Parte Seconda n. 65 del 9-6-2011
Altri annunzi
Valutazione impatto ambientale
ITALGEN SPA
(GU Parte Seconda n.65 del 9-6-2011)

Avviso al pubblico


La Società Italgen SpA - con sede in Via Camozzi 124 a Bergamo,
cod. fisc. 09438800154, pubblica il decreto del Ministero dello
sviluppo Economico n. 55/01/2010 del 17 marzo 2010 e l'estratto della
pronuncia di compatibilità ambientale n. 795 del 11 dicembre 2003 e
n. 585 del 15 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente con i quali è
stata autorizzata la realizzazione, nel territorio del Comune di
Villa di Serio (BG), di una centrale termoelettrica di potenza pari a
circa 190 MWe e 365 MWt, nonchè delle relative opere connesse.

Ministero dello Sviluppo Economico


DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA


Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in
particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per
determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità
ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche
per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la
formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme
in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli
articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente
l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare,
l'art. 6, comma 9 che riconosce questa Amministrazione quale
autorità espropriante;
VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale,
convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in
particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW
termici, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica
utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;
VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito
con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto
legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in
legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata,
modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del
settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente
l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art.
23, comma 5, lettera a) con il quale viene precisata la definizione
di "messa in esercizio" di un impianto di produzione di energia
elettrica;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i recante
norme in materia ambientale;
VISTA il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art.
36, comma 3, lettera d), con cui è stato disposto il rinnovo delle
autorizzazioni integrate ambientali ogni cinque anni, fatti salvi
quegli impianti che si trovano in una delle condizioni previste dai
commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 59/2005, ovvero siano
registrati EMAS o certificati ISO, in tal caso infatti il rinnovo
interviene rispettivamente ogni 8 e 6 anni;
VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006
concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto
2004, n. 239;
VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente
chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per le
attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni,
volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative;
VISTA la sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n.
4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui è stata sancita l'inesistenza di
qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra
Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione unica ovvero è
stata riconosciuta la possibilità per i gestori di ottenere
l'Autorizzazione Integrata Ambientale anche dopo l'Autorizzazione
unica di competenza di questo Ministero, purchè prima dell'esercizio
dell'infrastruttura produttiva;
VISTA l'istanza che in data 29 aprile 2002 la Italgen S.p.A. ha
presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002,
n. 55, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, nel
territorio del Comune di Villa di Serio (BG), di una centrale
termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante
dalla conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad
olio combustibile, nonchè delle relative opere connesse;
CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei
confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della
citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 8
maggio 2002, che la prima riunione della prevista Conferenza di
Servizi è stata indetta per il giorno 4 giugno 2002 e il relativo
resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate
parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le
Amministrazioni interessate il 6 giugno 2002;
CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione
della Conferenza di Servizi, visto il ruolo sostanziale svolto
dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale,
il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione
necessaria del procedimento autorizzatorio svolto ai sensi della L.
n. 55/2002, i lavori della Conferenza di Servizi sono di fatto
rimasti sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio mentre l'istruttoria era
rimasta ovviamente in corso, anche per quanto concerneva gli
eventuali contributi che potevano pervenire dalle altre
Amministrazioni interessate;
CONSIDERATO il decreto di compatibilità ambientale n.
DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre 2003 in cui si esprime parere
favorevole, nel rispetto di prescrizioni, alla realizzazione della
centrale elettrica da ubicare nel Comune di Villa di Serio (BG) e
delle relative opere connesse;
CONSIDERATO che, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e alla costituzione di servitù sulle aree interessate
dalle opere connesse, ovvero un metanodotto ed un elettrodotto di
collegamento alle rispettive reti, tra il mese di novembre 2003 e il
mese di febbraio 2004 è stata espletata la procedura prevista dalla
legge n. 2359/1865, conclusasi con la presentazione di osservazioni
da parte di soggetti interessati;
CONSIDERATE le risultanze della successiva riunione della
Conferenza di Servizi svoltasi il 16 luglio 2004, formalmente
comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento
attraverso la trasmissione, avvenuta il 22 luglio 2004, del relativo
resoconto verbale e delle note ad esso allegate, considerate parti
integranti dello stesso;
CONSIDERATA, in particolare, tra le succitate risultanze della
riunione della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2004, la posizione
della Regione Lombardia che, così come formalizzato nella D.G.R.
VII/18169 del 14/07/2004, espresse da una parte un parere
complessivamente favorevole alla realizzazione degli interventi sulla
centrale e per l'elettrodotto e dall'altra richiese la definizione di
soluzioni progettuali alternative per il metanodotto, fatta salva la
necessaria preventiva approvazione delle citate soluzioni alternative
da parte della stessa Giunta regionale lombarda;
CONSIDERATO che, viste le obiezioni sollevate da alcuni degli Enti
locali interessati dal metanodotto e, in particolare, la riserva
posta dalla Regione Lombardia, è stata avviata una fase di
concertazione a livello locale al fine di giungere ad una soluzione
progettuale per il metanodotto che potesse al meglio recepire e
soddisfare le esigenze dei Comuni territorialmente interessati;
VISTA la nota del 16 maggio 2006 n. GAB/2006/4139/B03 con cui il
Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ha inviato il decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio
2006 concernete l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
dell'impianto in questione;
CONSIDERATO che il tracciato del metanodotto originariamente
presentato dalla Italgen S.p.A. e valutato positivamente in termini
di compatibilità ambientale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio è stato modificato con la definizione di una
variante al tracciato originario e che, al fine di acquisire nel
procedimento condotto da questo Ministero la variante concordata al
tracciato del metanodotto, è stata convocata per il giorno 22
gennaio 2007 una riunione della Conferenza di Servizi;
CONSIDERATE le risultanze della riunione della Conferenza di
Servizi svoltasi il 22 gennaio 2007, formalmente comunicate a tutte
le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la
trasmissione, avvenuta il 5 febbraio 2007, del relativo resoconto
verbale e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti
dello stesso;
CONSIDERATO che la variante al tracciato del metanodotto, frutto
della concertazione con gli Enti locali, è stata sottoposta in data
26 luglio 2007 alla Valutazione d'Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento concernente
la valutazione della compatibilità ambientale sulla variante, questo
Dicastero ha provveduto in data 10 settembre 2007 con nota n. 0014975
a ricomprendere tale progetto di variante nel procedimento
autorizzativo, dandone adeguata comunicazione a tutti gli Enti
coinvolti;
CONSIDERATO che con nota del 18 ottobre 2007 la Italgen S.p.A. ha
comunicato di aver assolto al pagamento del contributo dello 0,5 per
mille ex lege n. 239/04;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19
marzo 2008, a seguito della rimessione ad opera di questo Dicastero
degli atti concernenti l'A.I.A. dell'impianto in questione, ha
deliberato la conferma del sopra citato decreto A.I.A. della centrale
di Villa di Serio, rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio oltre il termine perentorio di 60 giorni
previsto dalla norma transitoria dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs n.
59/05, articolo abrogato dal D.Lgs n. 4/2008;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8402
del 12 novembre 2008 con cui, tra l'altro, si delibera di assentire,
ai sensi della legge n. 55/02, all'intesa per la realizzazione del
progetto, in relazione al sopravvenuto superamento della
pregiudiziale precedentemente posta dalla stessa Giunta regionale
lombarda;
CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC- 2009-0000585 del 15/06/2009 con
cui si esprime parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni, in
merito alla compatibilità ambientale del progetto di variante del
tracciato del metanodotto in questione; parte integrante del medesimo
decreto V.I.A. risultano i seguenti pareri, trasmessi contestualmente
allo stesso decreto:
parere favorevole con prescrizioni n. 173 del 04/12/2008 della
Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale;
parere favorevole con prescrizioni DG/PAAC/1522 del 30/01/2009 del
Ministero per i beni e le attività culturali;
parere favorevole della Regione Lombardia espresso con DGR n. 8402
del 12/11/2008;
CONSIDERATO che, in base a quanto consolidato dalle due procedure
di Valutazione d'Impatto Ambientale, il progetto oggetto del presente
procedimento prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica
di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante dalla
conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad olio
combustibile nonchè la realizzazione di un metanodotto di circa 40
Km che andrà ad interessare il territorio di 22 Comuni,
l'adeguamento dell'elettrodotto esistente e la realizzazione di una
connessione in cavo della lunghezza di circa 250 m tra la
sottostazione presente in centrale e la sottostazione di Villa di
Serio;
CONSIDERATO, in particolare, che il metanodotto nel suo complesso,
così come risultante dalle due procedure di Valutazione d'Impatto
Ambientale, interessa il territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di
Casaletto di Sopra (CR), del Comune di Fontanella (BG), del Comune di
Antegnate (BG), del Comune di Covo (BG), del Comune di Cortenuova
(BG), del Comune di Cividate al Piano (BG), del Comune di Palosco
(BG), del Comune di Martinengo (BG), del Comune di Mornico al Serio
(BG), del Comune di Calcinate (BG), del Comune di Bolgare (BG), del
Comune di Chiuduno (BG), del Comune di Gorlago (BG), del Comune di
Costa di Mezzate (BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del
Comune di Torre dè Roveri (BG), del Comune di Scanzorosciate (BG),
del Comune di Bagnatica (BG), del Comune di Brusaporto (BG), del
Comune di Pedrengo (BG), del Comune di Seriate (BG) e del Comune di
Villa di Serio (BG);
CONSIDERATO che, alla luce del positivo decreto di compatibilità
ambientale in merito alla variante al metanodotto nonchè della
favorevole determinazione regionale recante anche l'intesa ai sensi
della L. n. 55/2002, questa Amministrazione in data 28 agosto 2009 ha
avviato il procedimento, ai sensi e per gli effetti del DPR n.
327/2001, relativo all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e alla costituzione di servitù per pubblica utilità
sulle aree interessate dalla variante al metanodotto;

VISTA la nota n. GdB/Ib271009 del 27/10/2009 con cui la Italgen
S.p.A. ha comunicato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art.
57-bis del DPR n. 327/2001, di optare per l'applicazione del citato
DPR n. 327/2001 alle fasi procedimentali non ancora concluse del
procedimento espropriativo in corso relativo al tracciato di
metanodotto non oggetto di variante;
CONSIDERATO che la fase procedimentale relativa all'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù si
è conclusa alla fine del mese di ottobre 2009 con la presentazione
di osservazioni da parte di soggetti interessati;
CONSIDERATO che, al fine di concludere la procedura di
autorizzazione di competenza di questo Ministero, in data 14 dicembre
2009 si è proceduto alla convocazione della riunione conclusiva
della Conferenza di Servizi per il giorno 21 dicembre 2009;
CONSIDERATO che, in allegato alla succitata lettera di
convocazione, è stato inviato l'elenco delle osservazioni pervenute
ai fini dell'apposizione del vincolo sulla variante nonchè l'elenco
delle osservazioni pervenute nel 2004 sul precedente tracciato di
metanodotto e sull'elettrodotto, con l'indicazione della loro
attualità, visto che, a fronte dell'attuazione della variante, parte
di esse potevano considerarsi superate;
CONSIDERATO che, sempre nella menzionata lettera di convocazione,
è stato ricostruito l'intero iter procedimentale condotto da questo
Dicastero nonchè sono stati elencati, al fine di dare evidenza di
quanto risultava agli atti del procedimento, i pareri trasmessi dalle
Amministrazioni interessate per l'espressione del parere di
competenza;
CONSIDERATO che nessuna delle Amministrazioni destinatarie della
succitata nota ha sollevato obiezioni in merito al contenuto della
medesima lettera di convocazione;
CONSIDERATE le risultanze della riunione conclusiva della
Conferenza di Servizi svoltasi il 21 dicembre 2009, formalmente
comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento
attraverso la trasmissione, avvenuta 14 gennaio 2010, del relativo
resoconto verbale consolidato e delle note ad esso allegate,
considerate parti integranti dello stesso;
CONSIDERATO che nel corso della riunione conclusiva del 21 dicembre
2009 la Conferenza di Servizi, dopo aver superato le sopra citate
osservazioni attraverso l'approfondimento delle macro-tematiche
comuni alle medesime osservazioni, ha assentito per l'apposizione, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 52-quater del DPR n.
327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione
di servitù sulle aree interessate dalle opere connesse della
centrale in questione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DPR n. 327/2001,
le succitate aree saranno sottoposte al suddetto vincolo solo al
rilascio della presente autorizzazione unica;
CONSIDERATA la nota n. 1630 del 3 febbraio 2010 con cui il Comune
di Scanzorosciate, individuato dallo stesso Ministero dell'Interno
come autorità competente, si è espresso in merito alla
compatibilità territoriale del metanodotto per la tratta interessata
dall'azienda Polynt ovvero ha precisato che il metanodotto, anche in
considerazione della distanza intercorrente tra il medesimo
metanodotto, l'azienda Polynt e la connessa area di danno, non è
oggetto di compatibilità territoriale in quanto non aggrava nè il
rischio, nè le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti che
dovessero riguardare l'insediamento Polynt;
CONSIDERATO che con la sopra indicata nota n. 1630 del 3 febbraio
2010 del Comune di Scanzorosciate è stata superata la condizione
pregiudiziale posta da questo Ministero nella riunione conclusiva
della Conferenza di Servizi circa la certificazione della
compatibilità territoriale del metanodotto per la tratta
potenzialmente interessata dallo stabilimento Polynt, soggetto alla
cosiddetta normativa Seveso, tenuto anche conto del fatto che il
Ministero dell'Interno non ha sollevato obiezioni sulla menzionata
nota del Comune di Scanzorosciate trasmessa da questo Dicastero il 12
febbraio 2010;
VISTA la nota del 04/03/2010 con cui la Italgen S.p.A., nel
confermare la posizione assunta da questa Amministrazione nell'ambito
della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, precisa che
l'opzione esercitata in data 27 ottobre 2009 ai sensi dell'art.
57-bis del D.P.R 327/2001 è da riferirsi al procedimento
espropriativo relativo alle aree interessate da tutte le opere
connesse alla centrale termoelettrica, oggetto del piano
particolareggiato depositato nel gennaio e febbraio 2004;
CONSIDERATA la posizione favorevole del Comune di Villa di Serio,
adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione
della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009;
CONSIDERATA la posizione favorevole della Provincia di Bergamo,
adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione
della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009;
VISTA la deliberazione n. 8402 del 12 novembre 2008 con cui la
Giunta della Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi della legge n.
55/2002, l'intesa regionale favorevole all'iniziativa oggetto del
presente provvedimento;
CONSIDERATI i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque
denominati delle amministrazioni rispettivamente competenti acquisiti
nell'ambito della Conferenza di Servizi, adeguatamente riportati
nella determinazione conclusiva del procedimento;
CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata
dall'ufficio istruttore in data 15 marzo 2010, con la quale, valutate
le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto
delle posizioni favorevoli unanimemente espresse in tale sede, visto
il positivo giudizio di compatibilità ambientale e acquisita
l'intesa della Regione Lombardia, è adottata la determinazione
favorevole;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n.
55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi
del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene
rilasciata d'intesa con la Regione interessata;
CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa
richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 6 del 2004;
CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione è
da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica
utilita'", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati
solo ed esclusivamente al soggetto proponente;
CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della
legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di
assenso comunque denominati riferiti alla fase di realizzazione
dell'opera, non potendosi ricomprendere nel predetto titolo
abilitativo anche quelle ulteriori fasi di verifica e controllo,
previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura
energetica completata;
RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento
amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di
autorizzazione;

D E C R E T A

Art. 1. La Italgen S.p.A., con sede in Bergamo, via G. Camozzi,
124, cod. fisc. 09438800154, è autorizzata alla realizzazione, nel
territorio del Comune di Villa di Serio (BG), di una centrale
termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante
dalla conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad
olio combustibile, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di
collegamento alle rispettive reti.
In particolare, per quanto attiene la connessione elettrica, è
prevista la realizzazione di un tratto di elettrodotto in cavo
interrato della lunghezza di circa 250 metri ed alla tensione di
132kV tra la centrale e la sottostazione Enel Distribuzione di Villa
di Serio nonchè un intervento di modifica, presso la sottostazione
Terna di Gorlago, dell'elettrodotto esistente Villa di
Serio-Gorlago-Rezzato a 132 kV.
Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, verrà
realizzata una condotta interrata di diametro DN 500 (20''),
progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione massima
di esercizio di circa 75 bar e di lunghezza complessiva pari a circa
40 km, tale da consentire la connessione alla rete nazionale dei
gasdotti. Il metanodotto nel suo complesso, così come risultante
dalle due procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, interessa il
territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di Casaletto di Sopra (CR),
del Comune di Fontanella (BG), del Comune di Antegnate (BG), del
Comune di Covo (BG), del Comune di Cortenuova (BG), del Comune di
Cividate al Piano (BG), del Comune di Palosco (BG), del Comune di
Martinengo (BG), del Comune di Mornico al Serio (BG), del Comune di
Calcinate (BG), del Comune di Bolgare (BG), del Comune di Chiuduno
(BG), del Comune di Gorlago (BG), del Comune di Costa di Mezzate
(BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del Comune di Torre
dè Roveri (BG), del Comune di Scanzorosciate (BG), del Comune di
Bagnatica (BG), del Comune di Brusaporto (BG), del Comune di Pedrengo
(BG), del Comune di Seriate (BG) e del Comune di Villa di Serio (BG).
Art. 2. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno
inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della legge 27
ottobre 2003, n. 290.
L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23,
comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a partire
dalla succitata data di avvio lavori.
La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori
nonchè della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al
Ministero della Salute, all'ISPRA, alla Terna S.p.A nonchè alla
Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Provincia di
Cremona, al Comune di Villa di Serio e a tutti i sopra elencati
Comuni interessati dalle opere connesse approvate, dando specifica
evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo
art. 4, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.
Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi
realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico
- Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà
avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla
procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nel suo complesso, dal
procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi nonchè
dalle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
Qualora la società Italgen S.p.A. intenda apportare varianti al
progetto approvato, anche in corso d'opera, dovrà presentare
apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di
attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità
a V.I.A..
Art. 3. La Italgen S.p.A. è, altresì, autorizzata a promuovere,
ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per
l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisionali, in quanto
necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla
realizzazione delle opere connesse di cui al precedente art. 1 che,
ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di
pubblica utilità.
L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette
aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla
costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 13, comma 4 del citato DPR n. 327/2001.
Art. 4. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del
procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non
diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica
diretta del loro esatto adempimento nonchè a provvedere ai
conseguenti controlli.
Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e
atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
Conferenza di Servizi e dettate delle Amministrazioni rispettivamente
competenti, cui compete la rispettiva verifica di ottemperanza.
Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere
comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica.
A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza
delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare,
entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Italgen S.p.A.
deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica nonchè al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute,
all'ISPRA, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla
Provincia di Cremona, al Comune di Villa di Serio e a tutti i sopra
elencati Comuni interessati dalle opere connesse approvate un
rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di
realizzazione dell'opera nonchè lo stato dell'ottemperanza alle
menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima
Direzione generale.
Relativamente alle fasi di esercizio la società Italgen S.p.A.
deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 5.
Art. 5. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al
rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto n. GAB/DEC/2006/146
del 16 maggio 2006 (disponibile sul sito www.minambiente.it) inerente
l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, a
cui è subordinato l'esercizio dell'impianto autorizzato con il
presente provvedimento.
Nelle more del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata il 16 maggio 2006, in analogia ai decreti autorizzativi
già rilasciati da questa Amministrazione, si pone che entro sei mesi
dalla data di messa in esercizio di cui all'art. 2 del presente
provvedimento deve essere effettuata la comunicazione di messa a
regime, così come previsto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006
(ex-art. 8, comma 2 del DPR 203/88).
Art. 6. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet
del Ministero dello Sviluppo Economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it).
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n.
99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto
della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società
autorizzata.
Roma, 17 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE


(Dott.ssa Rosaria Romano)


ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/01/2010)
Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e contenute nel decreto n. DEC/VIA/2003/0795 del 11
dicembre 2003 citato nelle premesse:
Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera
- Le emissioni devono essere congrue con la più avanzata
tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia
dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati -
riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri -
i seguenti valori:
- ossidi di azoto (espressi come NO2 ) 30 mg/Nm3
- monossido di carbonio 40 mg/Nm3
- L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle
autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni; la
misura delle emissioni di NOx, CO ed O2 deve essere effettuata in
continuo.
- I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni sono quelli riportati nel D.M. 12.07.1990, nel Decreto
21.12.1995 (G.U. n. 5/1996) e successive modifiche; il sistema di
monitoraggio delle emissioni dovrà inoltre rispettare quanto
previsto dalla normativa regionale in materia.
- Resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee
guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 203/1988, una
volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione.
- Il proponente, con una relazione annuale alla Regione
Lombardia ed alla Provincia di Bergamo, dovrà documentare
l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e
dell'energia prodotta.
- Il proponente, prima dell'avvio della centrale, dovrà
concordare con la Regione Lombardia e con la Provincia di Bergamo un
protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti
organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei
limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in
tali circostanze.
Limitazioni all'uso di combustibile
In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro
combustibile, per l'alimentazione della centrale termoelettrica, che
non sia gas naturale.
Monitoraggio della qualità dell'aria
- Il controllo della qualità dell'aria dovrà essere
effettuato tramite stazioni di monitoraggio e campagne di
campionamento, a carico del proponente, le cui modalità,
caratteristiche tecniche e gestionali, e i cui tempi di attuazione
dovranno essere definiti sulla base delle prescrizioni che saranno
emanate dall'ARPA e dalla Regione Lombardia, responsabile della rete,
cui deve essere affidata la gestione sulla base di convenzione da
stipularsi tra le parti.
Sicurezza e rischi incidentali
- Si evidenzia la necessità che in fase di predisposizione del
previsto Piano di Emergenza Interno il proponente provveda a prendere
in considerazione tra gli eventi incidentali di riferimento, onde
assicurare la necessaria flessibilità al Piano, anche scenari
incidentali meno probabili rispetto a quelli indicati nello studio,
ma più cautelativi in termini di gravità delle conseguenze, quali
quelli associati a rilasci significativi dalle tubazioni di gas
naturale e, previa verifica supportata da valutazioni analitiche
dell'estensione delle aree di impatto, alla dispersione dei fumi
tossici di combustione e decomposizione derivanti dagli eventi
incidentali originati dal trasformatore elevatore.
Smantellamento dei manufatti ed apparecchiature non più
utilizzati
- Nel corso dei lavori di realizzazione della centrale dovranno
essere demoliti i serbatoi dell'olio combustibile. L'area
precedentemente occupata dovrà essere destinata, una volta terminati
i lavori di realizzazione della centrale, a ripristino a verde
secondo il progetto proposto.
Inserimento ambientale
- Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà
portare una attenzione sistematica alla qualità architettonica ed
estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle
cromie, nonchè della qualità anche ambientale della illuminazione
notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto,
specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale
unitario curato e composto, nonchè, nei periodi notturni, un
contenimento al minimo possibile, nel rispetto delle varie esigenze
operative, delle emissioni luminose, in particolare con schermature
che ne eliminino le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno
territoriale.
- Per quanto riguarda il tracciato del metanodotto il
proponente dovrà realizzare l'attraversamento del tratto a maggior
pregio vegetazionale, circa 400 m, del Monte del Roccolo nel Comune
di Villa di Serio, mediante la realizzazione di un minitunnel, con
l'obiettivo di salvaguardare la vegetazione presente in tale area.
Inquinamento acustico
- Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le
"attività temporanee", durante la costruzione della centrale il
proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in
prossimità dei recettori più sensibili al fine di verificare da
parte delle autorità locali la necessità di ulteriori interventi
mitigativi mediante la realizzazione mirata di sistemi
fonoassorbenti. Dovrà altresì essere evitata, salvo particolari
operazioni che richiedono continuità di azione, qualsiasi
lavorazione rumorosa durante il periodo notturno.
- Il proponente dovrà effettuare, al termine della costruzione
e con l'impianto alla massima potenza di esercizio, alcune campagne
di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona
circostante, anche in relazione alla eventuale classificazione del
territorio che i Comuni limitrofi potranno aver effettuato,
soprattutto in corrispondenza delle abitazioni più vicine. Le
campagne dovranno essere effettuate con le modalità ed i criteri
contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel
frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente e
nel Decreto Ministeriale del 14 novembre 1997.
- Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte
dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà porre in atto adeguate
misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti
fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di
propagazione o direttamente sui recettori.
- Le macchine che verranno impiegate in cantiere dovranno
comunque rispettare le norme nel frattempo intervenute di attuazione
della direttiva 2000/14/CE.
Piano di dismissione del nuovo impianto a ciclo combinato
- Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente
dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla
Regione Lombardia un piano di massima relativo al destino dei
manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In
tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul
sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal
punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno
altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i
quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà
essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.
Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e
della aree adiacenti
- Contestualmente all'avvio dei lavori di realizzazione della
centrale, il proponente dovrà avviare la realizzazione del progetto
complessivo di opere di mitigazione e compensazione ambientale,
riportato nel documento "Approfondimenti allo Studio di impatto
ambientale" del gennaio 2003.
- Tali opere interessano un'area di intervento di circa 40500
m2 localizzati tra la Roggia Borgogna ed il Fiume Serio nel tratto
adiacente alla centrale a cui si aggiunge una porzione interna alla
centrale di circa 2080 m2 che interessa le aree perimetrali della
centrale ed aree interne a funzione ornamentale.
- Tale prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- Dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese
nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate
dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate
integralmente nelle premesse del decreto n. DEC/VIA/2003/0795 del 11
dicembre 2003.
- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DSA-DEC-
2009-0000585 del 15 giugno 2009 citato nelle premesse:
Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA - VAS
1. Il progetto dovrà adeguarsi a quando prescritto nel DM del
17/04/2008 del Min. Sviluppo Economico "Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8 kg/m3".
In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei
lavori:
2. Con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua
dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e
idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che
rappresentino le opere, i livelli e tipologia della falda, le
eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative
soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio
dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati;
- il 1° attraversamento del Fiume Cherio (in Comune di
Calcinate e Bolgare) dovrà essere realizzato con scavo a cielo
aperto come da progetto; il metanodotto (e il relativo PIDI n. 6),
tra le progressive km 21,390 e 22,300 circa, dovrà essere
posizionato in affiancamento all'esistente metanodotto, al fine di
limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume;
- il 2° attraversamento del Fiume Cherio, in Comune di Bolgare
(progressiva km 27,5 circa), dove l'alveo di magra risulta molto più
confinato rispetto al precedente con difese spondali costituite da
massi ciclopici naturali, dovrà essere realizzato con la tecnologia
di microtunnel, previe le suddette indagini geologiche, geotecniche e
idrogeologiche di dettaglio;
al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra la
progressiva km 30 e 31, il 1° attraversamento della Roggia Borgogna e
l'attraversamento del limitrofo canale, dovranno essere realizzati
con la tecnologia di microtunnel, previe le suddette indagini
geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio;
- in sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che
le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie
preferenziali per l'acqua, (formazione di possibili fontanazzi,
sifonamenti ecc);
- in sede di progettazione esecutiva dovranno essere valutati i
rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per
limitarli e verificata l'opportunità di immettere tutti i
dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta, nel
percorso in subalveo;
- maggiorare le coperture di linea delle tubazioni nelle aree
fluviali a garanzia da eventuali fenomeni di erosione; qualora siano
presenti briglie a valle in vicinanza della condotta, la condotta
stessa dovrà essere interrata ad una quota inferiore a quella
dell'alveo alla base di dette briglie;
- le modalità di attraversamento dei canali di bonifica
dovranno essere definite e concordate con i Consorzi di Bonifica
competenti.
3. Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e
idrogeologiche di dettaglio nelle seguenti aree:
- lungo il tratto di percorrenza della Collina di Comonte nel
Comune di Seriate (progressiva km 35,6 circa), dove il tracciato
interferisce con l'area delimitata in riferimento alla Carta di
fattibilità per le Azioni di Piano (redatta, preliminarmente alla
elaborazione della Variante Generale del Piano Regolatore, ai sensi
della L.R.41/97), come area di classificata in classe 3V ossia come
"area pericolosa dal punto di vista dell'instabilità dei versanti" e
caratterizzata da "fattibilità con consistenti limitazioni", al fine
di validare l'ipotesi progettuale prospettata dal Proponente negli
approfondimenti forniti nel Settembre 2008;
- nella parte terminale del tracciato della variante, nei
pressi della località Celinate del Comune di Scanzorosciate
(progressiva km 39,4 circa), dove il metanodotto percorre, in
parallelo a via Sporla (Strada Provinciale n.70), un tratto ai
margini di "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a
causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte
rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio
valanghivo", i cui interventi sono regolamentati dall'art.43 punto1
delle NT del PTCP, al fine di verificare eventuali interferenze
dell'opera con la suddetta area.
4. in sede di progettazione esecutiva dovranno essere predisposte
apposite tavole progettuali contenenti i particolari costruttivi per
l'attraversamento di strade provinciali o ex strade statali in
corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato, che esplichino
in modo chiaro e comprensibile le modalità di superamento delle
depressioni naturali, al fine di garantire le massime condizioni di
sicurezza attuali e future, previo nulla osta preventivo delle
autorità competenti.
5. Dovrà essere presentata all'ARPA Lombardia una
caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i
metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia
della condotta assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli
stessi; dovrà essere definita la modalità per la caratterizzazione
chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle
operazioni di controllo e pulizia interna della condotta, che
dovranno essere svolte sotto il controllo delle autorità pubbliche
competenti.
6. Dovrà essere definita la modalità ed il luogo di prelievo e
smaltimento dell'acqua che sarà utilizzata per la pressurizzazione
(spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di collaudo;
le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere
svolte sotto il controllo dell'ARPA Lombardia.
7. Per consentire il controllo circa il rispetto delle
prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma
delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere
tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Regione, ARPA,
Provincia, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica competenti ed ai
Comuni interessati.
8. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee
guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e coordinato con la Regione Lombardia. Il PMA dovrà individuare
anche tutte le criticità ambientali, proponendo le azioni necessarie
per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione
dell'impatto e riguarderà le seguenti componenti ambientali:
Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed
ecosistemi, Paesaggio e Aria e Rumore solo per la fase di cantiere.
9. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri,
a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele,
prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni
ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione
alla salvaguardia:
- delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei
schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti
dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle
betoniere;
- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e
ai servizi ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento;
- del clima acustico;
- dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati
rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e
comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e
dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità
riportate nel DLgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni,
nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel
più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale
utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche
diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere
attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità
ecologica con le aree limitrofe.
Durante i lavori:
10. per gli attraversamenti fluviali, dovranno essere adottare le
seguenti prescrizioni:
- i lavori dovranno essere effettuati in periodo di magra e
comunque si dovrà consentire il regolare deflusso delle acque anche
tramite deviazioni provvisorie da realizzarsi in modo da evitare il
danneggiamento dell'ambiente ripario e fluviale e da assoggettarsi a
successivo ripristino ambientale a regola d'arte;
- i lavori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo
riproduttivo della fauna piscicola dell'erpetofauna e dei
micromammiferi;
dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per evitare danni
alla fauna ittica mediante:
- il rispetto delle "Prescrizioni per la salvaguardia del
patrimonio ittico" approvate con D.G.P. di Bergamo n. 456 del
20.05.1999, cui devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in
fregio o nell'alveo di corpi idrici;
la programmazione della graduale messa in asciutta della porzione
di alveo ove si svolgeranno il lavori (mediate la costruzione di
savanelle) e il successivo ripristino del decorso delle acque,
effettuando il recupero della fauna ittica ogni qualvolta si
asciugano dei tratti di alveo;
- in fase di realizzazione delle perforazione in sub alveo e
della messa in opera della condotta dovrà essere prestata la massima
attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per
evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento;
- negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si
dovrà limitare l'ampiezza della fascia di lavoro a quella
strettamente legata alle esigenze di cantiere ed effettuare le
lavorazioni in periodo di magra e comunque non dovranno costituire
ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si
dovranno effettuare i lavori al di fuori del periodo riproduttivo
della fauna piscicola, avicola, dell'erpetofauna e dei
micromammiferi;
- preservare gli esemplari arborei e ricostituire le ripisilve,
con fini di qualificazione ambientale, lungo tutti gli
attraversamenti fluviali sia maggiori che minori;
- utilizzare materiali non inquinanti in tutte le fasi della
lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie
prodotte durante la saldatura della condotta non permangano
nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento
delle acque superficiali e delle falde acquifere.
11. I prelievi di acqua previsti in progetto, sia durante i
lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere
regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai competenti
Servizi Tecnici di Bacino.
12. Le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche
alla circolazione nella viabilità, dovranno essere concordate con
congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al
fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della
disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di
accettabilità complessiva del livello di servizio della rete viaria
circostante.
13. Come prospettato dal Proponente, in Comune di Albano
Sant'Alessandro, tra le progressive km 36 e 37 circa, la condotta
dovrà essere posizionata all'interno delle fasce di asservimento
stradale sul lato ovest della superstrada SP Seriate-Nembro, per la
lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m) al superamento
del vincolo imposto dalla presenza della cabina Enel nel lato est
della strada, all'interno della fascia di asservimento.
14. Nell'area archeologica nel Comune di Bolgare (progressiva km
24 circa), dovrà essere comunicato per tempo alla Soprintendenza
competente la data di inizio dei lavori di scavo al fine di
permettere eventuali sopraluoghi e garantire il controllo degli
scavi.
In riferimento ai ripristini
15. per gli attraversamenti fluviali, si dovra':
ripristinare la configurazione planimetrica ed altimetrica
dell'alveo, secondo le caratteristiche geometriche precedenti la
realizzazione dell'opera, senza modificare le attuali sezioni di
deflusso e le relative aree di pertinenza fluviale;
ripristinare le opere di protezione spondale e trasversale già
esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella
situazione ante operam e comunque in continuità tipologica e
funzionale con quelle già realizzate; le nuove opere di difesa
idraulica, previa approvazione delle competenti Autorità, dovranno
essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi
fluvio-torrentizie utilizzando le migliori tecniche di ingegneria
naturalistica ed ambientale;
16. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e
sottoposto all'approvazione dei Comuni preposti ai fini
autorizzativi, il progetto esecutivo relativo alle opere di
mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali
degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole,
vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone
umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure
colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto.
17. Le operazioni di ripristino vegetazionale, eseguite da
tecnici specializzati, dovranno essere realizzate immediatamente dopo
l'interramento della condotta e nei periodi più idonei
all'attecchimento della vegetazione e supportate da successive cure
colturali che dovranno essere effettuate fino al completo
affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze
idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi
all'ultimazione dei lavori. Inoltre nell'esecuzione degli interventi
dovranno essere adottati i seguenti criteri:
- per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone
si dovrà far ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico
ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale
di propagazione autoctono certificato; qualora tale condizione non
fosse attuabile nel territorio regionale, dovrà essere predisposta
un'idonea struttura vivaistica con certificazione di utilizzo di
materiale da propagazione locale;
- dovranno essere predisposti capitolati di appalto nei quali
saranno indicate tutte le azioni, riferite sia alla costruzione che
all'esercizio, riportate nel SIA;
nelle aree di pertinenza degli impianti di linea dovranno
essere previsti interventi di mascheramento e inserimento
paesaggistico attraverso la piantumazione di essenze arbustive
autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale
esistente; inoltre, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i
fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli
aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale
circostante;
- nei tratti in cui il nuovo metanodotto è in affiancamento ad
altra condotta, i ripristini vegetazionali e le cure colturali
dovranno essere estese alle fasce interessate dai suddetti
metanodotti, nelle situazioni in cui gli interventi di ripristino
già realizzati non risultino soddisfacenti.
18. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per
quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura
ricostituendole senza impoverirle.
19. Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori
dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le
perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori.
20. Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento
fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di
drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, e si dovrà
assicurare idonea copertura.
in riferimento alle emissioni ed alla salute pubblica
21. Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice
adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonchè di gestione del
cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A
tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in
prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;
una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di
terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in
caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere
realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree
assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a
terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno
vegetale.
22. Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico
atteso, al fine di verificare la correttezza delle stime effettuate
ed il rispetto dei limiti di legge la Società proponente dovrà
concordare con l'ARPA Lombardia un piano di monitoraggio da eseguirsi
in corso d'opera.
23. Durante le fasi di cantiere in prossimità di centri abitati
o di recettori sensibili, dovranno essere realizzate barriere
antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure necessarie,
secondo le modalità che saranno concordate con l'ARPA Lombardia, al
fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli
automezzi e delle polveri.
24. Per consentire una verifica della fase di collaudo, il
proponente, al momento del primo collaudo, dovrà effettuare le
analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con
determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in
sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi
dovrà essere sottoposto all'ARPA Lombardia.
25. Considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle
condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLgs
3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni
all'Amministrazione Provinciale di Bergamo.
Altre disposizioni
26. I manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera
e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche,
fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza
dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori
dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità a non meno
di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la
circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate
condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con
idonee barriere di protezione.
27. Considerato che la condotta in progetto, nei tratti in
attraversamento dei diversi corsi d'acqua, può interferire con i
punti di campionamento delle acque superficiali della rete di
monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità
delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la
ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA Lombardia delle date di
inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde
eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili
previsti per la rete di monitoraggio.
28. In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche
per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto
previsto dal DLgs 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare:
- visto l'allegato IX del citato Decreto Legislativo in
riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in
particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio
di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data
preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego
in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente
competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in
merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro
presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto
Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto
Legislativo, con particolare riferimento alle le norme tecniche,
specifiche per il tipo di intervento, nonchè alle procedure di
emergenza;
- dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22
del DLgs 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle
autorità competenti;
- la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto
qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona
controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione
della stessa;
dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme
interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni;
una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme
di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato
alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in
relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui
sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze
derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del
lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di
zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e
dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di
radiazioni ionizzanti.
29. Per quanto attiene la gestione delle eventuali eccedenze
delle terre e rocce da scavo, si ritiene che l'esclusione dal regime
dei rifiuti comporti la tracciabilità degli scavi e delle loro
destinazioni; pertanto in conformità con l'art. 186 del DLgs n.
152/2006 e successive modificazioni, il proponente avrà cura di
comunicare alla Regione Lombardia, la collocazione degli stoccaggi
temporanei del materiale (la cui durata non può eccedere i sei mesi,
salvo proroga) e dove il materiale sarà collocato definitivamente
onde permettere gli eventuali controlli, previsti dal citato art. 18,
in collaborazione con l'ARPA. Si prende atto che gli scavi vengono
eseguiti in siti non interessati da contaminazioni pregresse e che
l'attività di scavo non introduce contaminazioni ulteriori, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 242 del già citato DLgs n.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
30. In fase di progetto esecutivo il Proponente dovrà fornire
dati sulla composizione chimica media (con la deviazione standard)
del gas naturale utilizzato anche, specificatamente, per le sostanze
in traccia potenzialmente nocive o inquinanti. Durante la fase di
esercizio il proponente dovrà fare un monitoraggio semestrale delle
sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti. I dati
dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
31. Cinque anni prima della dismissione del metanodotto, il
proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di
dismissione del metanodotto, con l'indicazione delle risorse
necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.
32. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività
culturali
Sia effettuata in fase preliminare all'elaborazione del progetto
esecutivo, lungo l'intero tracciato, con personale specializzato nel
settore archeologico e sotto la direzione della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia, sia la ricognizione archeologica
di superficie sia i sondaggi archeologici, nei luoghi ove sono state
già evidenziate presenze a seguito delle indagini territoriali,
archivistiche e toponomastiche, di fotointerpretazione aerea e a
seguito della ricognizione di superficie ancora da effettuare;
sia programmata la sorveglianza archeologica, da condursi da
parte di personale specializzato nel settore, che operi sotto la
direzione della stessa Soprintendenza, nel corso di tutti gli
interventi di escavazione, anche di minima entità.
I controlli suddetti dovranno essere estesi con le stesse modalità
anche alla viabilità di servizio.
Si prescrive inoltre che:
Siano limitate le dimensioni delle zone limitrofe al tracciato
del metanodotto, adibite al cantiere di lavoro, denominate aree di
passaggio nella "Relazione tecnica illustrativa";
- in corrispondenza dell'attraversamento dei corsi d'acqua siano
ripristinate o restituite - nel caso fossero scomparse - le
condizioni di naturalità;
l'attraversamento del torrente Cherio sia effettuato in
affiancamento al vecchio tracciato che tagliava il corso d'acqua
quasi in perpendicolare limitando in tal modo l'area di interferenza;
- per quanto riguarda il tracciato del metanodotto in
corrispondenza della collina di Comonte in comune di Seriate si
chiede di verificare sotto l'aspetto geologico la possibilità di
realizzare un attraversamento in tunnel che eviti le zone che già,
come segnalato, hanno presentato criticità.
33. Prescrizioni della Regione Lombardia
- il metanodotto dovrà essere posizionato, per quanto
tecnicamente possibile e così come previsto nel progetto depositato
nei tratti in affiancamento alle infrastrutture viarie, all'interno
delle fasce di rispetto stradale della viabilità esistente e in
progetto, evitando di interessare superfici con destinazione
urbanistica diversa;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari
affinchè venga attuata la protezione dei tratti di condutture che
interesseranno le future viabilità sia Provinciali che Comunali,
previste dagli strumenti urbanistici;
dovranno essere approfondite le modalità realizzative degli
attraversamenti in corrispondenza delle intersezioni con la rete
viaria provinciale e delle ex strade statali; a tal proposito, in
caso di attraversamento di strade con alto indice di TGM (ex SS 671,
SS 42, SP 89, SP 87, SP 91), il Proponente dovrà ricorrere alla
tecrealizzativa mediante l'utilizzo dello spingitubo, previo nulla
osta preventivo della competente Unità Operativa Settore Gestione
Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Bergamo;
- l'eventuale attraversamento di strade provinciali o ex strade
statali in corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato,
necessiterà di apposita predisposizione dì tavole progettuali
contenenti i particolari costruttivi che esplichino in modo chiaro e
comprensibile, le modalità di superamento delle depressioni
naturali, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza
attuali e future, previo nulla osta preventivo dell'Ufficio Attività
e Progetti Speciali-Ponti della Provincia di Bergamo;
relativamente alla fase di cantierizzazione:
- dovrà essere il depositato un dettagliato cronoprogramma
della fase di cantierizzazione dell'opera, concordato con i titolari
delle attività economiche insediate nonchè con l'Amministrazione
Comunale, in modo da consentire alle aziende potenzialmente
interferite un'adeguata organizzazione dell'attività di impresa;
- per lo stoccaggio dei tubi dovranno essere utilizzate di aree
prive di vegetazione arborea e arbustiva;
- per l'accesso alla pista di lavoro dovrà essere utilizzata,
per quanto possibile, la viabilità esistente;
f) relativamente agli attraversamenti del Fiume Cherio:
- il primo attraversamento (in Comune di Calcinate e Bolgare)
dovrà essere realizzato in sub alveo come da progetto, ad una
profondità sufficiente ad evitare in qualsiasi modo e condizione il
flusso regolare e costante delle acque; il metanodotto (e relativo
PIDI n. 6) tra i km 21,390 e 22,300 circa dovrà essere posizionato
in affiancamento all'esistente metanodotto, ciò consentirebbe, al
contempo, di limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume;
- il secondo attraversamento (in Comune di Bolgare) dovrà
essere realizzato con la tecnologia dello spingitubo o perforazione
controllata; la distanza minima della perforazione dalle sponde del
Cherio dovrà essere di almeno 5 metri e la profondità sufficiente
ad evitare interferenze con il regolare deflusso delle acque;
- tutti gli attraversamenti del Fiume Cherio, e delle rogge,
dovranno essere effettuati in modo che non si vengano a modificare le
naturali condizioni dell'alveo e delle sponde, e dovranno comunque
ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle competenti
Autorità idrauliche (AIPO e Consorzio di Bonifica); in particolare
ai fini delle verifiche idrauliche il Proponete dovrà tenere in
considerazione anche le risultanze dello studio geologico-idraulico
del Comune di Bolgare (d.c.c. n. 58 del 30/11/2004) ;
- dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per evitare
danni alla fauna ittica mediante:
- il rispetto delle "Prescrizioni per la salvaguardia del
patrimonio ittico" approvate con d.g.p. di Bergamo n. 456 del
20.05.19
devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in fregio o
nell'alveo di corpi idrici,
- la programmazione della graduale messa in asciutta della
porzione di alveo ove si svolgeranno il lavori (mediate la
costruzione di savanelle) e il successivo ripristino del decorso
delle acque, effettuando il recupero della fauna ittica ogni
qualvolta si asciugano dei tratti di alveo,
l'assoluto divieto di versamento nel fiume di acque reflue (di
lavorazione, sondaggi) e di altre sostanze potenzialmente pericolose
per l'ittiofauna (calcestruzzo, additivi chimici),
- il ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni
primarie dell'alveo e delle sponde;
g) al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra
la progressiva km 30 e 31, contestualmente all'attraversamento del
canale, anche la limitrofa roggia dovrà essere attraversata in
"trivellazione";
h) ricostituzione della morfologia e della fertilità originaria
del terreno utilizzando in fase di reinterro della condotta dapprima
il terreno con elevata percentuale di scheletro e successivamente il
suolo agrario accantonato;
i) ripristino delle opere di miglioramento fondiario, come fossi
di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui eventualmente
danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
j) ricostituzione della copertura vegetale naturale e
seminaturale presente contestualmente alla realizzazione dell'opera;
a tal riguardo, le cure colturali dovranno essere eseguite fino a
quando le piante non saranno autosufficienti;
k) i dispositivi di sicurezza andranno posizionati nel rispetto
delle distanze minime previste dalle norme di riferimento (d.m.
24/11/84 e smi), suggerendo distanze anche inferiori nei tratti
interessati da aree urbanizzate e comunque abitate e nei punti più
critici, quali ad esempio eventuali tratti caratterizzati da
movimenti di frana e/o instabilità dei suoli e tratti in cui si
possono associare maggiore rischi legati alla possibilità di
incidenti stradali che possono creare problemi o interferenze in
relazione alla posizione e giacitura nel sottosuolo del metanodotto;
l) in Comune di Bolgare:
- il tracciato non dovrà interferire e inficiare nel loro
utilizzo gli spazi di parcheggio previsti nel realizzando P.I.P. 3 a
ridosso della SP 87;
- il metanodotto non dovrà pregiudicare la realizzazione della
strada Paloscana e del II° lotto della SP 91;
- le aree verdi attraversate dal metanodotto nel comparto PIP
3, a confine e di "cuscinetto" con il Comune di Telgate, a fine
lavori dovranno essere piantumate con essenze autoctone in ragione di
1 pianta ogni 25 mq, con altezza minima di 2,5 m;
- in Comune di Costa di Mezzate, il metanodotto dovrà passare
a sud della nuova SP 91, al solo fine di evitare interferenze con il
realizzando impianto di distribuzione del carburante; in tale tratto,
di lunghezza paria a circa 150 m, il gasdotto dovrà essere
posizionato nella fascia di rispetto stradale e non costituire
pregiudizio ai parcheggi degli edifici prospicienti;
- in Comune di Seriate, al fine di validare l'ipotesi
progettuale relativa all'attraversamento della collina di Comonte,
previo consolidamento del versante interessato dal progetto, la
documentazione geologica dovrà essere corredata da quanto previsto
dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m.
14/09/2005; eventuali alternative progettuali che si rendesse
necessario esplorare in seguito ai suddetti approfondimenti dovranno
essere documentate e corredate da appropriati studi specialistici;
- in Comune di Albano Sant'Alessandro, tra il progressivo
chilometrico 36 e 37, la condotta andrà posizionata all'interno
delle fasce di asservimento stradale sul Iato ovest della superstrada
SP Seriate-Nembro per la lunghezza strettamente necessaria (pari a
circa 150 m) al superamento del vincolo imposto dalla presenza della
cabina Enel;
- in Comune di Chiuduno, il metanodotto non dovrà limitare la
capacità edificatoria e le destinazioni d'uso previste dal Piano
Attuativo approvato;
- alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 10 e
11 provvederà la Regione Lombardia con le Autorità di Bacino
competenti. I Comuni competenti di concerto con la Regione
provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 16
e 17. L'ARPA Lombardia provvederà alla verifica di ottemperanza
delle prescrizioni n. 5, 6, 22, 23 e 24. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di
ottemperanza delle prescrizioni n 3, 30 e 31. Il Ministero per i beni
e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza
della prescrizione n. 32. Alla verifica di ottemperanza di tutte le
altre restanti prescrizioni provvederà la Regione Lombardia.
- Prescrizioni formulate dal Ministero della Salute in
occasione della riunione della conferenza di servizi del 16 luglio
2004:
1) Rispettare i limiti di 100 mg/Nm3 di NOx per la caldaia
ausiliaria;
2) Misurare, per i primi due anni di esercizio, i valori di
emissione degli idrocarburi incombusti;
- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno e contenuta
nella nota n. 0000200 del 08/01/2010:
Osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Bergamo con nota del 07/04/2003 n. 2126/15: "Per
quanto concerne il parere di conformità anticendio per le attività
soggette al controllo di questo Comando ai sensi del DPR n. 37/98
(cat. 63-1-2-6-17-64-91-95 del DM 16/2/82), al fine di poter
procedere all'approvazione del progetto è necessario che, da parte
della Società, sia presentata ed illustrata una idonea
documentazione tecnica e grafica particolareggiata, redatta secondo
le caratteristiche e le modalità dettate dal D.M.I. 04/05/98".
A valle del rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del DPR
37/98 e del D.M. Interno 04/05/98 la Italgen S.p.A. dovrà
presentare:
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo il progetto
antincendi particolareggiato della centrale termoelettrica e delle
opere connesse, in particolare del metanodotto;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona il progetto
antincendi particolareggiato del metanodotto;
L'ottenimento del parere antincendi dei suddetti Comandi deve
essere preliminare alla realizzazione delle opere.
Dopo il completamento dei lavori e prima dell'entrata in esercizio
la Italgen S.p.A. dovrà richiedere il Certificato Prevenzione
Incendi.
Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni - Direzione generale Pianificazione e
Gestione dello Spettro RadioElettrico e contenute nella nota del
28/10/2009 n 007638:
La Società deve depositare la documentazione ufficiale dei
progetti esecutivi e di eventuali interferenze con le linee della
rete pubblica di comunicazione e, successivamente, deve trasmettere
la comunicazione di fine lavori a questa Direzione generale, per
poter programmare, con i funzionari preposti dell'Ispettorato
Territoriale Lombardia, la prevista verifica tecnica per ogni singolo
intervento.
Prescrizioni formulate dal Comando 1^Regione Aerea - Ufficio
Coordinamento Tecnico Logistico e contenute nelle note n.
TR1-UCTL/1/2286/G15-5 del 20/06/2002 e n. TR1-UCTL/1/925/G15-5 del
25/03/2004 :
Nella realizzazione delle opere di cui trattasi dovranno essere
osservate le disposizioni contenute nella Circolare S.M.D. n.
146/394/4422 del 09/08/2000 "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa
quota".
Prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e
contenute nella nota n. 691/PU del 4/02/2003, con rifermento alle
richieste già formulate nella nota del 9/07/2002 n. 3317/PU:
Per quanto attiene alla realizzazione dell'elettrodotto e del
metanodotto si rammenta che gli attraversamenti interferenti con il
reticolo idrografico dovranno essere progettati conformemente a
quanto previsto dalla Direttiva per la valutazione della
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con
delibera del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11 maggio 1999.
Prescrizioni formulate dalla Comunità Montana Valle Seriana Z.o.12
e contenute nella nota n. 115 AN del 9 gennaio 2007:
Per quanto concerne gli interventi in questione e per quanto
attiene al territorio di Villa di Serio, nel progetto definitivo,
successivamente trasmesso a questa Comunità Montana, dovranno essere
contenuti:
- planimetria catastale in scala 1:10.000 con evidenziati i
mappali interessati dall'intervento unitamente al perimetro del
vincolo idrogeologico
- relazione agronomico-forestale in cui si descriva il bosco
interessato dall'intervento e si specifichi su base cartografica il
perimetro e l'entità della superficie boscata ai sensi della l.r.
27/2004 che viene interessata dai lavori.
Al fine di poter procedere alla quantificazione di eventuali
interventi di riequilibrio idrogeologico ai sensi della d.g.r. 8/675
del 21.09.2005 come modificata dalla d.g.r. n. 8/3002 del 27.07.2006,
si precisa che nella relazione di cui sopra, dovranno essere
evidenziate tutte le eventuali opere che comportino mutamenti
temporanei e/o definitivi della destinazione d'uso del bosco: dovrà
essere dichiarata e dimostrata su base cartografica la superficie
boscata ai sensi della l.r. 27/2004 interessata dalle opere ed
eventualmente, in caso di trasformazioni temporanee, le durate delle
stesse (in mesi o frazioni di mese).
Prescrizioni formulate dall'ISPRA e contenute nella nota del
2/10/2009 n. 041563:
Questo Istituto rimane in attesa della proposta di piano di
monitoraggio e controllo, secondo quanto disposto dall'art. 5 del
decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio 2006, per poter procedere
agli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del
medesimo decreto.
Prescrizioni formulate dalla Terna S.p.A. e contenute nella nota
del 09/03/2010 n. TE/P20100002774:
A seguito dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica, la
Italgen S.p.A. dovrà ottemperare a quanto previsto dal Codice di
Rete per l'ottenimento della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio e
provvedere per quanto applicabile in merito alla disponibilità delle
aree immobiliari, eventualmente necessarie per garantire che le opere
della RTN siano realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di campi elettromagnetici.
Prescrizioni formulate dalla Provincia di Bergamo in occasione
della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute
nella nota depositata agli atti in occasione della medesima riunione:
Per quanto riguarda le interferenze tra il percorso del
metanodotto con la rete viaria, oltre a quanto già prescritto dal
decreto VIA 585/09 (in particolare per le strade provinciali o ex
statali) si prescrive la realizzazione a spese della Italgen S.p.A.
degli interventi necessari alla "messa in sicurezza" del realizzando
metanodotto anche in quei tratti nei quali il medesimo interferisce
con strade provinciali in corso di esecuzione e/o in progetto (oltre
che per le strade già esistenti).
Prescrizioni formulate dal Comune di Villa di Serio in occasione
della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute
nella nota n. 14333 del 18/12/2009:
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni
formulate da questo Comune nella Conferenza di Servizi e contenute
nelle comunicazioni inviate al Ministero dello Sviluppo Economico,
con particolare riferimento alla necessità di realizzare un
minitunnel di attraversamento del Monte Roccolo che salvaguardi la
vegetazione presente lungo il tracciato del metanodotto, prescrizione
già contenuta nel Decreto di VIA del 11 dicembre 2003 n. 2033/0795
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Prescrizioni formulate dal Comune di Scanzorosciate in occasione
della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute
nella deliberazione della Giunta Comunale del 10/11/2009 N° 183:
Dovrà essere garantita la massima sicurezza per quanto riguarda
l'aspetto idrogeologico, attraverso opportune campagne d'indagine in
fase di progettazione dell'opera, e adeguati accorgimenti tecnici in
fase di realizzazione della stessa, nei confronti dei proprietari e
di tutta la cittadinanza; si chiede l'istituzione di un tavolo di
confronto, il cui obiettivo sarà quello di garantire che l'opera
venga attuata con il minimo impatto ambientale possibile nonchè un
confronto, nel corso della progettazione esecutiva, con Enti locali e
proprietari interessati dai lavori del metanodotto, per minimizzare i
disagi da esso causati.
Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico -
Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:
1. La Italgen S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione
generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto
definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la
fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in
materia di edilizia;
2. La Italgen S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai
sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate
al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.
3. La Italgen S.p.A. è tenuta, altresì, a dare comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia -
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica della avvenuta formalizzazione del nulla osta
definitivo da parte dell'ENAC S.p.A., da acquisire prima del deposito
di cui al punto 1, nonchè a rispettarne le relative prescrizioni.

------------


Estratto del Decreto VIA n° 795 11/12/2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
VISTA la nota pervenuta in data 23.10.2000 con la quale la
Italcementi S.p.A. ha comunicato di aver dato avvio allo studio
d'impatto ambientale relativo alla realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di Villa
di Serio (BG), ed ha richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DPCM
27.12.1988 la nomina di osservatori della Commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale;
VISTA la legge 9.4.2002, n. 55 di "Conversione con modificazioni,
del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";
PRESO ATTO che Italgen S.p.A (subentrata a Italcementi S.p.A. nelle
attività elettriche) ha inoltrato in data 29.4.2002 richiesta,
pervenuta il 8.5.2002, di autorizzazione unica ai sensi della legge 8
luglio 1986 n. 349, e di autorizzazione ambientale integrata come
previsto dall'articolo 1 comma 2 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7
convertito nella legge n. 55 del 9 aprile 2002, ed ha provveduto in
data 3.5.2002 alla pubblicazione sui quotidiani "Corriere della
Sera", "Giornale di Bergamo" e "L'eco di Bergamo" dell'avviso al
pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di
osservazioni;
VISTE le integrazioni relative allo studio d'impatto ambientale
trasmessi dalla stessa Italgen in data 25.7.2002 pubblicando in data
29.7.2002 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di Bergamo"
e "L'eco di Bergamo" l'avviso al pubblico per l'eventuale
consultazione e formulazione di osservazioni;
VISTI gli approfondimenti che Italgen S.p.A. ha inoltrato in data
25.9.2002, 17.1.2003, 3/4.2.2003, secondo le necessità emerse ne l
corso dell'istruttoria;
VISTO il parere n. 522 formulato in data 5.6.2003 dalla Commissione
per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito
dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Italgen S.p.A;
VISTO il parere espresso dal Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, con nota del 9.10.2003, favorevole al progetto proposto da
Italgen SpA in Comune di Villa di Serio
VISTO che, a seguito della richiesta di parere inoltrata dalla
Direzione VIA del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in
data 4.6.2002 e 23.6.2003, non risultano pervenute motivazioni
ostative da parte della Regione Lombardia;

E S P R I M E

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto
proposto da Italgen S.p.A. per la realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di Villa
di Serio (BG) e delle relative opere connesse, tenendo conto delle
prescrizioni sopra citate di cui ai pareri dei Comuni interessati
alla realizzazione del metanodotto, a condizione del rispetto delle
prescrizioni.

-------


Estratto del Decreto VIA n° 585 15/06/2009

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali con decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003 ha
espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente
al progetto di un centrale termoelettrica localizzata in Comune di
Villa di Serio (BG) e relative opere connesse, tra le quali il
metanodotto di alimentazione della centrale il cui tracciato si
sviluppa tra il Comune di Casalettro di Sopra (CR) e il Comune di
Villa di Serio;
VISTA la nota in data 26.07.2007 con cui, nell'ambito
dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n.55/2002, la Società
Italgen SpA - con sede in Bergamo, via Camozzi 124 - ha presentato,
ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale relativa alla variante del tracciato del
metanodotto di alimentazione della centrale termoelettrica di Villa
di Serio (BG) già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale
di cui al decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003;
VISTO che la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione
al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto
ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo
stampa sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Eco di Bergamo"
avvenute in data 27.07.2007;
AQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione
Lombardia, espresso con DGR n.8402 del 12.11.2008 che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 173 del 04.12.2008
formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA-VAS che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante;
AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/PAAC Prot. 1522
del 30.01.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante

DECRETA

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al
progetto presentato dalla Società Italgen S.p.A. - con sede in
Bergamo, via Camozzi 124 - inerente il progetto di una variante del
tracciato del metanodotto di alimentazione della centrale
termoelettrica di Villa di Serio (BG) già oggetto di pronuncia di
compatibilità ambientale di cui al decreto DEC/DSA/2003/795 del
11.12.2003 nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni;

Italgen Spa Il consigliere delegato
dott. Giuseppe De Beni


T11ADE8546