criticità idrologiche di magra;
d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa
delle restituzioni.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) autorità
competente: l'autorità competente al rilascio della concessione per
l'uso di acqua pubblica o l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;
b) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di
concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso
di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il
procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura
pubblica;
c) restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e le restituzioni afferenti a prelievi con titolo in
corso di regolarizzazione, ivi compresi quelle per le quali è in
corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o
del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto
natura pubblica;
d) restituzioni: le reimmissioni, anche in forma di scarico, di
acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;
e) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri
cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno
solare;
trincea drenante: opera di captazione costituita da un canale
artificiale interrato che drena la falda freatica mediante
intercettazione della superficie piezometrica.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei
limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da
corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per gli
attingimenti di cui all'art. 35 del regolamento regionale 29 luglio
2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di
derivazione di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati: a) agli
usi dell'acqua non soggetti a regime di concessione ai sensi del
regolamento regionale n. 10/R/2003;
b) agli usi domestici;
c) agli usi di acqua sotterranea, qualora il prelievo sia
inferiore a 5.000 metri cubi all'anno;
d) alle derivazioni a bocca non tassata da corpi idrici
superficiali a servizio di una superficie irrigua inferiore a 50
ettari.
2. Sono altresì soggette agli obblighi di cui al presente
regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso
definiti, le restituzioni nei corpi idrici superficiali e
sotterranei, fatta eccezione per quelle relative a impianti di
produzione di energia ad acqua fluente.

Art. 4.
Obblighi di misurazione dei prelievi

1. Sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di
misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati: a) le
captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di
portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume
di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;
b) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda
freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di
metri cubi all'anno;
c) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde
profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri
cubi all'anno;
d) le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o
superiore a 200.000 metri cubi all'anno;
e) le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale
o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.
2. L'autorità competente può motivatamente imporre l'obbligo di
installazione sulle singole captazioni degli strumenti di misura e
registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1
e dalle scadenze di cui all'art. 6, in caso di:
a) prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su
invasi in presenza di ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) prelievi da corpi idrici sotterranei significati-caratterizzati
da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo
abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;
c) prelievi localizzati all'interno di aree protette, sentito
l'ente gestore;
d) zone ad alta densità di prelievo ovvero aree a prevalente
destinazione industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono
concentrati prelievi da acque sotterranee tramite pozzo che
potenzialmente possono determinare una forte pressione
sull'acquifero;
e) particolari esigenze locali.
3. Nel caso di derivazioni per uso energetico costituite da più
punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di
cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo di installare, oltre al
misuratore sulle prese principali soggette all'obbligo, anche un
misuratore volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo
complessivo. Al fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso
in cui il punto di prelievo sia unico è ammessa anche la sola
misurazione delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice
di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad
altre utenze.
4. Ai cui del presente regolamento, i sottobacini idrografici
piemontesi e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree
idrografiche di pertinenza sono classificati in funzione delle
caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A,
B e C come definiti all'Allegato A.

Art. 5.
Nuovi prelievi

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
fatto divieto di attivare nuovi prelievi della tipologia di cui
all'art. 4 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura
delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede
di collaudo dell'opera. 2. Il disciplinare di concessione contiene la
descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle
portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione,
registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.

Art. 6.
Prelievi esistenti

1. I prelievi da corpi idrici superficiali di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a) esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono soggetti all'obbligo d'installazione degli
strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi
prelevati: a) se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:
1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o
di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi all'anno;
2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi;
b) se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:
1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o
di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all'anno;
2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi;
c) se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:
1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o
di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all'anno;
2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.
2. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque
sotterranee di falda freatica esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo
d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle
portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi
all'anno;
b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.
3. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque
sotterranee di falde profonde esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo
d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle
portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi
all'anno;
b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.
4. I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo
d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle
portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi
all'anno;
b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.
5. I prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di
installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate
e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi
all'anno;
b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

Art. 7.
Obblighi di misurazione delle restituzioni

1. Sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di
misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti le
restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale
o superiore a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a
2.000.000 di metri cubi all'anno. 2. L'autorità competente può,
motivatamente, imporre l'obbligo di installazione sulle singole
restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere
dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui
all'art. 9, in presenza di:
a) restituzioni localizzate su corpi idrici superficiali
caratterizzati da ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) restituzioni in corpi idrici sotterranei significativi
caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o
da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda
freatica;
c) particolari esigenze locali.

Art. 8.
Nuove restituzioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
fatto divieto di attivare una restituzione della tipologia di cui
all'art. 7 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura
delle portate e dei volumi dallo stesso previsti. 2. Il disciplinare
di concessione o il provvedimento che autorizza la restituzione
contengono la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di
misura delle portate e dei volumi restituiti, le modalità
d'installazione, registrazione e di trasmissione delle informazioni
raccolte.

Art. 9.
Restituzioni in atto

1. Le restituzioni di cui all'art. 7 sono soggette all'obbligo di
installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate
e dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui all'art. 6, comma
1.

Art. 10.
Strumenti e modalità di misurazione

1. Le misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate
con gli strumenti e secondo le modalità di cui all'Allegato B.

Art. 11.
Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori

1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette
agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano all'autorità
competente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura
entro trenta giomi dalla conclusione dei relativi lavori, indicando
la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un
estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale è
localizzato il misuratore e una planimetria delle opere in scala
adeguata. 2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su
canali è fatto altresì obbligo di:
a) depositare presso l'autorità competente il relativo progetto
firmato da tecnico abilitato;
b) comunicare alla predetta autorità con congruo anticipo la data
nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Art. 12.
Manutenzione e controllo della strumentazione

1. Il soggetto obbligato è tenuto a: a) mantenere in efficienza
la strumentazione installata al fine di garantire la corretta
acquisizione delle misurazioni previste;
b) consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai
dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
e) comunicare tempestivamente all'autorità competente
l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o
per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le
apparecchiature entro sessanta giomi dal momento del guasto.

Art. 13.
Raccolta e trasmissione dei dati

1. I dati derivanti dalle misurazioni di cui al presente
regolamento sono trasmessi all'autorità competente entro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative
rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di
trasmissione di cui all'Allegato C. 2. L'invio delle schede è
effettuato tramite supporto informatico secondo le modalità definite
con deliberazione di giunta regionale da adottarsi entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Contestualmente
all'invio su supporto informatico è richiesta anche la trasmissione
dei dati su supporto cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni
decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso
il solo invio su supporto cartaceo.
3. L'obbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento
in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'autorità competente
i dati su supporto informatico in una modalità certificata e valida
sotto il profilo legale.
4. Il soggetto obbligato è tenuto a conservare, per un periodo di
cinque anni, le informazioni relative alle misure di livello e di
portata, nonchè il registro delle misure e le schede contenenti i
dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.
5. Al fine di integrare i dati raccolti attraverso le reti di
monitoraggio idrometrico, per i prelievi maggiormente incidenti sul
bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità
idriche ricorrenti il soggetto obbligato è tenuto a consentire, a
cura e spese della Regione o della provincia territorialmente
competente, l'installazione di strumenti per l'acquisizione in tempo
reale delle informazioni riguardanti la portata derivata o
restituita.

Art. 14.
Gestione dei flussi informativi

1. Le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui all'art.
13 sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a
cura dell'autorità competente, anche al fine di garantire il flusso
di informazioni verso l'Autorità di bacino del Fiume Po.

Art. 15.
Norme transitorie e finali

1. Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e
delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente
sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente
regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo. 2. Entro
un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti
obbligati i cui prelievi o le cui restituzioni sono già dotati di
strumenti di misurazione coerenti con gli obblighi previsti dal
presente regolamento, ne danno comunicazione all'autorità competente
trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'art. 13.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, 25 giugno 2007.
p. Bresso: il Vice Presidente: Peveraro

ALLEGATO A.
(Art. 4)
SUDDIVISIONE DEI BACINI IN CLASSI DI POTENZIALITÀ
IDROLOGICA DIFFERENZIATA
Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici
piemontesi e le aste di fiumi Po, Tanaro e Ticino sono classificati
in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e
suddivisi nei gruppi A, B e C, come di seguito definiti:
Gruppo A - Aste fluviali principali e relative aree idrografiche
Po, da confluenza Chisone al confine regionale, Tanaro dalla
confluenza della Stura di Demonte allo sbocco in Po, Ticino
sublacuale.
Gruppo B - Sottobacini alpini:
Maira;
Varaita;
Alto Po;
Pellice;
Chisola;
Sangone;
Dora Riparia;
Stura di Lanzo;
Malone;
Orco;
Dora Baltea piemontese;
Sesia;
Agogna;
Terdoppio;
Toce;
Stura di Demonte;
Gruppo C - Altri sottobacini.

ALLEGATO B.
(Art. 10)
STRUMENTI E MODALITÀ DI MISURAZIONE
Parte A - Prelievi da acque superficiali mediante canale
1. La misura in continuo della portata prelevata da acque
superficiali attraverso canali con moto dell'acqua a superficie
libera è effettuata mediante la realizzazione, in una opportuna
sezione del canale stesso, di un misuratore a risalto o di uno
stramazzo cui è abbinata una sonda di livello che consenta la
registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.
2. È comunque consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia
purchè soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al
successivo punto 9.
3. Lo stramazzo è sconsigliato nel caso di prese da corsi d'acqua
caratterizzati da un elevato trasporto di materiale solido e in
sospensione, in quanto favorisce la sedimentazione del materiale a
monte del manufatto idraulico.
4. Nel caso di impiego del misuratore a risalto è opportuno
realizzare un pozzetto di quiete nel quale collocare la sonda a
ultrasuoni o a pressione per la determinazione del carico di monte.
5. Al concessionario spetta costruire, a propria cura e spesa, la
scala di deflusso delle portate nella sezione di misura e conservarla
per le eventuali verifiche da parte dell'autorità concedente.
6. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in
grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad
intervallo almeno orario.
7. A cura del concessionario, in corrispondenza della sezione di
misura delle portate sul canale derivatore è collocata un'asta
idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica
immediata della portata in transito che deve riportare in maniera ben
visibile il livello che raggiunge il pelo libero dell'acqua in
corrispondenza della portata massima di prelievo concessa.
8. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite e in piena
efficienza le varie parti della sezione tarata in modo che non venga
alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli
idrometrici misurati e le portate in transito.
9. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la
portata captata deve essere tale da garantire la precisione della
misura entro il limite di tolleranza del 5% con riferimento al 75%
delle rilevazioni orarie effettuate nell'arco delle 24 ore.
10. Le captazioni tramite canale di portata massima superiore a
100 litri al secondo sono comunque soggette all'obbligo di
installazione di un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta
e la verifica immediata delle portate derivate.
Parte B - Prelievi da acque superficiali mediante condotte
1. La misura in continuo della portata prelevata da acque
superficiali attraverso condotte con moto dell'acqua in pressione è
realizzata mediante l'installazione di uno dei seguenti dispositivi:
a) un venturimetro, normalizzato alle norme UNI 10023 e alle norme
internazionali ISO 5167, a cui è abbinato un sensore elettronico
trasmettitore di pressione differenziale che consenta la
registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;
b) un sensore magnetico che consenta la registrazione dei valori
rilevati su un supporto informatico;
c) un sensore a ultrasuoni che consenta la registrazione dei
valori rilevati che consenta la registrazione dei valori rilevati su
un supporto informatico;
2. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purchè
soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo
punto 11.
3. Per effettuare una corretta misurazione della portata occorre
evitare turbolenze o depressioni in corrispondenza della sezione di
misura, pertanto i misuratori dovranno essere collocati ad una
opportuna distanza da eventuali gomiti, allargamenti, restrizioni del
diametro, saracinesche o valvole per la regolazione delle portate in
transito.
4. Il tratto rettilineo a monte della sezione di misura deve
essere:
a) uguale o maggiore a 10 volte il diametro della condotta in cui
ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego del venturimetro o
di un sensore sonico;
b) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta in
cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego di un
generatore di onde elettromagnetiche.
5. Il tratto rettilineo a valle della sezione di misura deve
essere:
a) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta
medesima, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore
sonico;
b) uguale o maggiore a tre volte il diametro della condotta
medesima, nel caso di impiego di un generatore di onde
elettromagnetiche.
6. Nel caso di condotte di lunghezza insufficiente per garantire
le condizioni di cui ai punti 4 e 5 occorre prevedere l'installazione
di un "raddrizzatore" per rendere sufficientemente rettilinei i
filetti della corrente a monte del misuratore.
7. Nel caso di installazione di sensori sonici la tipologia
"transit time" (tempo di transito) è consigliata per le acque
limpide, mentre quella a "effetto doppler" si adatta meglio a
misurare acqua con materiale in sospensione
8. lI misuratore a sonda esterna non è impiegabile su condotte
costruite con materiali fonoassorbenti (PVC, polietilene,
fibrocemento) e su quelle in ghisa poichè il fono-trasmettitore e il
fono-ricettore vanno saldati all'esterno.
9. Il sensore installato in una sezione della condotta deve essere
in grado di consentire l'acquisizione del valore di portata derivata
ad intervallo almeno orario.
10. Nel caso in cui il moto dell'acqua all'interno della condotta
sia a pelo libero la misura in continuo della portata prelevata è
realizzata mediante l'installazione di un sensore sonico o di
qualsiasi altra tecnologia che permetta di soddisfare i requisiti di
accuratezza della misura di cui al successivo punto 11.
11. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la
portata captata deve essere tale da garantire la precisione della
misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima
derivata.
Parte C - Prelievi da acque sotterranee tramite pozzo
1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque
sotterranee tramite pozzo è effettuata mediante un misuratore
collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.
2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso
l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann,
elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia
purchè soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al
successivo punto 6., inserito a regola d'arte.
3. lI mulinello deve essere in materiale sintetico antincrostante,
incorrodibile e capace di resistere agli urti delle particelle solide
trasportate dalla portata in transito; la forma delle pale del
mulinello deve garantire la funzione autopulente al fine di evitare
intasamenti e ostruzioni.
4. Nel caso di impiego di contatori Woltmann si consiglia di
utilizzare quelli a quadrante "asciutto" caratterizzati dall'avere il
gruppo di misura estraibile in modo da rendere piu facili e rapide le
manovre necessarie per la manutenzione, la riparazione e la revisione
dell'apparecchiatura.
5. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la lettura dei
volumi derivati con cadenza mensile, riferita all'ultimo giorno del
mese, e di riportare i valori progressivi su apposite schede
strutturate secondo il modello di cui all'allegato C.
6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i
volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della
misura entro il limite di tolleranza di tolleranza del 2% della
portata massima estratta.
7. La taratura dei contatori è verificata dal concessionario con
cadenza almeno quinquennale, fatte salve eventuali cadenze temporali
più ridotte imposte dall'autorità concedente nel caso in cui la
qualità delle acque prelevate sia tale da fare temere un rapido
deterioramento della strumentazione e, conseguentemente, la
compromissione del loro corretto funzionamento.
Parte D - Prelievi da sorgente
1. La misurazione della portata d'acqua prelevata da una sorgente
è effettuata mediante un misuratore collocato immediatamente a valle
del punto di captazione, prima di eventuali manufatti d'accumulo o
partitori.
2. La misurazione della portata di norma è effettuata attraverso
la realizzazione di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di
livello ad ultrasuoni o a pressione che consenta la registrazione dei
valori rilevati su un supporto informatico.
3. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in
grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad
intervallo almeno orario.
4. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purchè
soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo
punto 6.
5. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite la sezione
dello stramazzo e lo specchio d'acqua prospiciente in modo che non
venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i
livelli idrometrici misurati e le portate in transito.
6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la
portata captata da sorgenti, deve essere tale da garantire la
precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2%
sull'intero campo delle portate derivate.
Parte E - Restituzioni e scarichi
1. Per la misurazione delle portate restituite o scaricate si
applicano:
a) le disposizioni della parte A se restituzione o scarico
avvengono tramite canale con moto dell'acqua a superficie libera;
b) le disposizioni della parte B se restituzione o scarico
avvengono tramite condotte con moto dell'acqua in pressione.
2. Nel caso di restituzioni da impianti per la produzione di
energia idroelettrica in cui sono presenti vasche per la
demodulazione della portata turbinata, i dispositivi per la misura
delle portate restituite sono collocati a valle di tali manufatti.
Conformità alla direttiva 2004/22/CE
Nel caso di acque destinate all'uso potabile gli strumenti di
misura impiegati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti
dalla direttiva 2004/22/CE.
(Omissis).