Serie Generale n. 158 del 9-7-1998
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218
Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico. (GU Serie Generale n.158 del 09-07-1998)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 24-7-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti
norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas
combustibile per uso domestico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 46;
Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati prima
della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai
sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima
rispettando i requisiti essenziali di sicurezza;
Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti
alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e
alla vetustà degli impianti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Scadenze di adeguamento
1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas
combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge
5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna
nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in
vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di
sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione
dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli
edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella
dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data di
realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Requisiti di sicurezza
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le
caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà
assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e
della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti
essenziali affinchè gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n.
1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino
garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:
a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica
degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli
apparecchi stessi;
b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati
gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di
scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica
degli apparecchi istallati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas
combustibile;
e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo
fiamma, ove previsti.

Art. 3.
Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza
1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel
rispetto della normativa UNI-CIG quanto segue:
a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere
assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero
degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire
l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento
degli apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura
privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una
adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo
smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la
creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non
combusti;
c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna
del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di
superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le
tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi
istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme
vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di
superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con
riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito
dei fumi nei locali di istallazione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per
riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che
interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di
spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con
misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del
gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di
attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi
eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i
requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti
tali dispositivi, dovranno essere volte anche all'accertamento
materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte
all'accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente
nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 17