3a Serie Speciale - Regioni n. 34 del 26-8-2017
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 gennaio 2017, n. 1
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.34 del 26-08-2017)

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 gennaio
2017, n. 51;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 11-bis
della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di
idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e
trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalità di
gestione dei locali di pubblico spettacolo nonchè le norme di
semplificazione amministrativa.
2. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
a) i locali di cui all'art. 3 di nuova costruzione;
b) i locali di cui all'art. 3 già esistenti e muniti di
certificato di idoneità, nei quali si intendono realizzare
ristrutturazioni sostanziali oppure significative variazioni
distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione
ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza;
c) tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b).
3. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano in ogni
caso applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16
giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento
di esecuzione.
4. Resta ferma la normativa in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
5. I termini relativi alle persone che nel presente regolamento
compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone
di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a
formulazioni rispettose dell'identità di genere per non
compromettere la leggibilità del testo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei
fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al
pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti nonchè i servizi e
i disimpegni ad essi annessi;
b) luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati
in delimitati spazi all'aperto dotati di impianti e attrezzature
destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico, nonchè i servizi ad essi
annessi;
c) tecnico: il tecnico comunale competente per verificare
l'idoneità del locale o luogo di pubblico spettacolo e
trattenimento. Nei casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992,
n. 13, e successive modifiche, attribuisce alla Commissione
provinciale per i pubblici spettacoli la competenza per la verifica
dell'idoneità, il termine «tecnico» deve intendersi riferito a tale
Commissione;
d) struttura tenda: costruzione temporanea smontabile e
trasportabile, costituita di norma dalle pareti in stoffa e da una
struttura portante interna leggera;
e) teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono
esclusi i cosiddetti «gazebo» di modeste dimensioni aperti almeno su
tre lati e di facile spostamento;
f) impianto sportivo: spazio al chiuso o all'aperto nel quale si
praticano attività sportive. È considerato impianto all'aperto
anche l'impianto provvisto di copertura, che nella parte superiore
sia aperto per almeno il quaranta per cento su almeno due lati
contrapposti;
g) servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio
fisico dei vigili del fuoco da espletarsi nelle attività in cui
fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano
assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non
preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di
prevenzione;
h) servizio di presidio antincendio: il servizio per i primi e
più urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito
dal gestore, durante l'attività e attraverso la presenza di idoneo
personale, nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento
ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei
vigili del fuoco;
i) persona abilitata: artigiano qualificato ai sensi della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante «Ordinamento
dell'artigianato», e successive modifiche, e del relativo regolamento
di esecuzione, oppure libero professionista iscritto all'albo
professionale.

Art. 3

Classificazione dei locali di pubblico
spettacolo e trattenimento

1. Sono considerati locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
a) i teatri, ossia ambienti nei quali si svolgono prevalentemente
rappresentazioni al pubblico sul palcoscenico;
b) i cinematografi, ossia sale destinate prevalentemente alle
proiezioni audiovisive;
c) gli altri locali di spettacolo o di trattenimento aperti al
pubblico, nei quali si tengono manifestazioni o attività culturali,
educative o ricreative;
d) i musei e gli ambienti per mostre, esposizioni e fiere;
e) gli stadi, i palazzetti dello sport, le piscine, i campi
sportivi e in genere i luoghi per attività sportive e ricreative.

Art. 4

Ubicazione del locale

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e
agevole evacuazione fino al luogo sicuro.
2. Il tecnico stabilisce le distanze minime tra gli edifici e il
perimetro del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, tenuto
conto in particolare della capienza del locale stesso,
dell'intensità del traffico nella zona e dell'altezza degli edifici
adiacenti.
3. I teatri con capienza superiore a duemila spettatori non possono
essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di
capienza inferiore e tutti gli altri locali di pubblico spettacolo e
trattenimento di qualsiasi capienza possono essere incorporati in
edifici destinati ad altri usi, purchè opportunamente
compartimentati.
4. All'esterno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento
dev'essere prevista una superficie libera sufficiente a contenere, a
giudizio del tecnico, un adeguato numero di spettatori defluenti dal
locale. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve
essere in ogni caso il più breve possibile e mantenuto sempre
libero.

Art. 5

Strutture di separazione

1. Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e
trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture
devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui
tetti per almeno 1 metro.

Art. 6

Scena

1. Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e
trattenimento, dotati di palcoscenico, la scena deve essere
facilmente accessibile dall'esterno.
2. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e
gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal
tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena
nonchè delle disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 7

Abitazioni ed esercizi ammessi

1. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi
soltanto, quali spazi ulteriori, quelli necessari alla gestione e
all'amministrazione. L'abitazione del custode deve avere un ingresso
indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico
spettacolo e trattenimento con strutture resistenti al fuoco almeno
REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il
locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purchè abbia
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
2. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi
esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al
servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati
esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un'uscita
indipendente.

Art. 8

Strutture e materiali consentiti

1. I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli
elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati
all'art. 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei
locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono
essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di
dimensionamento delle strutture portanti e separanti:
a) classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti;
b) classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture separanti.
2. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono
essere le seguenti:
a) negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle
rampe e nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali
di classe uno o di rivestimenti in legno in ragione, al massimo, del
cinquanta per cento della loro superficie totale, comprensiva di
quella del pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni
orizzontali delle scale; per le restanti parti devono essere
impiegati materiali di classe zero;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe due e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe uno. I materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e
simili, devono essere di classe non superiore a uno. È consentito
l'uso di pavimenti in legno non classificato, purchè stabilmente
aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiale di
classe zero;
c) le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe uno IM;
d) per i tavoli e i sedili è consentito l'impiego del legno;
e) i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti di cui
alle lettere a) e b), ad eccezione dei materiali di rivestimento non
combustibili, devono essere messi in opera in aderenza con
continuità agli elementi costruttivi oppure riempiendo con materiale
incombustibile non deperibile eventuali intercapedini o sezionando le
intercapedini stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio
verticali e orizzontali in materiale incombustibile con interasse
massimo di 1,20 metri. Le intercapedini non devono avere comunque
profondità maggiore di 5 centimetri;
f) la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma
di legge;
g) i lucernari devono avere vetri infrangibili oppure materiali di
classe uno;
h) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno;
i) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni e
interni.

Art. 9

Intercapedini

1. Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura
impiantistica o intercapedini, purchè siano realizzati in materiale
incombustibile e contengano solamente materiali incombustibili, fatta
eccezione per i cavi elettrici, che devono essere del tipo
autoestinguente.

Art. 10

Materiali di decorazione e strutture appese

1. Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio,
purchè la superficie coperta non superi il cinquanta per cento di
quella totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti
siano R 60.
2. Vanno rispettate le norme concernenti i sistemi di fissaggio
delle strutture appese di cui al decreto del Presidente della
Provincia 2 novembre 2009, n. 51.

Art. 11

Materiale scenico

1. Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o
di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non
superiore a due.

Art. 12

Copertura dei locali di pubblico spettacolo
e trattenimento

1. Gli elementi strutturali principali della copertura del locale
di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere requisiti di
resistenza al fuoco stabiliti in base alla classe dell'edificio.

Art. 13

Finestre

1. Le aperture delle finestre non devono avere inferriate nè
chiusure fisse, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del
tecnico; ove esistono finestre, almeno una di esse per ogni sala deve
essere apribile ad anta.

Art. 14

Ambienti necessari alla scena e alla sala e loro separazione

1. Nei teatri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è prescritta
la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60
fra sala e scena con i relativi ambienti annessi; fa eccezione il
boccascena, per il quale il sipario deve essere di classe 1 di
reazione al fuoco. È altresì prescritta la compartimentazione di
classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 tra la scena e i relativi
ambienti annessi.
2. Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, il
boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
3. Nei teatri con capienza fino a mille spettatori e negli altri
locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico,
il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle
dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il
boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.
4. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei
locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capacità anche
superiore a mille spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono
effettuate rappresentazioni teatrali su apposito palcoscenico.

Art. 15

Locali sotto il livello stradale

1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza
inferiore a ottocento spettatori è ammesso che il pavimento della
sala sia a livello inferiore a quello stradale, purche':
a) sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo
rispetto a quello stradale di metri 7,50;
b) sia prevista l'installazione di un ascensore di sicurezza
oppure di una rampa pedonale rispondenti ai requisiti previsti dalle
norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche.

Art. 16

Distribuzione dei posti a sedere

1. I posti a sedere devono essere distribuiti in settori con non
più di centosessanta posti e un massimo di venti posti per fila o di
venti file.
2. I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro
mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere
predisposto in corrispondenza delle porte di uscita situate nelle
pareti laterali.
3. Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato
un passaggio di larghezza utile non inferiore a metri 1,20; della
stessa larghezza minima devono essere tutte le eventuali corsie
longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito
accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di
quattro posti a sedere.
4. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di
centocinquanta posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta
la larghezza delle corsie che, in ogni caso, non deve essere
inferiore a metri 0,80.
5. Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali, la
prima fila di posti deve distare almeno un metro dal perimetro
esterno della pista.
6. L'altezza delle ringhiere o delle balaustre deve essere non
inferiore a 1 metro.

Art. 17

Sistema delle vie di esodo

1. Le vie di esodo sono composte da:
a) le porte di uscita della sala;
b) i corridoi di disimpegno;
c) le porte che conducono all'esterno;
d) le scale e i passaggi in genere.
2. La larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere
calcolata come segue:
a) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 60 spettatori in caso
di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si
trovi a piano campagna o fino a una quota di più o meno 1 metro
rispetto al piano campagna;
b) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 40 spettatori in caso
di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si
trovi fino a una quota di più o meno 7,50 metri rispetto al piano
campagna;
c) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 30 spettatori in caso
di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si
trovi a una quota compresa tra più 7,50 e 14 metri rispetto al piano
campagna;
d) per quote superiori a 14 metri, il tecnico stabilisce di volta
in volta la larghezza e il numero delle uscite.
3. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere
multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,20 m).
4. Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma
distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto
all'asse longitudinale dell'edificio. Qualora ciò risulti
impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo
e trattenimento, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei
vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in
uscita e il conseguente dimensionamento dei vari corridoi di
disimpegno interni, in modo da offrire in ogni punto almeno un
centimetro di passaggio per ogni spettatore. Per i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento di capienza non superiore a 150 persone
possono essere previste due sole uscite.
5. La lunghezza delle vie di esodo, misurata a partire dall'uscita
di ogni sala fino a luogo sicuro, non deve essere superiore a 50
metri oppure a 70 metri, se in presenza di idonei impianti di
smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e
segnalazione degli incendi. Per lunghezze superiori a 30 metri, i
parametri relativi alla larghezza delle vie di esodo vanno aumentati
del venti per cento.
6. L'altezza delle vie di esodo deve essere, in ogni caso, non
inferiore a 2 metri.
7. La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione
degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati
quelli posti a un'altezza superiore a 2 metri e i corrimani con
sporgenza non superiore ad 8 centimetri.

Art. 18

Gradini nei passaggi

1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini;
qualora in via eccezionale vengano ammessi, per impossibilità di
superare il dislivello mediante rampe, devono applicarsi le norme
previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.
2. Ogni gradino deve essere illuminato con apposite luci da
collocarsi in modo che il gradino stesso sia visibile tanto da chi
sale quanto da chi scende.

Art. 19

Pendenza di corridoi o passaggi

1. L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare
il rapporto di uno a dieci. Quando il pavimento inclinato immette su
una scala, la pendenza deve cessare a una distanza di almeno metri
1,20 dalla scala stessa.

Art. 20

Superfici sdrucciolevoli

1. I pavimenti in genere, e i gradini in particolare, non devono
avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di esodo
devono essere protette da neve e ghiaccio.

Art. 21

Posti a sedere fissi

1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il
corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno
0,80 metri.
2. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,50 metri
con braccioli e di 0,45 metri senza braccioli.
3. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo
ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.
4. Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
5. Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito
l'impiego temporaneo di sedie, purchè collegate tra loro in gruppi
di almeno otto o in file complete.
6. È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei
passaggi e corridoi.

Art. 22

Disposizione libera dei posti a sedere
con la presenza di tavoli

1. È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti
liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di
posti a sedere di cui all'art. 16, comma 1.
2. I tavoli intorno ai quali sono raggruppate le sedie non devono
distare oltre 5 metri dalle vie di esodo interne alla sala; queste
devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere una
larghezza minima utile di 1,20 metri.

Art. 23

Posti in piedi

1. Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella
sala.
2. Sono ammessi posti in piedi, a condizione che:
a) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza
delle uscite;
b) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree
siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi
alle vie di esodo e i passaggi;
c) il numero dei posti in piedi sia fissato in relazione alle aree
stabilite ai sensi della lettera b) in ragione di tre spettatori per
metro quadrato;
d) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a
sedere, in modo da lasciare sempre libere le aperture di entrata e di
uscita;
e) il numero dei posti in piedi previsti per ciascuna area sia
indicato con opportuna segnaletica.
3. In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni
occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in
piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino a
un massimo di due spettatori per metro quadrato di superficie
destinata al pubblico.

Art. 24

Capienza

1. La capienza deve essere stabilita come segue:
a) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d), in
misura pari al numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati,
compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite
capacità motorie;
b) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in misura
pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di
affollamento di 1,2 persone al metro quadrato, con riferimento alla
superficie complessiva disponibile al pubblico.

Art. 25

Barriere o cordoni per avviare il pubblico

1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire
intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.
2. Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del
pubblico devono potersi spostare, senza essere travolte, per effetto
della sola spinta verso l'esterno, e senza che venga ristretta la
larghezza dei passaggi verso le uscite.
3. È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati
mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente
sotto la pressione del pubblico.
4. Le barriere o cordoni devono essere aperti o rimossi non appena
cessi la necessità di utilizzarli e ad ogni modo prima del termine
dello spettacolo.

Art. 26

Guardaroba

1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere
particolarmente curata, in modo che il servizio avvenga senza
intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del
pubblico.

Art. 27

Costruzione

1. Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova
applicazione quanto previsto dall'art. 8.
2. Le scale devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le
forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato
movimento del pubblico, anche se provocato da panico. L'altezza delle
ringhiere o balaustre deve essere non inferiore a 1 metro.

Art. 28

Illuminazione e aerazione

1. Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala
devono essere almeno del tipo ventilato.
2. Per scala ventilata s'intende una scala superiormente provvista
di apertura di aerazione con superficie minima pari a 1/20 della
superficie in pianta della scala stessa, munita di sistema di
apertura con comando a distanza posto in prossimità dell'entrata o
dell'accesso alla scala.

Art. 29

Distribuzione

1. Le scale devono essere di norma distribuite simmetricamente.
2. Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale.
3. È ammesso che le scale conducano su un atrio, qualora le uscite
verso l'esterno non distino più di 10 metri dall'asse della scala.

Art. 30

Gradini, rampe, pianerottoli

1. I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e
alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la
pedata e non superiori a 18 centimetri per l'alzata.
2. Sono ammessi gradini di pianta trapezoidale, purchè la pedata
minima non sia inferiore a 23 centimetri e quella massima non superi
i 38 centimetri.
3. Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di
quindici gradini.
4. I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle
scale.
5. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti per
un'altezza di 2 metri dal pavimento.
6. Tutte le scale devono essere munite di corrimano lungo le
pareti, collocato entro un incavo del muro o comunque sporgente non
oltre otto centimetri. Le estremità dei corrimani devono rientrare
con dolce raccordo nel muro stesso.
7. Le scale di larghezza superiore a 3 metri devono essere dotate
di corrimano centrale.

Art. 31

Scale esterne per l'intervento dei vigili del fuoco

1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento di particolare
importanza il tecnico può prescrivere che sulle pareti esterne
dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale
incombustibili fisse che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai
vari piani del fabbricato e al tetto.

Art. 32

Tipi di porte ammessi

1. Le porte possono essere del tipo a ventola, purchè il movimento
di chiusura sia ammortizzato. I battenti delle porte non devono
ostruire, quando sono aperti, passaggi, corridoi e pianerottoli. Le
porte che danno sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su
una rampa, ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo
non sia ridotta dai battenti. Le porte si devono aprire a spinta nel
verso dell'esodo.
2. I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di
maniglione antipanico o altro sistema equivalente, da approvarsi dal
tecnico. Essi devono comunque consentire che la pressione esercitata
dal pubblico sul dispositivo di apertura o su uno qualsiasi dei
battenti comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento. I
maniglioni antipanico devono essere applicati orizzontalmente tra
un'altezza di 0,80 e 1,10 metri dal suolo a ciascuno dei due battenti
delle porte.
3. Le vie di esodo e le porte devono essere contrassegnate a norma.
4. Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti
vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di
sicurezza.
5. È vietata la immobilizzazione delle porte, ma è consentita
l'apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.
6. Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale
dispone devono poter essere utilizzate dal pubblico.

Art. 33

Acustica e isolamento acustico

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
realizzati in modo da garantire il sufficiente isolamento acustico,
per impedire il propagarsi di disturbi dall'esterno verso il locale e
viceversa.
2. All'interno dei locali il livello sonoro non deve superare gli
85 dB (A).

Art. 34

Scena

1. Nei teatri la scena comprende:
a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
b) il sottopalco o i sottopalchi;
c) le gallerie di manovra;
d) i piani forati.

Art. 35

Deposito di materiali sulla scena

1. Nei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari
per lo spettacolo del giorno e che non possono essere depositati nei
magazzini possono essere collocati nella scena soltanto in luoghi a
ciò destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

Art. 36

Corridoi di disimpegno della scena

1. Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente
con la scena, nei teatri tutti gli ambienti della scena devono
accedere sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena
stessa. Resta salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.
2. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile
movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a
metri 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a metri 1,20 per gli
altri piani.
3. I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile
percorso, attraverso passaggi e scale.
4. Il numero delle scale viene determinato in relazione
all'importanza della scena e alle necessità funzionali e di
sicurezza.
5. Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto
stabilito all'art. 17, comma 5.

Art. 37

Scale a prova di fumo

1. Nei teatri più importanti il tecnico può richiedere che alcune
scale abbiano almeno il carattere di scala a prova di fumo.

Art. 38

Uscite ai piani di manovra

1. Nei teatri ogni ripiano della scena di cui all'art. 34, comma 1,
deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura
automatica che diano su una via di esodo, in modo da servire di
uscita al personale di scena e ai vigili del fuoco.

Art. 39

Scale a chiocciola

1. Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere
autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale.

Art. 40

Funzionamento del sipario di sicurezza

1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione
incombustibile, con buona tenuta alla propagazione del fumo, tra sala
e palcoscenico.
2. Esso deve di regola funzionare a discesa verticale, chiudersi
con velocità non minore di 0,25 metri al secondo e resistere a una
pressione di almeno 45 daN per metro quadrato, senza che si
verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro
funzionamento.
3. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta
sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco
sottostante.

Art. 41

Comando del sipario di sicurezza

1. Il comando del sipario di sicurezza deve essere ubicato in
posizione tale da consentire la facile e sicura manovra nonchè la
completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di
discesa.

Art. 42

Protezione del sipario di sicurezza

1. Su richiesta del tecnico il sipario di sicurezza deve essere
protetto dal lato scena con dispositivo di raffreddamento a pioggia
automatico o a comando manuale. Detto comando deve essere situato
nello stesso punto del comando del sipario.
2. La portata dell'acqua di raffreddamento non deve essere
inferiore a 1 litro al minuto per metro quadrato di sipario e deve
essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

Art. 43

Ulteriori disposizioni

1. L'installatore del sipario metallico deve sistemare gli organi
per la manovra normale, quali la scatola di manovra e leva, il
congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo
che chi aziona il sipario debba tenere la leva con la mano fino a che
il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa; ciò
significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto
ritorno automatico a zero.
2. Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le
funi motrici, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte
per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono
per il rinvio di dette funi, così come il tamburo della macchina su
cui si avvolgono e svolgono le funi stesse, devono rispondere
pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi
di sollevamento.
3. Per una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi devono essere
almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere
sospeso con due funi. Del pari le funi che provocano il movimento, o
funi di trazione, devono essere almeno due.
4. L'impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le
funi risultino sovraccariche; a tal fine va applicato un interruttore
di massima, a meno che tale risultato non venga assicurato con altri
mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune.
5. Gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza
destinato a bloccare il movimento quando il sipario incontri un
qualsiasi ostacolo, cosicchè il sipario si fermi automaticamente
anche nel caso in cui la persona destinata alla manovra non si sia
accorta dell'impedimento. Tale dispositivo di sicurezza deve
funzionare anche in presenza di fumo.
6. La discesa del sipario tagliafuoco deve verificarsi per effetto
di forza motrice o per effetto di gravità.
7. Se la discesa del sipario tagliafuoco avviene per effetto di
forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del
boccascena e in un luogo da cui il manovratore possa vedere se il
sipario scendendo incontri ostacoli.
8. La discesa del sipario tagliafuoco per effetto di gravità deve
potersi eseguire dalla stessa posizione di cui al comma 7 per effetto
di strappo.
9. Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di
fine corsa.
10. Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si
azioni in assenza di alimentazione del motore e che non entri in
funzione nella manovra per gravità; in quest'ultimo caso il
dispositivo deve essere munito di sistema di bilanciamento del peso e
di limitazione della velocità.
11. Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare
oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita su tutto
il perimetro la chiusura ermetica e resistente al fuoco.
12. Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario
di sicurezza e i servizi ausiliari del suo funzionamento: l'uno
situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di
servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di
facile accesso dall'esterno. Detti quadri devono comprendere:
a) il comando ordinario del sipario;
b) il comando a caduta per gravità;
c) il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza;
d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio.

Art. 44

Aperture per regolare il tiraggio in caso d'incendio

1. La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal
boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un
efficace tiraggio in caso d'incendio; tali aperture, sopraelevate sul
piano del tetto, devono essere munite di serramenti con congegni di
apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando manuale
che automatico.
2. La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non
inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del
palcoscenico.

Art. 45

Camerini e cameroni

1. I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in
compartimento antincendio separato dalla scena.
2. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con
l'esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di
disimpegno e delle scale previsti dall'art. 36.

Art. 46

Laboratori

1. I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati di
norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri
perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono
essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei
corridoi di disimpegno della scena.
2. Ciascun laboratorio deve formare compartimento antincendio di
classe almeno REI 60 e avere finestre di aerazione diretta verso
l'esterno.

Art. 47

Magazzini

1. Sul piano costruttivo i magazzini devono rispondere alle stesse
norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di
aerazione.

Art. 48

Spettacoli acrobatici

1. Nella costruzione dei locali di pubblico spettacolo e
trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a
considerevole altezza, devono essere predisposti opportuni attacchi
per l'installazione di trapezi e simili attrezzi, nonchè per la rete
di sicurezza.

Art. 49

Cabina di proiezione per pellicole infiammabili

1. Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di
proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere
garantita una opportuna aerazione.
2. Le feritoie di proiezione e di spia devono essere munite di
cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori
alle necessità funzionali.

Art. 50

Mezzi di spegnimento mobili

1. Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un
estintore con capacità estinguente minima 21 A/89BC.

Art. 51

Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza

1. È consentito che le cabine cinematografiche con uso di
pellicole di sicurezza non siano presidiate permanentemente
dall'operatore, a condizione che la cabina disponga di impianto
automatico di spegnimento e che l'operatore sia reperibile
all'interno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento durante
la proiezione.

Art. 52

Servizi igienici

1. Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per
uomini e donne, appositamente segnalati e distribuiti in modo da
servire uniformemente ogni ordine di posti. Deve essere previsto
almeno un servizio igienico ogni 90 persone.
2. Ogni servizio igienico deve essere preceduto da un antivano di
adeguate dimensioni dotato di lavabi in numero di uno ogni due vasi.
3. I servizi igienici e gli antivani devono essere adeguatamente
ventilati, preferibilmente in modo naturale.
4. Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 53

Impianto di ventilazione

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
installato un impianto di ventilazione.
2. Si può ricorrere alla ventilazione naturale, rispettando il
parametro di 4 metri cubi di volume per persona, riferito agli
ambienti accessibili al pubblico.

Art. 54

Caratteristiche degli impianti di ventilazione

1. Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere
progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme
di buona tecnica. Ove sono allestiti appositi ambienti per fumatori,
trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica
provinciale.
2. Il numero delle persone deve essere computato in base al numero
massimo di frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e
trattenimento.
3. La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico non deve
superare, dal pavimento fino all'altezza di 2,50 metri, il valore di
0,20 metri per secondo. Nelle vicinanze delle bocchette di
estrazione, se queste si trovano nella zona occupata dalle persone,
possono essere ammesse velocità maggiori, purchè l'ubicazione e la
forma delle bocchette siano tali che la corrente d'aria non arrechi
disturbo alle persone.
4. La temperatura e l'umidità relativa dell'aria devono essere
mantenute entro i seguenti limiti:
a) nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione
dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e
20°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 e il 60 per
cento;
b) nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria,
la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno non deve
superare il valore di 6°C e l'umidità relativa deve essere compresa
tra il 40 e il 50 per cento.

Art. 55

Impianti regolatori della temperatura

1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere
dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità
relativa, tarati in base ai limiti di cui all'art. 54.

Art. 56

Impianti per la produzione di calore

1. Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso, purchè eseguiti nel rispetto
delle norme generali.

Art. 57

Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione

1. Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri
tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato il più possibile.
2. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le
condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco, comandate
da un sistema di rilevazione d'incendio posto in corrispondenza
dell'attraversamento.

Art. 58

Cucine

1. All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è
ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio
stoviglie, purchè eseguiti nel rispetto delle norme generali.

Art. 59

Generalità

1. L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme
CEI 64-10 nel testo vigente.
2. Il livello di illuminazione d'emergenza dovrà garantire i 5 lux
a un'altezza di 1 metro su tutte le uscite e sulle vie di esodo.

Art. 60

Impianto idrico antincendio

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
muniti di impianto a naspo o a idranti.
2. Il numero e la posizione dei naspi o degli idranti devono essere
scelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni
punto dell'area protetta.

Art. 61

Impianto idrico esterno

1. Nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e
trattenimento di capienza superiore a mille spettatori deve essere
installato, ove non esista già, in posizione facilmente accessibile
e opportunamente segnalata, almeno un idrante esterno.

Art. 62

Altri mezzi di estinzione

1. In aggiunta all'impianto idrico antincendi devono essere
opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del
tipo e nella quantità stabilita dal tecnico.

Art. 63

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti
sportivi e alle piscine nei casi previsti dall'art. 7 della legge
provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche.
2. Trovano in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e delle federazioni
sportive nazionali.

Art. 64

Ubicazione

1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti.
2. Le vie di esodo del pubblico devono avere una larghezza globale
pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite
dell'impianto, se l'esodo è possibile nei due sensi, o pari alla
larghezza complessiva delle uscite, se l'esodo è possibile in un
solo senso.
3. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di
superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50
metri dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di
affollamento di una persona per metro quadrato.
4. La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre
attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere
realizzata con strutture almeno REI 60.

Art. 65

Area dell'impianto

1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che
corrispondere ai requisiti di cui all'art. 64, deve essere scelta in
modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido
sfollamento; in particolare, l'area deve consentire la sistemazione,
in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi,
calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale
dell'impianto.
2. L'area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al
regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore a un posto
macchina ogni quattro persone; tale valore può essere ridotto in
ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che
servono l'impianto.

Art. 66

Strutture e materiali

1. Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche.

Art. 67

Capienza

1. La capienza nella zona spettatori si ottiene dividendo lo
sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il
coefficiente 0,48.
2. La capienza nella zona per le attività sportive deve essere
valutata in funzione delle attività sportive previste ed è
costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art. 68

Settori

1. Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a
diecimila e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a
quattromila devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa
in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore
a diecimila spettatori negli impianti all'aperto e a quattromila in
quelli al chiuso.
2. Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con
divisorie di materiali non combustibili di altezza non inferiore a
2,20 metri. Le divisorie devono essere in grado di sopportare una
spinta statica orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di
80 daN/m applicata a 2,20 m dal piano d'imposta e una spinta statica
orizzontale di almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la
superficie fino ad una altezza di 2,20 m dal piano d'imposta.
3. Ogni settore deve avere un sistema di vie di esodo indipendente
e chiaramente identificabile con apposita segnaletica.
4. Per gli impianti all'aperto di cui al comma 1 la zona destinata
agli spettatori deve essere separata dall'area destinata
all'attività sportiva con le divisorie di cui al comma 2 o con un
fossato di almeno 2,50 metri di profondità e di larghezza.
5. È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte
metalliche.

Art. 69

Sistema di vie di esodo

1. Il sistema di vie di esodo per la zona destinata agli spettatori
deve essere indipendente da quello della zona destinata alle
attività sportive. La separazione deve essere realizzata in
conformità a quanto previsto dall'art. 68. È consentita la
comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di esodo attraverso porte
metalliche.
2. Per gli impianti al chiuso, la larghezza utile complessiva delle
vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui
all'art. 17.
3. Per gli impianti all'aperto, la larghezza utile complessiva
delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo
(0,60 metri) ogni 250 spettatori.
4. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere
multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,20 m).
5. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle
tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle vie di
esodo.
6. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno
computati i vani di ingresso, purchè dotati di serramenti apribili
anche verso l'esterno.
7. I gradini delle scale di deflusso degli spettatori dalle tribune
devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di
dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e
non superiori a 18 centimetri per l'alzata.
8. Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso
essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non
sia suddiviso in settori.

Art. 70

Distribuzione interna

1. Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non
possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 metri e servire più
di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere
predisposte due scale di smistamento laterali.
2. Ogni quindici gradoni per i posti a sedere si deve avere un
passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non
inferiore a 1,20 metri.
3. I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non
inferiore a 0,60 metri e una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 metri.
4. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle
tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono
avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25
centimetri per l'alzata e non inferiori a 23 centimetri per la
pedata.
5. Il tecnico può ammettere anche posti in piedi, a condizione che
siano osservate le norme generali di sicurezza, come la
predisposizione di barriere frangifolla, l'idoneo posizionamento
delle zone per i posti in piedi, la funzionalità delle vie di esodo
e il calcolo statico. Trovano in ogni caso applicazione, oltre alle
disposizioni del presente articolo, quelle di cui agli articoli 67,
68 e 69.
6. In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni
occasionali a carattere non sportivo, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 23, comma 3.

Art. 71

Servizi igienici

1. Il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, tre
orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro vasi e due lavabi per
le donne.
2. Deve essere previsto un servizio igienico ogni cinquecento
persone.
3. Per impianti sportivi con capienza fino a 250 persone il
servizio igienico è costituito da almeno un vaso, un orinatoio e un
lavabo per gli uomini e due vasi e un lavabo per le donne.
4. I servizi igienici devono essere adeguatamente ventilati,
preferibilmente in modo naturale.
5. Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 72

Spogliatoi

1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 metri
quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi
igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due
orinatoi.
2. Ogni spogliatoio deve avere almeno centocinquanta lux di
luminosità al pavimento nonchè aerazione naturale pari ad un ottavo
della superficie dello spogliatoio o aerazione meccanica con ricambi
d'aria di almeno 25 metri cubi per persona per ora.
3. Devono essere previsti almeno due spogliatoi.
4. Per chi arbitra deve essere previsto un apposito spogliatoio,
distinto per sesso, della superficie minima di 10 metri quadrati al
netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici
costituito da almeno due docce, un lavabo e un vaso.

Art. 73

Pronto soccorso

1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori
deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni diecimila
spettatori. I posti di pronto soccorso devono essere distribuiti in
modo da garantire un servizio uniforme per i vari settori.
2. Negli impianti con capienza fino a diecimila spettatori il posto
di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere
adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.
3. Per impianti con capienza superiore a mille spettatori deve
essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio
esclusivo delle zone per attività sportive.
4. Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente
raggiungibile dall'esterno.

Art. 74

Depositi

1. Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le
attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata alle
attività.
2. I depositi per altri materiali combustibili devono essere
ubicati in locali separati con strutture almeno REI 60; le eventuali
comunicazioni devono avvenire con porte almeno REI 60 munite di
congegno di autochiusura.
3. È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo
i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 75

Dispositivi di controllo degli spettatori

1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori
all'aperto e quattromila al chiuso deve essere previsto un impianto
televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente
predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone e degli accessi
per gli spettatori, con registrazione delle relative immagini.

Art. 76

Recinzioni esterne

1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a cinquemila
spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da
materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 metri. La
recinzione deve essere in grado di sopportare una spinta statica
orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di 80 daN/m
applicata al punto più alto e una spinta statica orizzontale di
almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la superficie
fino ad una altezza di 2,50 m dal piano d'imposta.
2. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza
delle uscite dell'impianto.
3. Ogni varco deve avere almeno larghezza pari a quella della
corrispondente uscita dell'impianto e può essere munito di cancelli
che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.
4. La suddivisione in settori di cui all'art. 68 e la suddivisione
di cui all'art. 69 prevista per l'indipendenza del sistema di vie di
esodo per la zona spettatori da quello della zona destinata alle
attività sportive devono avere le stesse caratteristiche fino alla
recinzione esterna.

Art. 77

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

1. Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a
mille e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con un
numero di spettatori superiore a cinquemila deve essere prevista
l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi.

Art. 78

Impianti antincendio

1. Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a
cento e quelli all'aperto con un numero di spettatori superiore a
cinquemila devono essere provvisti di impianti antincendio con
idranti o naspi in numero e ubicazione tali da consentire
l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Art. 79

Norme sanitarie

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle
norme sanitarie.

Art. 80

Vasca

1. Le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite
di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche
per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 metri le
pareti non devono avere rientranze o sporgenze.
2. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di
larghezza non inferiore a 2 metri rivestita di materiale
antisdrucciolevole.
3. Possono essere realizzate gradinate di accesso, purchè
opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

Art. 81

Impianti per i tuffi

1. Gli impianti per i tuffi devono rispondere ai seguenti
requisiti:
a) i trampolini e le piattaforme devono avere superficie
antisdrucciolevole;
b) le piattaforme, a partire dai 5 metri di altezza, devono essere
rigide, misurare non meno di 5 metri di lunghezza e 2 metri di
larghezza e avere un parapetto alto almeno 1,10 metri su tre lati;
c) le scale per altezze superiori ai 3 metri devono essere a
gradini in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure
a chiocciola. Ogni rampa non deve superare i 3 metri di dislivello.
La larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere
inferiore a 1,20 metri;
d) la profondità dell'acqua sotto l'impianto per i tuffi
dev'essere la seguente:
1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da 1 a 3
metri): 3,50 metri, con larghezza della fossa sottostante al
trampolino di almeno 3,5 metri sui lati e rispettivamente 4 o 6 metri
di fronte. Il trampolino deve sporgere di almeno un metro dal bordo
della vasca;
2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da 5 a 10
metri): almeno 5 metri, con larghezza della fossa sottostante alla
piattaforma di almeno 8 metri e lunghezza di almeno 18 metri; alla
fine dei 18 metri dev'essere previsto un raccordo.

Art. 82

Capienza della piscina

1. La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla
superficie dello specchio d'acqua, nella misura di 4 metri quadrati
per ogni bagnante.
2. La superficie complessiva del solario non deve essere minore del
doppio di quella dello specchio d'acqua.
3. La capienza complessiva dell'impianto va valutata in ragione di
2 metri quadrati per persona.

Art. 83

Accesso alle vasche

1. L'accesso alle vasche deve avvenire unicamente attraverso un
passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la
pulizia del bagnante.

Art. 84

Servizi igienici e spogliatoi

1. Oltre ai servizi igienici di cui all'art. 71 deve essere
prevista almeno una doccia ogni 50 metri quadrati di superficie
d'acqua.
2. Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40
metri quadrati di superficie d'acqua.

Art. 85

Servizio di salvataggio

1. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero
adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Tale numero non deve
essere inferiore a due per una superficie d'acqua delle vasche fino a
1.000 metri quadrati. Per ogni ulteriore superficie d'acqua fino a
500 metri quadrati dovrà essere aggiunto un assistente bagnante. Se
la superficie d'acqua complessiva non è ben visibile e
controllabile, il tecnico può prescrivere un numero maggiore di
assistenti bagnanti.
2. Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi, il
servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente bagnante
ogni 50 metri di spiaggia; in ogni caso il numero di assistenti
bagnanti non può essere inferiore a due.

Art. 86

Ippodromi

1. Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone
di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o
cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere
completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.
2. Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all'interno della pista
o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli
spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli,
queste ultime devono essere provviste di aperture munite di infissi
tali da non consentire il contemporaneo transito dei cavalli e degli
spettatori.
3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna,
da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all'esterno
della pista - all'altezza del palo d'arrivo - per le corse al
galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione
in rete metallica di altezza non inferiore a metri 2,20.
4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta
sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza.
Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 87

Piste per competizioni per auto e motoveicoli

1. Per le competizioni velocistiche per auto e motoveicoli trovano
applicazione le norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade
di cui all'allegato A.

Art. 88

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle manifestazioni all'aperto quali
feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in strutture
tenda, circhi, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni o
competizioni sportive e simili.

Art. 89

Idoneità dei luoghi

1. Per l'idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:
a) va possibilmente evitato che il luogo della manifestazione si
trovi nell'immediata vicinanza di strade di passaggio trafficate,
linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello
stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o
ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo, si dovrà
provvedere alla mitigazione delle stesse adottando adeguate misure di
sicurezza;
b) deve essere presente un'adeguata area di parcheggio;
c) la struttura tenda deve disporre di un adeguata quantità di
uscite. Si applica il seguente parametro: 1 cm/persona e comunque
almeno 3 uscite;
d) gli stand gastronomici, i chioschi e i banchi di mescita, di
seguito denominati stand, i locali attigui e gli impianti delle
strutture tenda devono essere forniti di sufficiente illuminazione
nonchè di illuminazione di emergenza, affinchè venga assicurato al
pubblico un servizio efficace e una sicura evacuazione in caso di
incidenti o malfunzionamenti;
e) le uscite, le vie di esodo e i servizi sanitari devono essere
adeguatamente segnalati;
f) la collocazione degli allestimenti, come palcoscenico, tavoli,
panche, sedie, stand e simili, non deve ostruire o limitare le uscite
e le vie di esodo;
g) per la sistemazione dei posti a sedere, con o senza la presenza
di tavoli, devono essere rispettate, per quanto applicabili, le
prescrizioni di cui agli articoli 16, 21 e 22. In caso di
sistemazione di posti in piedi su aree libere, si applica il
parametro di 3 persone per metro quadrato;
h) gli stand e gli altri oggetti difficilmente spostabili non
devono limitare l'accesso ai mezzi di intervento e soccorso. A tal
fine devono essere rispettati i seguenti parametri:
1) larghezza minima di passaggio: 3,5 metri;
2) altezza minima di passaggio: 4 metri;
3) raggio minimo di volta: 13 metri;
i) per il sistema delle vie di esodo, devono essere in genere
osservate le disposizioni di cui all'art. 69; in caso di utilizzo di
cortili interni, circondati da mura o altro, si applicano per il
dimensionamento delle vie di esodo le disposizioni di cui all'art.
17;
j) il servizio antincendio deve essere garantito per l'intera
durata della manifestazione. Per quanto riguarda la presenza
obbligatoria dei vigili del fuoco, si applica quanto stabilito
dall'art. 110;
k) il luogo della manifestazione deve disporre di sufficienti
unità di servizi igienici, distinti per sesso, nonchè di servizi
igienici accessibili alle persone con disabilità;
l) le vie e le strade di accesso al luogo della manifestazione
devono essere tenute costantemente libere per garantire il libero
accesso ai mezzi di soccorso e di intervento;
m) deve essere eliminato qualsiasi pericolo di caduta sul luogo
della manifestazione. La strutturazione di ringhiere, steccati,
transennature e protezioni simili deve essere realizzata in modo tale
da evitare l'arrampicata o la caduta, anche attraverso. I condotti
posati a terra, come cavi della corrente e tubature dell'acqua,
devono essere coperti in modo da risultare percorribili.

Art. 90

Allestimento di tribune temporanee e palchi per il pubblico

1. La capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo
sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori
per il coefficiente di 0,48.
2. Ogni quindici gradoni per i posti degli spettatori si deve avere
un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non
inferiore a 1.20 metri.
3. La tribuna deve essere dotata di scale di smistamento per gli
spettatori, che devono avere una larghezza utile non inferiore a 1,20
metri e servire non più di venti posti per fila e per parte. In ogni
caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.
4. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle
tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono
avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25
centimetri per l'alzata e non inferiori a 23 centimetri per la
pedata.
5. Per le tribune in strutture tenda, la larghezza utile
complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i
criteri di cui all'articolo 17.
6. Per le tribune all'aperto, la larghezza utile complessiva delle
vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60
metri) ogni 250 spettatori.
7. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere
multipla del modulo (0,60 metri) e comunque non inferiore a due
moduli (1,20 metri).
8. Il numero delle uscite non può in ogni caso essere inferiore a
due.
9. Le scale delle uscite di deflusso dalle tribune devono avere
ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che
possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico,
anche se provocato da panico.
10. I gradini delle scale di deflusso devono essere di pianta
rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non
inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18
centimetri per l'alzata.
11. Le ringhiere e le balaustre della tribuna devono avere
un'altezza non inferiore a 1 metro ed essere realizzate in modo tale
da evitare l'arrampicata oppure la caduta, anche attraverso.
12. Le uscite di deflusso dalle tribune e le successive vie di
esodo devono essere adeguatamente segnalate.
13. I palchi, i podi e le pedane, allestiti per l'intrattenimento
del pubblico, che eccedono le modeste dimensioni, sono soggetti, per
quanto applicabili, alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 91

Installazione e allestimento degli impianti per cucine e simili

1. Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con
combustibili gassosi, con una potenzialità termica fino a 35 kW,
installati in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto, con o
senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi:
a) dev'essere dimostrato il rispetto della normativa tecnica sugli
impianti a gas tramite certificazione da parte dell'installatore;
b) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono
essere posizionati a una distanza minima di 5 metri dalla struttura
tenda;
c) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono
essere protetti e rivestiti, verso materiali infiammabili, con
lamiere in latta o cartongesso o comunque con altro materiale non
infiammabile;
d) il deposito del gas non può superare una capacità di 75 kg per
ambito cucina. Per l'ammissione di un deposito del gas con capacità
superiore a 75 kg è necessario il collaudo antincendio;
e) i contenitori del gas devono essere sistemati al di fuori dello
stand in un'area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e
protetta con apposita recinzione non infiammabile;
f) all'interno degli stand, nei locali attigui e nelle strutture
tenda a cui il pubblico può accedere non possono essere
immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla
potenzialità termica dell'impianto;
g) i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono essere
sufficientemente areati; deve essere inoltre rispettata una distanza
di almeno 4,50 metri da pozzi o canali nonchè da aperture di
aerazione o da aperture in comunicazione con locali, la cui
pavimentazione sia sotto il livello del terreno;
h) gli allacciamenti alle apparecchiature utilizzatrici si
effettuano principalmente con tubazioni fisse. È consentito
installare una tubazione flessibile della lunghezza massima di 2
metri; in questo caso deve essere utilizzata una tubazione in metallo
omologata. Per una lunghezza massima di 1,50 metri può essere
utilizzata anche una tubazione omologata in plastica UNI-Cig 7140. La
conduttura principale di allacciamento del gas deve essere dotata di
un limitatore di flusso adeguato al rendimento degli apparecchi
utilizzatori;
i) le apparecchiature dell'impianto cucina devono essere fornite di
un impianto automatico di interruzione del flusso a sensibilità
termica; gli impianti di approvvigionamento di gas devono essere
forniti di una chiusura manuale anche all'interno del locale cucina e
simili;
j) nella cucina e negli altri luoghi o ambienti, in cui vengono
utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente
almeno un estintore con una capacità di spegnimento minima di
34A-233B-C oltre che una coperta antifiamma.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano
anche per gli impianti di produzione di calore con alimentazione
elettrica ove, in caso di utilizzo di oli o grassi da cucina, esista
la possibilità di fiammate.
3. Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con
combustibili gassosi, con una potenzialità termica superiore a 35
kW, trova applicazione il decreto ministeriale 12 aprile 1996, e
successive modifiche.

Art. 92

Impianto idrico antincendio

1. Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico
spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti
o altri mezzi di spegnimento.

Art. 93

Obbligo di certificazioni

1. A seconda del tipo di manifestazione l'organizzatore deve
produrre al tecnico la seguente certificazione, redatta da persona
abilitata:
a) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta
messa a terra dell'impianto elettrico nonchè il corretto montaggio
dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di illuminazione di
emergenza nel luogo della manifestazione, all'interno della struttura
tenda, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre
disporre di una luce di emergenza. L'illuminazione di emergenza non
è necessaria in caso di manifestazioni all'aperto esclusivamente
diurne;
b) collaudo statico annuale dell'intera struttura tenda;
c) dichiarazione attestante l'omologazione del telone della
struttura tenda, la cui classe di reazione al fuoco deve essere
certificata secondo le norme tecniche italiane o europee;
d) dichiarazione attestante il corretto montaggio della struttura
tenda, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della
ditta costruttrice;
e) dichiarazione attestante la corretta installazione degli
impianti a gas;
f) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta
messa a terra del palcoscenico, compresi i tralicci per impianti di
illuminazione e di amplificazione, nonchè di eventuali altre
strutture, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni
della ditta costruttrice;
g) collaudo statico dei sistemi di fissaggio delle strutture
appese, come corpi illuminanti, impianti di amplificazione e simili,
ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009,
n. 51. Il collaudo statico non è richiesto se tutti i carichi agenti
sono &lt; 0,20 kN ovvero i pesi sono &lt; 20 kg. In tal caso dovrà
comunque essere certificata l'avvenuta esecuzione del montaggio a
regola d'arte;
h) se all'interno della struttura tenda vengono utilizzati
rivestimenti con stoffe, ghirlande o simili, certificato di
omologazione attestante che i materiali di decorazione impiegati sono
difficilmente infiammabili;
i) in caso di allestimento di coperture per il pubblico, come
teloni o tettoie, dichiarazione attestante il corretto montaggio
delle stesse;
j) collaudo statico annuale della tribuna ai sensi del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, e successive modifiche, indicante la
portata utile di almeno 500 kg/m² o, in caso di posti a sedere fissi,
di almeno 400 kg/m²;
k) dichiarazione attestante il corretto montaggio della tribuna,
nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta
costruttrice.
2. La dichiarazione attestante il corretto montaggio di cui alle
lettere d), f), i), e k) può essere redatta, in alternativa alla
persona abilitata, anche dall'installatore della struttura. In caso
di strutture tecnicamente complesse, il tecnico richiede la verifica
statica a struttura ultimata.

Art. 94

Competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali

1. Nelle competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di
animali, le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato
ove lo stesso è ammesso vengono determinate secondo l'andamento del
terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i
seguenti criteri:
a) il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso
livello o a livello superiore a quello della pista di gara, con
pendenza ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l'esistenza
di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
b) lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante
recinzione di adeguata robustezza, come transenne o altri dispositivi
di contenimento sorvegliati e posti a una distanza minima dal bordo
della pista di 5 metri. Tale distanza è riducibile del 25 per cento
quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o
terrapieno, è sopraelevato di almeno 1 metro. Nelle curve la
distanza tra lo stazionamento del pubblico e il bordo della pista non
dovrà essere in nessun caso inferiore a 6 metri;
c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo della
pista, ad una distanza minima dal primo di 3 metri, deve esserci una
protezione dimensionata in modo da resistere all'urto dell'animale,
del mezzo o della persona trainata che uscisse di pista alla
velocità massima possibile nel tratto considerato.
2. Se l'animale trainante non supera i 100 kg le disposizioni di
cui al comma 1 possono essere opportunamente temperate e modificate a
giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che tali
competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia
salvaguardata la sicurezza del pubblico.
3. Il tecnico può autorizzare l'impiego di sistemi di protezione
differenti da quelli previsti dal comma 1, purchè sia garantita una
sicurezza equivalente.

Art. 95

Tornei di equitazione di abilità

1. Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l'elemento
dell'abilità del fantino e del cavallo è determinante nel
superamento degli ostacoli, il tecnico stabilisce le distanze minime
di sicurezza per lo stazionamento del pubblico con delimitazione
mediante recinzione di adeguata robustezza e sorvegliata, tenendo
conto del tipo di competizione, delle caratteristiche del terreno e
delle altre circostanze del luogo, e impone all'organizzatore di
predisporre eventuali ulteriori accorgimenti atti a salvaguardare
l'incolumità degli spettatori.

Art. 96

Piano d'intervento

1. Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve
essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano
di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini
antincendio.
2. Una copia del piano di intervento va custodita in un apposito
contenitore in prossimità degli ingressi, un'altra copia va
conservata presso i vigili del fuoco locali.

Art. 97

Affissione della pianta del locale

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con
complessità planimetrica deve essere opportunamente affissa la
pianta con l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le
scale e le porte di uscita.

Art. 98

Divieto di fumare, divieto d'ingombro e controlli preventivi

1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute
dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione dei locali di
pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute ad esigere
rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare negli ambienti ove
tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.
2. Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve
impedire al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per
accedere ai posti a sedere.
3. Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute
costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare
l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un
incendio.
4. Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel
locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
verificato il funzionamento del sistema di telecomunicazione, da
garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete
telefonica mobile.

Art. 99

Divieto di attività specifiche

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è
vietato l'utilizzo di apparecchiature o congegni che producono
schiuma o fumo denso nell'area destinata al pubblico. È altresì
vietato l'impiego di ogni altro materiale che potrebbe ridurre la
sicurezza o aumentare in modo significativo il rischio di incendio.

Art. 100

Servizio di primo soccorso

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve
essere assicurato il servizio di primo soccorso.
2. In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento
deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta fornita di tutto
il necessario per un intervento di pronto soccorso, del tipo
approvato dall'autorità sanitaria.

Art. 101

Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio

1. L'organizzatore di un evento o manifestazione ha l'obbligo di
assicurare l'assistenza sanitaria a favore dei soggetti che vi
partecipano attivamente, tra cui gli atleti nelle competizioni
sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per
il pubblico presente. Per evento o manifestazione s'intendono le
iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico o sociale che,
svolgendosi in locali o luoghi di pubblico spettacolo e
trattenimento, possono richiamare un rilevante numero di persone.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'organizzatore, eventualmente col
supporto del tecnico, deve effettuare un calcolo del livello di
rischio dell'evento o della manifestazione per il pubblico,
compilando la tabella di cui all'allegato C.
3. Il livello di rischio e il relativo punteggio sono determinati
come segue:
a) rischio molto basso / basso = &lt; 18 punti;
b) rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
c) rischio molto elevato = 37-55 punti.
4. La tabella compilata di calcolo del livello di rischio va
presentata all'autorità competente, insieme alla richiesta di
rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento o della
manifestazione.
5. L'autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione
trasmette via e-mail la prescritta documentazione alla Centrale
provinciale di emergenza 118, secondo quanto stabilito dai commi 6 e
7.
6. Eventi o manifestazioni con livello di rischio molto basso /
basso (&lt; 18 punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima
dell'inizio, trasmettendo la tabella di cui all'allegato C.
7. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va
effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento o della
manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all'allegato
C, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle
risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso
sanitario messo in campo dall'organizzatore. La Centrale provinciale
di emergenza 118 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato
dall'organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in
occasione dello svolgimento dell'evento o della manifestazione.
8. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa
in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra
risorsa prevista dalla pianificazione stessa sono a carico degli
organizzatori.
9. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio in caso di
eventi o manifestazioni, al chiuso o all'aperto, con una presenza
contemporanea fino a 500 persone.

Art. 102

Scenari ammessi sulla scena

1. Il personale di scena deve porre la necessaria cura affinchè
gli scenari, le attrezzature e simili siano collocati sulla scena
nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano
subito riposti.
2. Le scene e quant'altro non sia indispensabile alle
rappresentazioni in corso o imminenti devono essere collocati nei
magazzini. Questi di norma devono essere tenuti chiusi e possono
restare aperti soltanto per il tempo strettamente necessario per lo
spostamento dei materiali.

Art. 103

Personale ammesso sulla scena

1. Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non
sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo
è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra
le quinte per seguire lo spettacolo.
2. Lo spazio vicino al boccascena, sia a destra che a sinistra, è
riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di
servizio e ai servizi di scena.

Art. 104

Fuochi di artificio, fiamme libere e armi da fuoco

1. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme
libere e di armi da fuoco deve essere oggetto di valutazione da parte
del tecnico e non può essere autorizzato in mancanza di misure di
sicurezza appropriate ai rischi.

Art. 105

Lumi portatili

1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.
2. Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, devono
adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi
eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a
candela, a condizione che vengano messi in atto idonei accorgimenti
di sicurezza.

Art. 106

Materie pericolose

1. Sono di norma vietati l'introduzione e l'uso nei locali di
pubblico spettacolo e trattenimento anche di minime quantità di
materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze
e gas compressi o liquefatti, nonchè vernici e solventi.

Art. 107

Sipario di sicurezza

1. Ogni anno, all'inizio della stagione, il sipario di sicurezza e
il relativo macchinario devono essere sottoposti ad una accurata
verifica da parte di persona abilitata. Di detta verifica va redatto
apposito verbale, da conservare presso l'esercizio.
2. La pulizia e la manutenzione dei macchinari per il funzionamento
del sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone
qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la
lubrificazione, la visita alle funi e tutto quanto può essere
opportuno per la migliore conservazione e per il funzionamento del
sipario.
3. Il sipario di sicurezza deve essere manovrato prima di ogni
spettacolo per constatarne il buon funzionamento.
4. L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il
funzionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente
inibito agli estranei al servizio.

Art. 108

Animali feroci

1. Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo
comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi
contenitori che devono essere costantemente chiusi e ben separati dal
pubblico.
2. Devono essere garantite la solidità, l'efficacia e la facilità
di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che compongono
la gabbia. Questa deve avere due porte: una per le fiere e l'altra,
doppia, per i domatori.
3. Le gabbie contenenti gli animali devono in ogni caso essere
collocate lontano dalle uscite destinate al pubblico.

Art. 109

Esercizi acrobatici

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere
eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza o un
sistema equivalente allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

Art. 110

Servizio di vigilanza antincendio

1. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui
costi sono a carico dell'esercente, è obbligatorio, per l'intera
durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte
in:
a) strutture tenda con capienza superiore a 500 posti;
b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri
all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze,
concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000
posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per
manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000
posti, anche quando gli stessi occasionalmente vengono utilizzati per
manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici e locali posti al chiuso, ove si svolgono anche
occasionalmente mostre o esposizioni, con superficie lorda superiore
a 2.000 mq;
g) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a
4.000 mq, se al chiuso, e a 10.000 mq, se all'aperto;
h) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza
superiore a 1.500 persone;
i) luoghi e aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove
occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso
di oltre 10.000 persone.
2. Il servizio di vigilanza antincendio potrà essere prescritto
dal tecnico, su segnalazione dei vigili del fuoco competenti per
territorio, anche per attività di pubblico spettacolo o
trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a
quelle indicate nel comma 1, quando l'ubicazione, le caratteristiche
ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere
indispensabile nell'interesse della pubblica sicurezza.
3. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco è
disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato B.

Art. 111

Servizio di presidio antincendio

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove
non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili
del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante
l'attività, la presenza di idoneo personale per i primi e più
urgenti interventi in caso di incendio. Il servizio di presidio
antincendio dovrà essere garantito da almeno due persone in possesso
di abilitazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei luoghi e
nelle aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove
occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso
di oltre 5.000 persone, il servizio dovrà essere garantito da almeno
quattro persone.
2. In tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento,
indipendentemente dalla capienza, e nei locali di pubblico spettacolo
e trattenimento con capienza fino a cento persone, possono essere
incaricate del servizio le persone che hanno frequentato il corso
antincendio di rischio basso. Per il servizio nei locali con capienza
superiore a 100 persone è obbligatoria la frequenza del corso
antincendio di rischio medio.

Art. 112

Impianto di allarme acustico

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
dotati di un impianto di allarme acustico.

Art. 113

Ispezioni all'inizio e alla fine dello spettacolo e del trattenimento

1. Il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento, prima
dell'inizio della manifestazione, può essere ispezionato in ogni sua
parte dal funzionario di pubblica sicurezza di servizio, al fine di
verificare che siano osservate tutte le prescrizioni della normativa
vigente.
2. Prima dell'entrata del pubblico, l'organizzatore della
manifestazione deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti, i
servizi e gli attrezzi per la difesa del locale o luogo di pubblico
spettacolo e trattenimento contro gli incendi, nonchè quelli per la
sicurezza del pubblico, quali l'illuminazione d'emergenza, le porte
di uscita, gli apparecchi di segnalazione e simili, allo scopo di
assicurarsi del loro perfetto funzionamento.

Art. 114

Deroghe parziali

1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali
esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna delle
prescrizioni in materia di prevenzione incendi di cui al presente
regolamento, può essere presentata una motivata richiesta per la
concessione di una deroga ai sensi dell'art. 11 della legge
provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche. La
richiesta deve contenere una proposta di soluzione a sicurezza
equivalente.

Art. 115

Deroghe per costruzioni pregevoli per arte e storia

1. Qualora edifici e costruzioni pregevoli per arte e storia siano
adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento, il tecnico
può ammettere deroghe alle presenti norme, purchè non sia
pregiudicata l'incolumità delle persone. È fatto salvo quanto
previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

Art. 116

Competenza per i controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente
regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di
merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti della forza pubblica,
dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal
presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o
da un membro da questi delegato, dal tecnico e dai funzionari
dell'unità organizzativa provinciale competente per la prevenzione
incendi.

Art. 117

Locali di pubblico spettacolo e trattenimento esistenti

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di cui
all'art. 3 del presente regolamento, già esistenti e muniti di
certificato di idoneità, rilasciato a norma della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e del relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della
Provincia 17 giugno 1993, n. 19, devono essere sottoposti a nuova
verifica da parte del tecnico entro dieci anni dalla data di rilascio
del certificato stesso o di conferma dell'idoneità. La verifica
dovrà essere eseguita sulla base della normativa vigente al momento
del rilascio del certificato d'idoneità o del certificato di
conferma della stessa.

Art. 118

Tribune temporanee esistenti

1. Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di
cui all'art. 90, commi 2 e 3, non deve essere inferiore a 1,10 metri.

Art. 119

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale
17 giugno 1993, n. 19.

Art. 120

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 27 gennaio 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).