Serie Generale n. 131 del 6-6-2002
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 maggio 2002
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. (GU Serie Generale n.131 del 06-06-2002)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il proprio decreto 8 giugno 1993 recante: "Norme di sicurezza
antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per
autotrazione";
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di modificare ed aggiornare la vigente
normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione, che possono essere di due tipi:
a) impianti alimentati da condotta;
b) impianti alimentati da carro bombolaio.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione.
3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adeguati, entro due anni da tale data, alle
disposizioni di cui al Titolo V dell'allegato. Le norme di esercizio
sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino
alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
gli adeguamenti di cui sopra saranno eseguiti contestualmente ai
lavori di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono
applicare le distanze di sicurezza previste al Titolo III
dell'allegato, saranno adeguati integralmente alle disposizioni del
presente decreto.

Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione sono
realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di
incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o
locali contigui all'impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.

Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è
approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.
Ubicazione
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti
strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato,
delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media
dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli
elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3
dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi
per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato
urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità
superiore a 3 m3 per m2;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera b), non si
applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che
siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500
Nm3 di gas; in tali impianti non è consentito l'uso dei carri
bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza,
nè il rifornimento del tipo self-service.
3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si
applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che
siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500
Nm3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali
ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree
destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentito l'uso
dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di
emergenza, nè il rifornimento del tipo self-service.
4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione
dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente
indicate è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione
comunale.

Art. 5.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o
da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti
sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche
applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori si applica la normativa
italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CE,
stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati.

Art. 6.
Disposizioni complementari e finali
Sono abrogate tutte le disposizioni di prevenzione incendi
impartite in materia.
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 maggio 2002
Il Ministro: Scajola

Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.
TITOLO I
Disposizioni generali
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
Linea di alta pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore,
o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione
gas al veicolo.
Linea di bassa pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di
intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di
distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.
Locali.
Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la
stazione di rifornimento.
Piazzali.
Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.
Pistola di erogazione gas al veicolo.
Dispositivo montato all'estremità di una tubazione flessibile
che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a
realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di
220 bar.
Valvola di intercettazione comandata a distanza.
Valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche
da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della
valvola.
1.2. Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione
devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le
apparecchiature di cui al successivo Titolo II.
1.2.1 Impianti alimentati da condotta.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;
b) locale compressori;
c) locale contenente recipienti di accumulo;
d) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
e) box per i carri bombolai;
f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.2 Impianti alimentati da carro bombolaio.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) locale contenente recipienti di accumulo;
b) locale compressori;
c) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
d) uno o più box per i carri bombolai;
e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto
1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed al punto 1.2.2 con
esclusione delle lettere e) ed f).
1.3. Gradi di sicurezza.
Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1,
lettere a), b), c), ed e), nonchè al punto 1.2.2, lettere a), b), e
d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due
diversi gradi:
a) sicurezza di primo grado - quando le caratteristiche
costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio,
il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
b) sicurezza di secondo grado - quando le caratteristiche
costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il
contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un
eventuale scoppio.
I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando
le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo
II.
Titolo II
Modalità costruttive
2.1. Generalità.
Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 è consentito
l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano
soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai
successivi punti:
a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in
loco;
b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono
essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione;
se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere
doppia;
c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate
ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
d) gli elementi costituenti la copertura devono essere
vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere
previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.
È altresì consentito l'impiego di manufatti prefabbricati
monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di
fondazione eseguita in loco.
2.2. Recinzione.
Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di
cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di
distribuzione automatici, devono essere recintate.
La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di
cui al successivo punto 3.1.
La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, può essere
realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o
con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.
Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi
dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di
sicurezza di primo grado, le pareti costituiscono recinzione anche se
prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso,
le pareti devono essere prive di porte nonchè di aperture il cui
limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 metri.
Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la
distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.
Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al
primo capoverso, realizzati con sicurezza di primo grado, siano
interrati, la recinzione fuori terra può essere posta in
corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i
suddetti elementi.
Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere
realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.
2.3. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.
La cabina, con sicurezza sia di primo che di secondo grado, può
avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione
che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o
consentita la presenza di persone estranee all'impianto.
Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di
impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare
separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas
a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120,
al fine di evitare la propagazione dell'incendio.
Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione
del dispositivo di misura può essere realizzata secondo quanto
previsto al successivo punto 2.7.1.
a) Con sicurezza di primo grado.
Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di primo
grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere
costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15
cm.
Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere
privi di aperture.
Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti
tecnologici di collegamento.
La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da
soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio,
tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate
verso l'alto.
Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere
realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
b) Con sicurezza di secondo grado.
Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di
secondo grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di
misura devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due
teste, oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15
cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza
meccanica.
La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali
incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in
posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le
pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300
Nm3 di gas.
a) Con sicurezza di primo grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di
misura.
b) Con sicurezza di secondo grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di
misura.
2.5. Locale recipienti di accumulo.
Deve essere realizzato con sicurezza di primo grado, con muri in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e copertura
costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo
armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso l'alto.
Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere
realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve
essere maggiore di almeno un metro rispetto al punto più alto dei
recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in
calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate
in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso
l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri
sia maggiore di un metro rispetto al punto più alto dei recipienti.
Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere
privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle
condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.
Se il locale contiene recipienti con capacità di accumulo
complessiva superiore a 3.000 Nm3 di gas, deve essere suddiviso in
box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una
quantità di gas superiore a 3.000 Nm3.
2.6. Box per i carri bombolai.
Box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti
alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di
impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni
del flusso del gas.
a) Con sicurezza di primo grado.
I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un
metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro
bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad
entrambe le estremità, eccedente di almeno un metro l'ingombro dei
recipienti.
I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far
risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di
aperture.
Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i
criteri di cui al punto 2.3, lettera a).
b) Con sicurezza di secondo grado.
I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un
metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro
bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad
entrambe le estremità, eccedente di almeno un metro l'ingombro dei
recipienti.
I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far
risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno
spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.
Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo
leggero realizzata con materiale incombustibile.
2.7. Impianto gas.
Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di
intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonchè di
apparecchiature che compongono la rete di alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema
di emergenza.
Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del
10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di
sicurezza.
La sovrappressione nella linea di alimentazione degli apparecchi
distributori non deve essere superiore all'1% della pressione di
erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%.
Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti
norme.
2.7.1. Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di
misura può essere installato all'aperto, con adeguata protezione
dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il
dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 2
metri.
2.7.2. Tubazioni rigide.
Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di
adduzione ai compressori, devono essere progettate, costruite e
collaudate secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale
24 novembre 1984, parte prima, sezione 5a.
I materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto
2.1.1, e successive modifiche ed integrazioni.
Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione,
devono essere sistemate:
a) in cunicoli carrabili dotati alle estremità di griglie di
aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;
b) nel sottosuolo, a profondità di interramento non inferiore
a 0,50 m e protette come prescritto dal decreto ministeriale 24
novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.6.1; le giunzioni non
saldate devono essere ispezionabili.
Il collaudo idraulico deve essere eseguito per tronchi e con una
pressione di prova non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di
esercizio.
Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono
essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna
di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di
ancoraggio.
La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas
anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di
distribuzione.
Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in
modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura
prematura delle altre valvole di sicurezza.
Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di
dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremità superiore del
collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una
distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da
dispositivo taglia fiamma inossidabile.
2.7.3. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i
collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere
resistenti internamente al gas naturale ed esternamente alle
abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non
deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono
inserite e la pressione di scoppio, con raccordi montati, deve essere
non minore di 4 volte la pressione di esercizio.
2.7.4. Valvole ed altri dispositivi di sicurezza.
Le valvole ed i dispositivi di sicurezza devono essere conformi a
quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte
prima, sezione 2a, punto 2.1.2.
Per diametri fino ad 1 ø è ammesso l'uso di raccordi e valvole
filettati, purchè adatti per gas naturale.
Le valvole ed i dispositivi di sicurezza devono intervenire prima
che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di
esercizio stabilita per non più dell'1%, salvo i dispositivi di
sicurezza di scarico in atmosfera tarati a non più del 110% della
pressione massima di esercizio stabilita.
Le valvole di sicurezza installate a valle dei compressori, a
garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio,
devono essere montate indipendentemente da quelle esistenti nei
compressori stessi.
Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di
arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.
Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar.
Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con
pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione
di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non
vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle
unità di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio
principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di
sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo
di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la
pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio
stabilita.
Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con
pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto
automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello
proprio del compressore.
Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in
atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di
esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore
a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato,
ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.
Le relative tubazioni flessibili di erogazione devono superare le
prove indicate nell'appendice "A".
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso.
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere
inserita una valvola di non ritorno.
L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di
resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente
alla pressione di esercizio.
L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve
essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra
secondo quanto prescritto al punto 2.9.
Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un
dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio
stesso.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica,
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.
Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero
dell'interno emanerà disposizioni per l'esercizio di impianti di
distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service.
Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale
addetto durante l'orario di apertura al pubblico.
2.7.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.
Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di
alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle
linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di
distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale
compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti
facilmente accessibili all'operatore.
Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente
individuate da apposite targhette di identificazione.
Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e
le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono
essere contrassegnate con colori diversi secondo le normative
vigenti.
2.8. Sistema di emergenza.
Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale,
collocati in prossimità del locale compressori, della zona
rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli
apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione
comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di
accumulo o smorzamento con capacità complessiva superiore a 50 Nm3;
b) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione dei compressori;
c) interrompere integralmente il circuito elettrico
dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano
impianti di sicurezza.
2.9. Impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche.
L'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve
essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle
scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato
dalla legge 1 marzo 1968, n. 186.
L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli
impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che
dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in
posizione protetta.
Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con
l'impianto generale di messa a terra.
Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire
secondo quanto prescritto dalla norma vigente, le installazioni
considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino autoprotette,
le stesse devono essere protette con impianti parafulmini,
preferibilmente del tipo a gabbia.
2.10. Protezione antincendio.
Deve essere previsto:
a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete idranti,
con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti i
punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 120 l/min.;
pressione residua: 2 bar;
autonomia: 30 minuti.
b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità
complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm3 di gas, un impianto di
estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 5 l/min. per metro quadro di superficie da
proteggere;
pressione residua: 1 bar;
autonomia: 30 minuti.
c) estintori portatili e/o carrellati prescritti dal competente
Comando provinciale dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni
dell'impianto ed al numero degli apparecchi di distribuzione.
Titolo III
Distanze di sicurezza
3.1. Entità delle distanze di sicurezza.
In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono
realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di
sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al
successivo punto 3.2.
A) Elementi con sicurezza di primo grado.

=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | - | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 5 | - | 20 (*)
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
recipienti di | | |
accumulo.... | 5 | - | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 5 | - | 20

(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna,
ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla
collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti verificata
una delle seguenti condizioni: a) le aperture dei locali non
siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;
b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni
esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo
continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15
cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni
esterne.
B) Elementi con sicurezza di secondo grado.

=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | 10 | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 10 | 10 | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 10 | 10 | 20

C)Apparecchi di distribuzione automatici.

=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di | sicurezza |sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | interna (m) | (m)
=====================================================================
Apparecchi di | | |
distribuzione....| 10 (*) | 8 | 20 (*)

(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione possono
essere ridotte del 50% qualora tra l'apparecchio di distribuzione
automatico e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle
adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature di
tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo
di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni
esterne.
D) Altre distanze di sicurezza.
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i
sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina
senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio:
distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B),
C);
b) cabina energia elettrica: 7,5 m;
c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
d) posti di ristoro e/o vendita:
fino a 50 m2 di superficie coperta complessiva: si applicano
le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A),
B), C);
fino a 200 m2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è
consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e
deposito non eccedente 50 m2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione
e misura e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi
dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra
indicate: 20 m.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui
su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non
direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati
tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non
vanno cumulate.
Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi
dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi
di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri
paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi
accessori di cui al punto 1.2.1, lettera g), ed al punto 1.2.2,
lettera f).
Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole,
ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico
spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e
rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali
stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e
simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata.
Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono
comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.
Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad
aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la
prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti
edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente
alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata,
rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m.
I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati
da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli
sopra indicati.
3.2. Impianti misti.
È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas
naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di
distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) metri 10 tra gli elementi pericolosi dell'impianto di
distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3
ed i serbatoi di benzina e gasolio;
b) metri 20 tra gli elementi pericolosi dell'impianto di
distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3
ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di
distribuzione di gas naturale tale distanza è ridotta a 10 m;
c) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata
la distanza di sicurezza interna di 8 m.
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione
degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi
pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso,
debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in
muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro
materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti
elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di primo
grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite
inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.
Titolo IV
Norme di esercizio
4.1. Generalità.
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione devono essere osservati, oltre agli
obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni
riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni
specificate nei punti seguenti.
Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel
titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere
affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore.
In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare, al
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi
ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al
riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante
l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei
relativi obblighi.
4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.
L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più
persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e
che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei
pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti
utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da
personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio
dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le
seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in
dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di
distribuzione e a portata di mano;
b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano
spenti;
c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far
rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque
impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il
raggio di almeno 6 metri dal perimetro degli apparecchi di
distribuzione;
d) è vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli
erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
Il personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato,
sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza
predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonchè impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano
all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4. Documenti tecnici.
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per
l'esercizio dell'impianto;
b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura,
compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, nonchè l'indicazione delle aree
protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e
allarme.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito
dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea
cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas
ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.
In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti
inerenti:
a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il
funzionamento dei presidi antincendio;
d) nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli
indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che
la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto
al rifornimento.
In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea
cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli
automobilisti.
4.6. Chiamata di soccorso.
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza
tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza
tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere
chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal
quale questa sia possibile.
Titolo V
Impianti esistenti
Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni
riportate ai seguenti punti.
5.1. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato
dal Ministero dell'interno.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica,
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.
5.2. Sistema di emergenza.
Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale devono
essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche
indicate al punto 2.8.
5.3. Norme di esercizio.
Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al Titolo
IV.
Titolo VI
Impianti ad uso privato per il rifornimento di flotte
6.1. Premessa.
Gli impianti regolamentati al presente Titolo sono destinati
unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali.
Per quanto non menzionato al presente Titolo, si applicano le
disposizioni indicate ai Titoli I, II, III e IV della presente regola
tecnica.
6.2. Caratteristiche costruttive.
Gli elementi costituenti gli impianti di distribuzione di gas
naturale ad uso privato per il rifornimento di flotte devono essere
realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di primo
grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture completamente
schermate.
6.3. Recinzione.
Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale
la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al
terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende
necessaria un'ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi
pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi
i seguenti requisiti:
a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato
del rifornimento;
b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da
infissi metallici antintrusione.
6.4. Distanze di sicurezza.
6.4.1. Distanze di protezione.
Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al
punto 3.1.
6.4.2. Distanze di sicurezza interne
Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra
questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda
entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le
distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione
della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere
ridotta fino a 4 m.
6.4.3. Distanze di sicurezza esterne.
Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne
indicate al punto 3.1.
Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche
nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale
nei quali si svolgono attività ricomprese nell'elenco allegato al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
6.5. Prescrizioni di sicurezza.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto
antistrappo sulla manichetta di carico.
Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in
tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli.
Appendice A
PROVE SULLE TUBAZIONI FLESSIBILI
DEGLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICI
Esame a vista della superficie interna.
Su uno spezzone lungo 200 mm si pratica un taglio longitudinale
in modo da dividere la tubazione in due parti.
Dall'ispezione della superficie interna non devono riscontrarsi
fenditure o irregolarità.
Prova di resistenza a trazione.
Si pone in una stufa a regolazione termostatica uno spezzone di
500 mm di tubo completo di raccordi terminali e lo si mantiene per 24
h a 80oC.
La prova di resistenza a trazione si effettua 30 minuti dopo
l'estrazione dalla stufa con un dinamometro munito di idonei fissaggi
per i raccordi terminali del tubo; la velocità di trazione deve
essere di 100 cm/min.
Il tubo non deve strapparsi in nessun punto nè deve sfilarsi dai
raccordi terminali prima che il carico abbia raggiunto il valore
corrispondente a 10 volte la pressione massima di esercizio.
Prova di resistenza allo schiacciamento.
Si effettua su uno spezzone di tubo della lunghezza di 300 mm
posto tra due supporti lisci paralleli che vengono avvicinati tra
loro con moto piano fino a che la distanza tra di essi si sia ridotta
di 2/3 del diametro esterno del tubo.
Il carico necessario per deformare lo spezzone, misurato mediante
dinamometro, non deve essere inferiore a quello corrispondente 7,5
volte la pressione massima di esercizio.
Prova di curvatura.
Si effettua su uno spezzone lungo 14 volte il diametro esterno,
posto nel dispositivo di prova precedente; con moto parallelo i
supporti vengono avvicinati fino a che la loro distanza sia pari a
sette volte il diametro esterno del tubo.
Sullo spezzone, così curvato, si misura, nella zona di
ovalizzazione, il valore del diametro minimo esterno.
L'ovalizzazione percentuale n subita dallo spezzone di tubo è
data da: n = 100 (de -- d1e)/de, dove:
de = diametro esterno prima della prova;
d1e = diametro minimo esterno ovalizzato.
Il valore di n deve essere inferiore al 20%.
Determinazione della pressione di sfilamento del tubo
dall'apparecchio di distribuzione e dal mandrino.
Si procede con uno spezzone di tubo preparato come per la prova
di resistenza a trazione.
Si provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo, uno dei due
raccordi terminali del tubo, mentre l'altro viene collegato ad una
sorgente di aria a pressione regolabile; il tubo deve essere lasciato
in modo da potersi spostare liberamente.
L'operatore deve essere opportunamente protetto dalla possibile
violenta espulsione dei raccordi.
Si procede quindi ad un graduale aumento della pressione con un
incremento di 2 bar/min. del tubo in prova; la pressione che provoca
lo sfilamento del tubo dai raccordi non deve essere inferiore a 2,5
volte la pressione massima di esercizio.
Prova alla pressione idraulica.
Si prepara una provetta lunga 800 mm come nella prova di
resistenza a trazione.
Si provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo uno dei due
raccordi terminali del tubo.
Mediante idonea apparecchiatura si riempie di acqua il campione
dopo averne espulso l'aria.
In un tempo non superiore a 5 minuti viene fatto salire il valore
della pressione fino a 4 volte la pressione di esercizio.
Al termine dei 5 minuti non devono manifestarsi perdite nè
deformazioni rilevabili a vista.
Prova di scoppio.
Nelle condizioni di cui al punto precedente si fa crescere la
pressione del fluido contenuto nel tubo con un incremento di 25
bar/min fino a provocare lo scoppio del tubo. Il valore di tale
pressione, misurato con un manometro provvisto di indice folle, deve
essere non minore di cinque volte la pressione di esercizio.
Prova di resistenza all'invecchiamento.
Una provetta lunga 500 mm, dotata dei raccordi terminali, viene
posta in una stufa a regolazione termostatica su apposito supporto
che la mantenga orizzontale. In tale condizione viene mantenuta per
96 h a 100oC.
Dopo il trattamento la provetta non deve risultare sensibilmente
rammollita od indurita, nè peciosa. Inoltre non devono apparire
indici di screpolature sullo strato esterno, in particolare nelle
zone interessate dai raccordi.
Ripetute le prove di:
a) resistenza a trazione; e
b) curvatura,
i valori devono mantenersi entro i limiti prescritti.
Prova di permeabilità al gas naturale.
Su un provino lungo 1000 mm, dotato dei raccordi terminali, uno
dei quali collegato ad un manometro, si immette gas naturale ad una
pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio, previa espulsione
dell'aria, a temperatura ambiente.
La permeabilità è valutata misurando la perdita di pressione
che si verifica in 24 h: essa deve essere minore dell'1% della
pressione di prova.
Prova di piegamento.
Dopo la prova di resistenza all'invecchiamento, si procede alla
piegatura della provette mantenendo le generatrici parallele e
combacianti fra di loro per 60 minuti. Ripetuta la prova di
permeabilità al gas naturale, i valori devono rimanere entro i
limiti della norma.