3a Serie Speciale - Regioni n. 25 del 27-6-2015
REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25
Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.25 del 27-06-2015)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
9 marzo 2015)


LA GIUNTA REGIONALE


Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Emana


il seguente regolamento:


SOMMARIO


PREAMBOLO


Capo I


Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Autorità competenti e organismi che effettuano
accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

Capo II


Esercizio, manutenzione e controllo
degli impianti termici

Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici
Art. 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori
massimi delle temperature in ambiente
Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico
Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
Art. 9 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli
impianti termici
Art. 10 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli
impianti termici

Capo III


Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici
Art. 12 - Modalità di ispezione degli impianti termici
Art. 13 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli
impianti termici
Art. 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

Capo IV


Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Art. 15 - Catasto degli impianti termici
Art. 16 - Relazione biennale di monitoraggio

Capo V


Norme finali e transitorie

Art. 17 - Linee guida
Art. 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli
documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12
Art. 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di
trasmissione telematica
Art. 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del
libretto di impianto
Art. 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori
alimentati da fonte biomassa
Art. 22 - Entrata in vigore
Art. 23 - Disposizioni finali
Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica
Allegato B - Importi minimi e massimi dei contributi di cui
all'art. 13

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendi-mento energetico
nell'edilizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione
e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia) e in particolare l'articolo 23-sexies;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella
seduta del 20 novembre 2014;
Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17,
comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4/R;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di
regolamento del 9 dicembre 2014, n. 1131;
Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso
nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 42,
comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 4
febbraio 2015;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.
145;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 23-sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte
regolamentare la disciplina a livello regionale delle attività di
esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti
termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia
invernale che estiva, nonchè pre-parazione della acqua calda
sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005;
2. il regolamento delineato dall'art. 23 sexies della l.r. 39/2005
per gli impianti termici di climatizzazione e preparazione della
acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013
che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi
dell'articolo 10 del medesimo decreto, regola in particolare: le
modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei
responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio alle
amministrazioni competenti dei rapporti attestanti l'avvenuta
manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità dei
controlli e delle ispezioni da parte delle amministrazioni
competenti;
3. la disciplina in questione è finalizzata al mantenimento ed
accrescimento dell'efficienza energetica dei cosiddetti impianti
termici degli edifici in quanto responsabili di buona parte dei
consumi totali energetici, sia a livello europeo, che nazionale e
regionale. Il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni in
questione contribuisce ad assicurare d'altra parte il complessivo
corretto esercizio degli impianti termici degli edifici. In
particolare le funzioni in questione, svolte dalle amministrazioni
competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi ed
essere complementari alle funzioni svolte dalla pubblica
amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale
e della sicurezza e sanità;
4. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, come anche il d.lgs.
152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed
ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a
fonte rinnovabile. Infatti tali impianti comportano sia impatti
ambientali, sia consumo di energia non rinnovabile legato al loro
funzionamento o alla loro alimentazione. Risulta quindi necessario
disciplinare modalità di monitoraggio energetico anche per gli
impianti termici da fonte rinnovabile;
5. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013 affidano alla Regione lo
sviluppo di un sistema unitario di controlli e monitoraggi degli
impianti sia tramite una disciplina unitaria delle attività in
questione, sia tramite lo sviluppo di sistemi informativi a scala
regionale con cui, oltre alle amministrazioni interessate, possano
dialogare responsabili di impianto, manutentori, tecnici ispettori.
In Toscana fino ad una eventuale modifica legislativa della
attribuzione delle funzioni, il sistema regionale in questione si
deve costruire procedendo per fasi alla omogeneizzazione delle
attività già svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle
province per la restante parte del territorio, in quanto ad oggi
autorità competenti ai sensi della l.r. 39/2005;
6. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di
compilazione dei nuovi libretti di impianto che accompagnano lo
stesso in tutta la sua vita utile. Anche gli impianti di
condizionamento, per il d.p.r. 74/2013, devono dotarsi a regime del
proprio libretto;
7. è altresì necessario precisare i casi e le modalità del
controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei
manutentori;
8. in conformità a quanto previsto dagli articoli 3-bis e 3-ter
della l.r. 39/2005, è quindi opportuno stabilire modalità omogenee
dei controlli sugli impianti svolti dai comuni sopra quarantamila
abitanti e dalle province per la restante parte del territorio,
dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche
devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare delle
autorità competenti la disciplina di dettaglio della suddetta
funzione di vigilanza e controllo;
9. è necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la regione
per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili di
impianto necessari a sostenere le attività, da parte delle
amministrazioni competenti, di accerta-mento e ispezione degli
impianti nonchè di gestione del catasto degli impianti stessi;
10. l'art. 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un
sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli
edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di
certificazione e il catasto regionale degli impianti di
climatizzazione. Con il regolamento regionale 25 febbraio 2010, n.
17/R sono stati già delineati contenuti del Sistema e stabilita la
sua interoperabilità fra Regione, Province e Comuni. In particolare
nel catasto regionale degli impianti termici confluiscono i dati
relativi all'attività di controllo sugli impianti di
climatizzazione, i rapporti di ispezione compilati dai tecnici
incaricati dall'amministrazione competente, i dati trasmessi dai
distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli impianti
di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso
del sistema informativo regionale;
11. il presente regolamento precisa il flussi informa-tivi che
entrano a costituire il catasto degli impianti. A tal fine i
distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica finalizzata
al funzionamento di pompe di calore sono tenuti a trasmettere
pertinenti dati delle utenze fornite per la climatizzazione degli
ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti
ad ogni impianto termico è assegnato un codice univoco che lo segue
per tutta la sua vita utile;
13. è obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attività di
controllo della efficienza energetica affluiscano a regime al catasto
regionale degli impianti in modalità telematica e che, con la stessa
modalità, i singoli soggetti interessati possano dialogare con il
catasto;
14. la molteplicità delle azioni che riguardano l'esercizio, la
manutenzione degli impianti termici nonchè gli specifici controlli
di efficienza energetica sia da parte dei manutentori che delle
autorità competenti, unita alla variabilità della tipologia degli
impianti, necessita di una azione di omogeneizzazione che non si
esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee
guida regionali che possano essere di riferimento per i soggetti
pubblici e privati interessati;
15. è necessario prevedere specifiche modalità transitorie di
svolgimento delle attività e congrui termini di adeguamento al fine
di guidare la trasformazione delle attività nel tempo senza
incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle stesse attività
dovute all'implementa-zione del nuovo sistema di controlli da parte
della pub-blica amministrazione;
16. di accogliere le raccomandazioni delle Commissioni consiliari
competenti e di adeguare conseguentemente il testo in merito alla
correzione dei riferimenti normativi presenti all'art. 7, comma 3 e
all'art. 11, comma 1, nonchè in merito alla individuazione
specifica, all'art. 8, comma 9, del soggetto competente alla
trasmissione della scheda identificativa d'impianto alle autorità
competenti;
17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni
consiliari competenti in merito alla individuazione del soggetto
obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato pericolo,
e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo, come
richiesto dalle Commissioni consiliari, i ruoli dell'auto-rità
competente e del comune;
18. di adeguare, visti i tempi occorsi per i pareri delle
Commissioni consiliari e del Consiglio delle autonomie locali, la
data di entrata in vigore di cui all'art. 22, comma 1;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonchè
dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia), e dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di
ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9
del d.lgs. 192/2005, ed in particolare:
1) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonchè di
preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di
impianto e degli operatori di manutenzione;
2) le modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli
impianti termici, di cui all'art. 9 del d.lgs. 192/2005, necessari
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i
criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei
responsabili degli impianti, da parte delle autorità competenti e le
relative modalità di versamento, nonchè il sistema di
riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione;
b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo
attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti
termici degli edifici alle autorità competenti, ai sensi degli
articoli 3-bis e 3-ter della l.r. 39/2005 ed, in particolare, i
termini e le modalità per la trasmissione alle autorità competenti
dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della
formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di
cui all'art. 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005, facente parte del sistema
informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) di cui
all'art. 23-ter della l.r. 39/2005.
2. Il presente regolamento garantisce il coordina-mento degli
adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V,
titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni
contenute nell'art. 2, comma 1, e nell'Allegato A del d.lgs.
192/2005.
2. Ai fini del presente regolamento per "locale adibito alla
permanenza delle persone" si intende lo spazio coperto, delimitato da
ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli
edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazio-ne,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).
Sono assimilati al "locale adibito alla permanenza delle persone" i
locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente
comunicanti con lo stesso.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di
climatizzazione invernale ed estiva nonchè di preparazione
dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come
definiti dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. 192/2005.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera
l-tricies del d.lgs. 192/2005, sono assimilati ad impianti di
climatizzazione invernale di pari potenza gli impianti di produzione
di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati
esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del d.lgs.
192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti
inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in
parte destinato alla climatizzazione dei locali.
4. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di
impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque
posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti
non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di
combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati
dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o
alla prima attivazione degli impianti stessi.
5. Ai fini di cui al comma 4, la disattivazione dell'im-pianto è
comunicata entro trenta giorni all'autorità com-petente dal
responsabile dell'impianto, identificato ai sensi dell'art. 7,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 4

Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e
ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti alle attività di accertamento ed
ispezione sono individuate ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter
della l.r. 39/2005.
2. Per le attività di accertamento e ispezione, neces-sarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le
autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi
pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, del
d.lgs. 192/2005.
3. Al fine di assicurare adeguata qualificazione ed indipendenza
gli organismi di cui al comma 2 rispettano i requisiti minimi di cui
all'allegato C del d.p.r. 74/2013.

Art. 5

Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) "libretto di impianto per la climatizzazione" di cui all'art.
8, comma 8;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi
dell'art. 8, commi 2 e 3, dalla ditta installatrice o incaricata
della manutenzione dell'impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori,
bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
d) "dichiarazione di conformita'" prevista dal decre-to del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
(Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici). Gli impianti installati
antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti,
ove obbligatoria, della documentazione di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218
(Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli
impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico);
e) "rapporti di controllo e manutenzione" di cui all'art. 8,
comma 5 del presente regolamento, nonchè "rapporti di controllo di
efficienza energetica " di cui all'art. 10, comma 3;
f) codice identificativo dell'impianto, di cui all'arti-colo 15,
comma 4 e, nel caso di impianti al servizio di più unità
immobiliari, tabella prevista dall'art. 4, comma 7 del d.p.r.
74/2013;
g) documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo
II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli
282 e 283 dello stesso decreto;
h) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale 1° dicembre 1975 (Norme di sicurezza per
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove
obbligatoria per tale tipo-logia di impianto;
i) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione
incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

Art. 6

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle
temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di
climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi
delle temperature in ambiente indicati dall'art. 3 del d.p.r.
74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'art. 5 del
d.p.r. 74/2013.
2. L'esercizio degli impianti termici per la clima-tizzazione
invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati
dall'art. 4 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco
di cui all'art. 5 del d.p.r. 74/2013.

Art. 7

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manu-tenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle dispo- sizioni di legge in
materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al
responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al
d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013.
2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono
soggetti alle disposizioni dell'art. 6 del d.p.r. 74/2013.
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto
sono comunicate all'autorità competente:
a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi
se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile
o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi
se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o
occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in
caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'art. 6, comma
4 del d.p.r. 74/2013.
4. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore
a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato,
il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi
relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'art. 287 del
d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del
conduttore.

Art. 8

Controllo e manutenzione e degli impianti termici

1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m.
37/2008.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle
prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso
e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e
manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della
manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto
o del fabbricante degli appa-recchi o alle normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a
quanto disposto dall'art. 7 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 74/2013.
5. Al termine delle operazioni di controllo e manu-tenzione
previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal
responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di
controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività
effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di
cui al comma 2 o da altro evento. Il responsabile di impianto
sottoscrive il rapporto per presa visione.
6. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata
al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al
libretto di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del
manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali
verifiche documentali da parte delle autorità competenti.
7. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività
situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio
il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune e gli
altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure
cautelari.
8. Entro i termini di cui all'art. 20 gli impianti termici sono
muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme a
specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura
regionale competente. L'impresa installatrice, la ditta incaricata
della manutenzione e il responsabile dell'impianto sono tenuti alla
compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel
suddetto libretto.
9. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il
suo responsabile. La scheda identificativa d'impianto è trasmessa
alle autorità competenti con le modalità telematiche specificate
agli articoli 15 e 19. Il responsabile dell'impianto può delegare la
trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico
manutentore.
10. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell'impianto
presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è
collocato per tutta la sua durata in esercizio.
11. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'im-mobile o
unità immobiliare i libretti di impianto sono con-segnati, a cura
del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
12. Nel caso di impianti termici civili di cui all'arti-colo 283
del d.lgs. 152/2006 di potenza termica nomina-le al focolare
superiore a 35 kW, per la cui installazione o di modifica sia
necessaria nuova dichiarazione di conformità ai sensi del d.m.
37/2008, è trasmessa all'autorità competente la dichiarazione,
prevista dall'art. 284 del decreto legislativo, che l'impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite fissati
dagli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006.

Art. 9

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo
sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per
gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica
utilizzata.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi
di:
a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura
dell'installatore;
b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione,
quali il generatore di calore;
c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da
poter modificare l'efficienza energetica.
3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza
superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al
controllo di efficienza energetica in applicazione del d.lgs.
192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in
occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di
cui all'art. 8 e in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui
ai commi 2 e 3, nonchè i controlli di efficienza energetica per gli
impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza
energetica in applicazione del d.lgs. 192/2005 sono effettuati
secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A
al presente regolamento.

Art. 10

Modalità di controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A
del d.lgs. 192/2005;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione
della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento
dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di
combustione, misurato alla massima potenza termi-ca effettiva del
focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale
funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore,
rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013,
fatto salvo quanto previsto all'art. 21;
b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano
rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'art.
8, comma 9 del d.p.r. 74/2013;
c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori
limite di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 10 del
d.p.r. 74/2013.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il con-trollo di
efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli
di "rapporto di controllo di efficienza energetica" approvati con
decreto del dirigente della struttura regionale competente.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2
si applica quanto prescritto all'art. 8, commi 7, 8, 9, 10 del d.p.r.
74/2013.
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del
rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della
combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono
effettuate con strumentazione ido-nea. Lo strumento di misurazione è
sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle
specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e
tarato almeno una volta ogni 12 mesi.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manu-tenzione
previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal
responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il "rapporto di
controllo di efficienza energetica" di cui al comma 3. Il
responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.
7. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono
riportati, a pena di irrecivibilità, il codice fiscale del
responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 7,
nonchè il codice identificativo dell'impianto, di cui all'art. 15,
comma 4.
8. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è
rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega
al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un
periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da
parte delle autorità competenti.
9. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui
all'art. 9 per l'effettuazione del controllo, il manutentore
trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica
all'autorità competente.
10. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza
energetica all'autorità competente è effettuata tramite lo
strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla
autorità competente.

Art. 11

Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti di cui all'art. 4 effettuano gli
accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell'osservanza delle
norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e
manutenzione degli impianti termici, anche mediante gli organismi di
cui al citato art. 4, comma 2.
2. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di
controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la
necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli
adeguamenti tecnici e documentali.
3. Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi
situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il
comune, qualora esso non sia autorità competente, eventuali altri
soggetti competenti nonchè, nel caso di impianti alimentati tramite
la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure
cautelari previste dalle norme vigenti.
4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatiz-zazione
invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore
di 12 kW.
5. Sono sottoposti ad ispezione con il contestuale obbligo del
contributo di cui all'art. 13, comma 4:
a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di
trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica
laddove questo non risulti pervenuto;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento
documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti
tecnici e documentali, elementi di criticità;
c) gli impianti termici per il quali l'ispezione avvenga su
richiesta del responsabile d'impianto.
6. Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del
contributo di cui all'art. 13, comma 4, gli impianti di cui al
presente comma, per i quali risulta pervenuto il rapporto di
controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite
dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli
impianti e nelle cadenze temporali di seguito indicati:
a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido
con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare
almeno una volta ogni due anni;
b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile
nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni
quattro anni;
c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica
utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta
ogni quattro anni.
7. Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il
contestuale obbligo del contributo di cui all'art. 13, comma 4, gli
impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica, diversi da quelli di cui al comma 6, lettere
a) b) e c). Il campione è determinato dall'autorità competente su
base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei
rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di
generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Art. 12

Modalità di ispezione degli impianti termici

1. Oltre alle verifiche di cui all'art. 10, l'ispezione comprende
una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima
del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico
per la climatizzazione invernale ed estiva dell'immobile, in
riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una
consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento
energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle
successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o
del fabbisogno energetico dell'immobile.
3. Nel corso dell'ispezione può essere verificato, su indicazione
dell'autorità competente, anche il rispetto dei limiti di esercizio
e dei valori massimi delle temperature in ambiente di cui all'art. 6.
La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la
strumentazione e secondo la metodologia previste dalle relative norme
UNI.
4. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore provvede a
redigere la scheda relativa del libretto di impianto e un "rapporto
di prova" secondo specifico modello approvato con apposito decreto
del dirigente della struttura regionale competente. Una copia del
rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e
manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
5. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori
limiti minimi di efficienza energetica di cui all'art. 10 comma 2,
entro centottanta giorni dall'ispezione il responsabile è tenuto ad
inviare all'autorità competente un "rapporto di controllo di
efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti
il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del
generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità
cogenerativa interessata.
6. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali
difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o
parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore
prescrive l'adeguamento. Al responsabile dell'impianto è assegnato
un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità
riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente. Il
responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non
imputabili, chiedere proroga del termine suddetto. Alla scadenza del
termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento
prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste
dall'art. 15 del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti a gas
alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì
l'interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).
7. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di
criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di
rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova
il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile
dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale
prescrizione.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'ispettore provvede a dare adeguata
comunicazione al comune, ai soggetti competenti all'adozione delle
misure cautelari necessarie nonchè all'autorità competente.
L'autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la
salvaguardia dell'incolumità e della salute delle persone ed in
particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas
naturale, richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di
distribuzione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 164/2000.
9. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza
termica nominale al focolare superiore a 35 kW, l'autorità
competente provvede anche a controlli a campione nei limiti delle
risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui
agli articoli 285 e 286 del d.lgs 152/2006.
10. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza
o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, il tecnico
incaricato ne dà comunicazione all'autorità competente per
l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs.
192/2005, art. 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di
controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale
sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16
del d.lgs. 164/2000.

Art. 13

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione
degli impianti termici

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti
finali di cui all'art. 10, comma 3 del d.p.r. 74/2013, le autorità
competenti determinano a carico dei responsabili di impianto
contributi economici a copertura dei costi delle attività di
accertamento ed ispezione di cui agli articoli 11 e 12, nonchè dei
costi di gestione del catasto degli impianti termici.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del
d.lgs. 192/2005 e dall'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r.
74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente
alla copertura delle attività di cui al medesimo comma 1. A tal
fine, le autorità competenti trasmettono alla Regione un resoconto
annuale dei contributi percepiti e delle spese sostenute per tali
attività.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di
efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei
termini prescritti, è versato un contributo in occasione dell'invio
del rapporto, con le medesime cadenze temporali, determinato
dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi
indicati all'allegato B, tabella 1 al presente regolamento.
4. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di
efficienza energetica non è stato trasmesso all'autorità competente
nei termini prescritti, nonchè negli altri casi di cui all'art. 11,
comma 5, è versato un contributo a seguito della ricezione della
comunicazione di avviso di ispezione con le modalità ed i tempi
indicate nella stessa. Ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita
all'ispettore o trasmessa all'autorità competente con le modalità
indicate nella medesima comunicazione. Tale contributo è determinato
dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi
indicati all'allegato B tabella 2 al presente regolamento.
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto anche in caso di
mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile
dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 nei casi indicati all'art.
12, comma 10.
6. I valori minimi e massimi di cui alle tabelle 1 e 2
dell'allegato B sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
7. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e
manutenzione, gli impianti gestiti direttamente dalle autorità
competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento
del contributo previsto dal presente articolo.
8. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento
entro il termine stabilito dall'autorità competente, la stessa
provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese
aggiuntive sostenute nonchè all'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
9. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata
o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto
termico, i contributi di cui ai commi 3 e 4 sono calcolati sulla
somma delle potenze dei singoli moduli o generatori appartenenti alla
stessa tipologia fra quelle individuate all'allegato B.
10. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 9,
finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3,
non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Art. 14

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di
adeguata competenza professionale.
2. In conformità all'art. 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013, i
tecnici ispettori hanno i requisiti minimi di cui all'allegato C del
medesimo decreto, ed in particolare:
a) il possesso di formazione tecnica e professionale di base
almeno equivalente a quella di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4,
comma 1 del d.m. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da
ispezionare;
b) in mancanza della formazione tecnica e professionale di cui
alla lettera a), il possesso di significativa esperienza
professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici
maturata precedentemente l'entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, in
applicazione del punto 11 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), è considerata formazione
tecnica equivalente il possesso di specifico attestato di idoneità
tecnica rilasciato da ENEA, o l'iscrizione alla data del 1° gennaio
2012 nell'elenco regionale dei verificatori di cui al decreto del
direttore generale ARPAT n. 51 del 5 marzo 2008.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è considerata esperienza
significativa l'aver svolto, nel quinquennio precedente alla data di
entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, almeno due anni di attività di
verificatore o ispettore di impianti termici.
5. In attuazione di quanto previsto al punto 8 dell'allegato C al
d.p.r. 74/2013, la Giunta regionale con propria deliberazione
individua i requisiti dei soggetti di formazione ed i contenuti di
corsi obbligatori di aggiornamento dei tecnici ispettori nonchè di
percorsi volontari di ulteriore qualificazione professionale.
6. I corsi di cui al comma 5 sono svolti in coerenza con la
normativa regionale in materia di attività formative, senza oneri a
carico della Regione.

Art. 15

Catasto degli impianti termici

1. Ai fini della formazione ed implementazione del catasto degli
impianti termici, facente parte del Sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica (SIREE) istituito con l'art. 23 ter della
l.r. 39/2005, i distributori di combustibile per gli impianti termici
degli edifici comunicano alle autorità competenti con cadenza
annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di
tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento,
secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta regionale
di cui all'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale d.p.g.r. n. 17/R del 25 febbraio 2010
(Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale
24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia"
Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato
di certificazione energetica.).
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 quater,
del d.lgs. 192/2005, le aziende di distribuzione dell'energia,
compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori
di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 1 riferiti
alle loro utenze attive.
3. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non
accatastati, l'autorità competente può richiedere ai comuni gli
elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti
agli edifici ubicati nel territorio comunale. I comuni non in
possesso di tali dati provvedono ad acquisirli con le modalità di
cui all'art. 23 ter, comma 3 della l.r. 39/2005.
4. Il catasto regionale degli impianti termici assegna ad ogni
impianto termico un codice identificativo univoco, valido per tutta
la vita dell'impianto, che costituisce riferimento per la
presentazione delle dichiarazioni di avvenuto controllo da parte del
manutentore e per le ispezioni delle autorità competenti.
5. La Regione assicura nello sviluppo del catasto di cui al comma 1
la messa a disposizione dei responsabili di impianto e dei
manutentori di modalità telematiche di compilazione e trasmissione
alle autorità competenti dei libretti di impianto ed in particolare
delle "schede identificative di impianto" di cui all'art. 8, comma 9.

Art. 16

Relazione biennale di monitoraggio

1. Entro il 31 settembre 2015 e successivamente con cadenza
biennale, le autorità competenti trasmettono alla Regione i dati
necessari per la predisposizione ed invio al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare della relazione di cui all'art. 9, comma 10, del d.p.r.
74/2013 sulle caratteristiche degli impianti termici nel territorio
regionale, sul loro stato di efficienza ed esercizio e sui risultati
delle ispezioni del precedente biennio.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente
sono specificati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di
trasmissione degli stessi.

Art. 17

Linee guida

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite
linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo
svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che
costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i
manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello
svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo,
accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2. Le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o
subentro del responsabile di impianto;
b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e
manutenzione di cui all'art. 8 del regolamento;
c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi
previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo
responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico,
per la corretta gestione degli impianti;
d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti
ai responsabili di impianto;
e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività
dell'ispettore in loco;
f) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali
incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi
degli articoli 11 e 12;
g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento
dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'art. 10
o dell'autorità competente ai sensi dell'art. 12.

Art. 18

Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali
da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

1. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di
"libretto di impianto per la climatizzazione" previsto dall'art. 8,
comma 8, si utilizza il modello di cui al decreto del ministro dello
sviluppo economico di cui all'art. 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.
2. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di
"rapporto di controllo di efficienza energetica" previsto dall'art.
10, comma 3, si utilizzano i modelli approvati con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 7, comma 6 del
d.p.r. 74/2013.
3. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di
"rapporto di prova", previsto dall'art. 12, comma 4, può essere
utilizzato il modello di "rapporto di prova" allegato alle "Linee
guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici
ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n.
74/2013" emanate da ENEA.

Art. 19

Disposizioni transitorie relative agli obblighi
di trasmissione telematica

1. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione delle
modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei
libretti di impianto e delle "schede identificative di impianto" ai
sensi dell'art. 15, comma 5, si utilizzano le modalità telematiche
predisposte dalle autorità competenti.
2. Nelle more dell'attivazione, ai sensi dell'articolo 10, comma
10, dello strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o
dall'autorità competente per la trasmissione del rapporto di
controllo di efficienza energetica, la trasmissione è effettuata
secondo le modalità già individuate dall'autorità competente.
3. Nelle more dell'attivazione del catasto regionale ogni impianto
termico è identificato con il codice a tal fine rilasciato dalle
autorità competenti.
4. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'art.
15, comma 1 i distributori di combustibili comunicano, con le
modalità di cui al comma 6, alla autorità competente entro il 31
marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti
nell'anno precedente:
a) ubicazione, intesa come indirizzo completo;
b) titolarità, intesa come codice fiscale e generalità del
titolare la fornitura;
c) per impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia
elettrica, codice identificativo del punto di prelievo (POD) nonchè,
per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas
naturale, codice numerico univoco del punto di riconsegna (PDR).
5 Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'art.
15, comma 1, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i
gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia
elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 4 riferiti alle loro
utenze attive.
6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente indica,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il
supporto informatico su cui effettuare la comunicazione.

Art. 20

Disposizioni transitorie relative alla compilazione
del libretto di impianto

1. Il libretto di impianto di cui all'art. 8 è redatto entro 2
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli
impianti di climatizzazione estiva, per i quali il libretto è
redatto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati
da fonte biomassa

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla
definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il
controllo del rendimento di combustione di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il presente
regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, articolo 10 comma 9,
art. 11, commi 4, 5, 6, 7, art. 12, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, art. 13,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si applicano a far data dall'entrata
in vigore degli atti di attuazione delle autorità competenti di cui
all'art. 4 e in ogni caso dal 1 gennaio 2016.
3. Le autorità competenti di cui all'art. 4 si adeguano alle
disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015.
4. Dal 1° gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni
delle autorità competenti in contrasto col presente regolamento.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui al d.p.r. 74/2013 e ai relativi provvedimenti
attuativi.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 3 marzo 2015

ROSSI

(Omissis)