Parte Seconda n. 105 del 10-9-2011
Altri annunzi
Costruzione ed esercizio di linee elettriche
LA MARTORANO GEOM. DOMENICO S.R.L.
(GU Parte Seconda n.105 del 10-9-2011)

Realizzazione ed esercizio di una linea elettrica


Rende noto la "Realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a
media tensione in cavo interrato per il vettoriamento dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici nel Comune di Tito
(PZ)".
La sottoscritta Silvana Martorano, in qualità di Amministratore
Unico della "Martorano geom. Domenico s.r.L." con sede legale in Tito
(PZ) alla Zona Industriale e in qualità di soggetto capofila per
l'impianto della Comes S.r.L. con sede legale in Tito alla Zona
Industriale per il processo di autorizzazione di elettrodotto, con la
presente

RENDE NOTO

che ha inoltrato in data 16.03.2011 domanda alla Regione
Basilicata, Dipartimento INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ di Potenza, per
la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a 20 kV in cavo
sotterraneo per il collegamento degli impianti fotovoltaici ubicati
nel territorio del Comune di Tito (PZ) in zona Area Industriale. La
linea elettrica ha lo scopo di convogliare l'energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici fino alla linea elettrica aerea in media
tensione sita nel Comune di Pignola (PZ) in località Lago Pantano.
La linea interesserà il Comune di Tito e Pignola ed avrà uno
sviluppo di circa 2490 m per il collegamento dell'impianto
fotovoltaico di proprietà della Comes S.r.L. alla cabina di consegna
dell'impianto fotovoltaico capofila (Martorano geom. Domenico S.r.L.)
e di circa 4100 m dalla cabina di consegna dell'impianto capofila
alla linea elettrica aerea in media tensione esistente del
distributore. Gli impianti sono stati progettati nel rispetto delle
leggi vigenti in materia e saranno realizzati tenendo conto delle
norme tecniche: CEI; IEC e la normativa sulla sicurezza e la
prevenzione degli infortuni.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: La linea elettrica sarà esercita alla
tensione di 20kV a corrente alternata trifase a 50 Hz con un minimo
di una terna di cavi unipolari del tipo ARG7 H1RX-12/20 kV in
alluminio sezione 185 mmq, posati ad una profondità minima di 120
cm. Si attraverseranno i seguenti mappali nel Comune di Tito:
foglio 12 particelle 722-659-275-333-475; foglio 13 particelle
-721-148-150-151-125-127-128-129-157-132-110-117-114-186-116-118-116-
120-134-136-138-170-169-171;
Foglio 25 particelle
104-114-116-118-193-194-801-807-809-819-942-945-947-282-285-57;
foglio 14 particelle
151-1132-84-153-155-118-878-1172-390-896-859-422-895-270-341-331-338-
5002-5003-1134 1136; fg. 26 particella 4; nel Comune di Pignola:
foglio catastale 2, particelle 207-209
-212-244-177-179-214-215-228.
CABINA di consegna. È una struttura di tipo monoblocco di cemento
armato vibrato contenente tutte apparecchiature di media tensione e
di bassa tensione costituite da 2 cabine standard enel ognuna di
dimensioni 9000(L) x 2.500 (largh) x 2.700(H) costituita da tre vani;
il vano utente è dotato di un quadro a MT equipaggiato con scomparti
di arrivo linea, protezione, interfaccia con la rete, con
interruttore asportabile e completo di relè a microprocessore per le
protezioni max. I (50-51-67N) e con le apparecchiature di misure di A
, V , W ,VAR , cosfi, frequenza; il vano distributore delle cabine di
consegna degli impianti sono dotati di scomparti MT arrivo e
consegna, inoltre il vano distributore della cabina di consegna
dell'impianto capofila è dotato di un ulteriore scomparto MT per la
connessione entra-esce dell'impianto fotovoltaico di proprietà della
Comes S.r.L. L'originale della domanda ed il relativo progetto sono
depositati presso la sede della Società e presso la sede municipale
interessata dall'impianto a disposizione di chiunque vi abbia
interesse.
Tito, lì 12/08/2011

Martorano geom. Domenico S.r.L.
in persona dell'Amministratore Unico e in qualità di soggetto
capofila Silvana Martorano


T11ADQ12484