Serie Generale n. 79 del 5-4-1988
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1988
Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne. (GU Serie Generale n.79 del 05-04-1988 - Suppl. Ordinario n. 28)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1986, n. 339, recante nuove
norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee
elettriche aeree esterne;
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Sulla proposta del Comitato elettrotecnico italiano;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 28
giugno 1986, n. 339, recante norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno per quanto
concerne le disposizioni di sicurezza antincendio connesse con la
realizzazione delle linee elettriche aeree esterne.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica unitamente al regolamento approvato.
Roma, addì 21 marzo 1988
Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE
Il Ministro dei trasporti
MANNINO
Il Ministro dell'interno
FANFANI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO
DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE
(Legge 28 giugno 1986, n. 339)
CAPITOLO I
GENERALITA'
Sezione 1. - OGGETTO E SCOPO DELLE NORME
1.1.01. Oggetto. - Le presenti norme, nel quadro generale delle norme
impianti in quanto non modificate dalle presenti norme, riguardano le
linee elettriche aeree esterne, come definite in 1.2.02, ad
esclusione delle linee di contatto per trazione elettrica e dei
relativi alimentatori in sede.
Esse si applicano altresì alle linee situate in zone sismiche e
tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed
amministrative di cui alle leggi n. 1684 del 25/11/1962 e n. 64 del
2/2/1974.
Le presenti norme si applicano alle linee di nuova costruzione
nonchè alle varianti di tracciato ed alle trasformazioni radicali di
quelle già esistenti. Nel caso in cui le trasformazioni si limitano
alla modifica o alla sostituzione di alcuni sostegni e loro
armamenti, possono essere applicate anche le norme secondo cui la
linea è stata costruita.
1.1.02. Scopo. - Le presenti norme hanno lo scopo di fissare le
prescrizioni fondamentali che devono essere osservate nel progetto e
nella costruzione delle linee elettriche di cui in 1.1.01.
Tali prescrizioni riguardano l'intero percorso della linea compresi
gli attraversamenti di opere, quali ad esempio ferrovie, tranvie,
filovie, funicolari, strade, linee elettriche o di telecomunicazione.
Per quanto riguarda le interferenze con le linee di telecomunicazione
di applicano le norme CEI.103 - 6.
Sezione 2. - Definizioni
1.2.01. Tensione nominale di una linea elettrica. - È il valore
convenzionale della tensione con il quale la linea è denominata ed
al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione
dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione
nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.
1.2.02. Linee elettriche aeree esterne. - Sono, agli effetti delle
presenti norme, le linee definite da 1.2.04 e 1.2.07 impiantate
all'aperto, al di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai
cavi con i relativi isolatori, sostegni ed accessori.
1.2.03. Linee di telecomunicazione. - Sono considerate tali, agli
effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per
segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con
esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le
linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire
attraversate da linee elettriche; ad esse non si applicano le
presenti norme.
1.2.04. Linee di classe zero. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e
comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali
abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee
elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con
queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a
questa categoria in sede di autorizzazione.
1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la
cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in
cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è
inferiore o uguale a 5000 V.
1.2.06. Linee di seconda classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la
cui tensione nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a
30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di
rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3434 daN (3500
kgf).
1.2.07. Linee di terza classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia, elettrica,
la cui tensione nominale è superiore a 30.000 V e nelle quali il
carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3434
daN (3500 kgf).
1.2.08. Zona di sovraccarico. - Agli effetti delle presenti norme per
il calcolo delle linee elettriche, l'Italia è suddivisa nelle
seguenti zone:
Zona A comprendente le località ad altitudine non
superiore agli 800 m s.l.m. dell'Italia centrale,
meridionale ed insulare;
Zona B comprendente tutte le località dell'Italia
settentrionale e le località ad altitudine
superiore a 800 m s.l.m. dell'Italia centrale,
meridionale ed insulare.
1.2.09. Attraversamento. - Agli effetti delle presenti norme si ha
attraversamento di una data opera allorchè la proiezione verticale
di almeno uno dei conduttori della linea elettrica, nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 e con piano della catenaria
supposto inclinato di 30° sulla verticale, interseca l'opera stessa.
L'attraversamento è costituito dalla campata di linea che attraversa
l'opera.
1.2.10. Conduttori, corde di guardia, cavi aerei. - Agli effetti
delle presenti norme si intendono:
- conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i
sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare o a
distribuire l'energia elettrica (fra essi compreso il conduttore
neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le linee
di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni:
- corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i
sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e
destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni
di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei
sostegni;
- cavi aerei: cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra
sostegni e costituiti da uno o più conduttori dotati di un
rivestimento che assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei
confronti delle condizioni ambientali e meccaniche della posa
all'aperto, e muniti per le linee di seconda e terza classe di uno
schermo metallico, continuo, messo a terra. I cavi aerei possono
essere autoportanti o non, intendensosi come autoportanti quelli nei
quali la funzione portante è assicurata da tutti i (o parte dei)
conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di
fune portante apposita, interna od esterna al cavo.
1.2.11. Attacco rinforzato. - Il dispositivo di attacco dei
conduttori di energia ai sostegni viene definito attacco rinforzato
quando è predisposto in modo da evitare la caduta dei conduttori nel
caso di rottura di un isolatore.
Nelle linee con isolatori rigidi, l'attacco rinforzato può essere
effettuato:
- con disposizione a losanga, cioè fissando il conduttore a due
isolatori distinti mediante uno spezzone di conduttore ausiliario;
- con altro dispositivo, approvato dall'autorità competente, che
offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle delle disposizioni a
losanga.
Nelle linee con isolatori sospesi, l'attacco rinforzato può essere
effettuato:
- con sospensione a doppia catena, cioè con due catene disposte
parallelamente o a V, solo per i sostegni in corrispondenza dei quali
l'angolo di deviazione della linea non supera i 60°;
- con amarro a doppia catena di isolatori dal lato della campata di
attraversamento;
- con altro dispositivo, approvato dall'autorità competente, che
offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle dei dispositivi
precedenti.
1.2.12. Sostegni. - Agli effetti delle presenti norme per sostegni si
intendono i pali, le paline, le mensole e in genere tutte le
strutture, solidali col terreno e con manufatti, alle quali vengono
fissati i conduttori esclusi gli accessori di attacco ed i perni
degli isolatori.
1.2.13. Angoli. - Nelle presenti norme le misure degli angoli sono
espresse in gradi sessagesimali.
1.2.14. Abitato. - Nel seguito si intende per abitato un aggregato di
case contigue o vicine con interposte strade, piazze o simili, o
comunque brevi soluzioni di continuità.
L'abitato si deve considerare delimitato da una linea che segue il
margine esterno delle case oltre le quali ha inizio una notevole
soluzione di continuità (spazio senza case); l'ampiezza di detto
spezio va commisurata all'importanza dell'abitato in esame (per
abitati minori e medi ci si può orientare su una settantina di
metri).
CAPITOLO II
ESECUZIONE DELLE LINEE AEREE
Sezione 1. - DISPOSIZIONI GENERALI
2.1.01. Linee con conduttori multipli o a fascio. - Quando non è
diversamente specificato, nelle linee con conduttori multipli per
fase, ciascuno dei conduttori formanti fascio deve essere
considerato, agli effetti delle presenti norme, come un conduttore a
sè stante.
2.1.02. Spinta del vento. - La spinta del vento sui conduttori e sui
sostegni si calcola in base ai valori di pressione indicati nella
tabella seguente, che si riferiscono all'ipotesi di vento spirante
perpendicolarmente alle superfici e che sono valevoli per i
conduttori e per i sostegni qualunque sia la loro altezza sul suolo.

Velocità Pressione su Pressione su Pressione su
del superfici pia- superfici ci- superfici sfe
vento ne perpendico- lindriche e riche (riferi-
lari alla dire- su conduttori ta alla sezio-
zione del ven- (riferita al- ne assiale)
to la sezione as-
siale)
Km/h daN/m2(kgf/m2) daN/m2(kgf/m2) daN/m2(kgf/m2)

26 4,71 (4,80) 2,82 (2,88) 1,18 (1,20)
50 17,41 (17,75) 10,45 (10,65) 4,36 (4,44)
65 29,43 (30) 17,66 (18) 7,36 (7,50)
100 69,65 (71) 41,79 (42,60) 17,41 (17,75)
130 117,72 (120) 70,63 (72) 29,43 (30)

2.1.03. Distanziamento dei conduttori. - La distanza in metri fra i
conduttori, ai punti di attacco ai sostegni di linea, non deve essere
minore di:
D = n (radice quadrata) F+L + 0,01 U
dove: F è la saetta, in m, dei conduttori nelle condizioni di carico
e temperatura indicate nell'ipotesi 1) di 2.2.04; L è la lunghezza
in m della catena di isolatori delle linee con isolatori sospesi; n
è un coefficiente da assumere uguale a 0,6 per i conduttori omogenei
di alluminio o di lega di alluminio e 0,5 per gli altri conduttori.
Per le linee con isolatori rigidi e con attacco rinforzato con
disposizione a losanga, la distanza D, in metri, è quella fra i
conduttori in corrispondenza dell'uscita dalla losanga salvo verifica
che la distanza fra i conduttori interni delle losanghe adiacenti sia
superiore a 0,01 U ed in ogni caso non inferiore a 0,06 m.
Per i sostegni ai quali i conduttori sono assicurati con isolatori
disposti in amarro oppure con isolatori rigidi, si assume L = 0; se
inoltre si tratta di sostegni per linee di classe zero, prima e
seconda, i valori risultanti dalla formula vanno ridotti del 30%.
La formula di cui sopra non si applica:
- nelle campate delle linee di qualsiasi classe per le quali F + L
(minore)40 m; per queste è sufficiente che la distanza in metri fra
i conduttori non sia minore di 3,80 + 0,01 U per i conduttori di
alluminio o di lega di alluminio e di 3,20 + 0,01 U per gli altri
conduttori;
- nelle campate delle linee di classe zero e prima che abbiano una
lunghezza, misurata orizzontalmente, minore o eguale a 40 m; per
queste è sufficiente che la distanza in metri fra i conduttori non
sia inferiore a 0,10m per campate sino a 25 metri e a 0,20m per
campate da 25 a 40 m.
Le prescrizioni di questo articolo non si applicano alle linee in
cavo aereo e, nelle linee con conduttori multipli, ai conduttori di
uno stesso fascio.
2.1.04. Distanze minime delle parti sotto tensione verso le parti a
terra dei sostegni. - Per le linee con isolatori sospesi la verifica
della distanza d dei conduttori e loro accessori sotto tensione
(morsetteria, anelli di protezione, ecc.) verso le parti a terra dei
sostegni deve essere effettuata in ciascuna delle condizioni indicate
nella tabella seguente:

Vento orizzontale
Condizione Temperatura agente in direzione
normale alla linea
°C km/h

a 0 26
b 15 130

Nella condizione a la suddetta distanza d, in metri, non deve essere
minore di 0.006 U ed in ogni caso superiore a 0,06 m.
Nella condizione b la suddetta distanza d, in metri, non deve essere
minore di 0.0019 U ed in ogni caso superiore a 0,06 m.
Per le linee con isolatori rigidi la distanza d, in metri, delle
parti sotto tensione verso le parti a terra dei sostegni, non deve
essere minore di 0,006 U con un minimo di 0,02 m per le linee di
prima classe e di 0,06 m per le linee di seconda classe.
Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alle
distanze tra i conduttori uscenti da fabbricati utilizzati per
officine elettriche ed i fabbricati stessi.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli eventuali
spinterometri di coordinamento dell'isolamento, nè alle linee in
cavo aereo.
2.1.05. Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non
navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi
3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale
dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore
di:
- 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo
aereo di qualsiasi classe;
- (5,50 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di
classe seconda e terza.
Le distanze di cui sopra si riferiscono a conduttori integri in tutte
le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale
manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del
terreno dovute alla lavorazione. Non è richiesta la verifica delle
distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente
caricati.
È ammesso derogare dalle prescrizione del presente articolo quando
si tratti di linee sovrapassanti i terreni recinti con accesso
riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.06. Distanze di rispetto per i conduttori. - I conduttori e le
funi di guardia delle linee aeree nelle condizioni indicate
nell'ipotesi 3) di 2.2.04, sia con catenaria verticale, sia con
catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non devono avere
in alcun punto una distanza, espressa in metri, minore di:
a) 6 per le linee di classe zero e prima e 7 + 0,015 U per le linee
di classe seconda e terza, dal piano di autostrade, strade statali e
provinciali e loro tratti interni agli abitati, dal piano delle
rotaie di ferrovie, tranvie, funicolari terrestri e dal livello di
morbida normale di fiumi navigabili di seconda classe (regio decreto
8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913 n. 959).
Per le zone lacuali o lagunari con passaggio di natanti, la altezza
dei conduttori è prescritta dalla autorità competente;
b) 5,50 + 0,015 U dal piano delle rotaie di funicolari terresti in
servizio privato per trasporto esclusivo di merci;
c) 1,50 + 0,015 U col minimo di 4 dall'organo più vicino o dalla sua
possibile più vicina posizione, quando l'organo è mobile, di
funivie, sciovie e seggiovie in servizio pubblico o privato, palorci,
fili a sbalzo o telefori; la prescrizione non si applica alle linee
di alimentazione ed alle linee di telecomunicazione al servizio delle
funivie, per le quali valgono le prescrizioni dei seguenti comme d),
e) ed f);
d) 1,50 + 0,015 U dai conduttori di altre linee elettriche o di
telecomunicazione (U essendo la tensione nominale della linea a
tensione maggiore). Tale minimo è ridotto a 1 + 0,015 U per le corde
di guardia o quando ambedue i conduttori considerati sono fissati ai
sostegni mediante isolatori rigidi o isolatori sospesi disposti in
amarro.
Limitatamente agli attraversamenti fra linee di classe zero o prima
fra loro ed agli attraversamenti fra linee di classe zero o prima e
linee di telecomunicazione, il minimo suddetto è ridotto a 1 m fuori
dell'abitato e a 0,50 m nell'abitato (purchè, in quest'ultimo caso,
la campata della linea sottopassante non sia superiore a 30 m;
diversamente si conserva la distanza di 1 m); se almeno una delle
linee che si attraversano è in cavo aereo, il minimo è, in ogni
caso, ulteriormente ridotto a 0,30 m. Negli attraversamenti di linee
elettriche con altre linee elettriche si deve tener conto
separatamente, ma non simultaneamente, tanto dell'inclinazione della
campata inferiore quanto di quella della campata superiore;
e) 1 per le linee di classe zero e prima dai sostegni di altre linee
elettriche o di telecomunicazione; tale minimo può essere ridotto a
0,50 m quando si tratti di cavi aerei, ed, in ogni caso,
nell'abitato;
f) 3 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza dai sostegni di
altre linee elettriche o di telecomunicazione (U = tensione nominale
della linea il cui conduttore si avvicina ai sostegni di altre
linee); tale minimo può essere ridotto a 1 + 0,015 U per i cavi
aerei e, quando ci sia l'accordo fra i proprietari delle due linee,
anche per i conduttori nudi;
f bis) 3 + 0,006 U (salvo in ogni caso il rispetto della distanza 1,5
+ 0,015 U) dai conduttori della linea di trazione elettrica di
ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri.
La prescrizione non si applica:
- alla distanza tra conduttori di linee di trazione elettrica e
conduttori di linee elettriche poste in sede ferroviaria;
- alle linee elettriche in cavo aereo.
Le stesse prescrizioni si applicano alle distanze dalle antenne
radiotelevisive riceventi delle utenze private;
g) 2,50 per le linee di classe zero e prima, e 3+0,010 U per le linee
di classe seconda e terza, da tutte le posizioni praticabili delle
altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati;
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima, e 0,50+0,010 U per le
linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni impraticabili
delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati, e
dai rami degli alberi.
È da considerare praticabile una posizione nella quale una persona
normale può stare agevolmente in piedi, anche se per raggiungerla
bisogna superare posizioni impraticabili.
Le distanze di cui sopra devono essere verificate con conduttori
integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia
dall'eventuale manto di neve, sia dalla bassa vegetazione, sia dalle
ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non è richiesta
la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o
disuniformemente caricati.
È ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando
si tratti di linee sovrapassanti terreni recinti con accesso
riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.07. Distanze di rispetto per i sostegni. - I sostegni di linee
elettriche e le relative fondazioni non devono avere alcun punto
fuori terra ad una distanza orizzontale minore di:
a) 6 m della rotaia più vicina di ferrovie e tranvie in sede propria
fuori dell'abitato, esclusi i binari morti ed i raccordi e
stabilimenti, col minimo di 3 m dal ciglio delle trincee e di 2 m dal
piede dei rilevati;
b) 4 m della rotaia più vicina di funicolari terrestri, dal
conduttore di contatto più vicino di filovie fuori dall'abitato,
dall'organo più vicino, o dalla sua possibile più vicina posizione
se l'organo è mobile, di funivie, sciovie e seggiovie in servizio
pubblico o in servizio privato per trasporto di persone (escluse le
linee elettriche o di telecomunicazione al servizio delle funivie);
c) 2 m dalla rotaia più vicina di ferrovie o tranvie, in sede
propria o su strada, nell'interno dell'abitato e per i binari morti
ed i raccordi a stabilimenti anche fuori dell'abitato, dal più
vicino conduttore di contatto di filovie nell'interno dell'abitato,
dall'organo più vicino o dalla sua possibile più vicina posizione
se l'organo è mobile, di funivie private per trasporto esclusivo di
merci, palorci, fili a sbalzo, telefori;
d) 15 m dal confine (come definito dall'art. 1 comma primo n. 10 del
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) di strade statali e delle
altre strade comprese nel piano di statizzazione di cui al decreto
ministeriale 27 marzo 1959 pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 30 luglio 1959; tale minimo è ridotto sino
all'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe zero,
prima e seconda. Le distanze di cui sopra possono essere ridotte, ove
particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro
per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, su richiesta degli
interessati, e sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS; per
i sostegni di linee di classe zero, prima e seconda la distanza può
essere ridotta previo benestare dell'ente proprietario della strada;
e) 7 m dal confine, come sopra definito, di strade provinciali
esterne agli abitati; tale minimo è ridotto sino a due quinti
dell'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe zero,
prima e seconda. Ove particolari circostanze lo consiglino, e
comunque all'interno degli abitati, possono essere adottate distanze
minori del minimo di cui sopra, sino all'installazione dei sostegni
in banchina o su marciapiede, previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada;
f) 3 m per le linee di qualsiasi classe dal confine, come sopra
definito, delle strade comunali esterne agli abitati. Ove particolari
circostanze lo consiglino, e comunque all'interno degli abitati,
possono essere adottate distanze minori del minimo di cui sopra, sino
all'installazione dei sostegni in banchina o su marciapiede, previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada;
g) 5 m dal piede, sia interno che esterno, di argini di 3a categoria
(regio decreto 25 luglio 1904 n. 523).
Per le distanze dalle autostrade si applica quanto disposto dall'art.
9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Nessuna prescrizione di distanza è data per le linee di classe zero
e prima dalle strade vicinali. Per i sostegni delle linee elettriche
sorreggenti anche lampade di illuminazione pubblica si applicano, in
deroga ai paragrafi d), e) ed f), le distanze prescritte dal
regolarmento di esecuzione del T.U. delle norme sulla circolazione
stradale (legge 15 giugno 1959, n. 393) relative alla segnaletica
verticale. Inoltre i sostegni, le relative fondazioni ed i dispersori
per la messa a terra non devono avere alcun punto a distanza minore
di:
h) 6 m da gasdotti eserciti a pressione massima eguale o superiore a
25 atmosfere; tale minimo è ridotto a 2 m quando, nella zona di cui
si avvicina alla linea, il gasdotto è contenuto in un robusto tubo
di protezione, le cui estremità siano munite di sfoghi e si trovino
a non meno di 6,50 m dai sostegni e dalle relative parti accessorie;
i) 2 m da gasdotti eserciti a pressione massima inferiore a 25
atmosfere e da oleodotti; tale minimo è ridotto a 1,5 m quando,
nella zona in cui si avvicina alla linea, il gasdotto o l'oleodotto
è contenuto in un robusto tubo di protezione, le cui estremità
siano munite di sfoghi e si trovino a non meno di 2,50 m dai sostegni
e dalle relative parti accessorie.
Le distanze dei sostegni dai conduttori di altre lineee elettriche o
di telecomunicazione devono essere non inferiori a quelle
determinabili applicando le prescrizioni di cui a 2.1.06 - e) e
2.1.06 - f) ai conduttori ai quali i sostegni si avvicinano. Fra
sostegni di linee elettriche e conduttori di linee di
telecomunicazione si applica la distanza di cui in 2.1.06 - e).
Per i sostegni delle linee elettriche sorregenti anche lampade
d'illuminazione pubblica le distanze di cui ai paragrafi h) e i)
possono essere ridotte previa autorizzazione dell'ente proprietario
dei gasdotti od oleodotti.
2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati. - I conduttori delle
linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai
fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato
proposito.
I conduttori delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 non devono avere alcun punto a
distanza dai fabbricati minore di (3 + 0,010 U) m, con catenaria
verticale e (1,50 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m con catenaria
supposta inclinata di 30° sulla verticale.
Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle
condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono avere una
altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani.
Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.
2.1.09. Linee elettriche e linee di telecomunicazione su uno stesso
muro. - Quando i sostegni di classe zero e prima e sostegni di linee
di telcomunicazione sono infissi all'esterno di uno stesso muro,
salve restando le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, i
sostegni delle linee di classe zero e prima non devono essere infissi
a distanza minore di 1 m dai sostegni delle linee di
telecomunicazione; tale minimo può essere ridotto a 0,20 m quando
almeno una delle due linee è in caso aereo.
Inoltre i conduttori delle linee di classe zero o prima che stanno
superiormente a linee di telecomunicazione che non siano in cavo
aereo, devono essere fissati agli isolatori mediante una legatura, di
tipo approvato dall'Istituto Superiore delle Poste e
Telecomunicazioni, atta ad evitare la caduta del conduttore in caso
di rottura del conduttore stesso in corrispondenza della gola
dell'isolatore.
Nel caso in cui la linea elettrica e la linea di telcomunicazione
siano ambedue in caso aereo non si applicano le prescrizioni di
distanza di cui all'art. 2.1.06 paragrafo d) ed e).
2.1.10. Angolo di incrocio tra linee elettriche ed opere
attraversate. - Quando una linea elettrica attraversa una ferrovia o
una tranvia in sede propria, esclusi i binari morti ed i raccordi a
stabilimenti, o una funicolare terrestre in servizio pubblico o una
finivia, sciovia o seggiovia in servizio pubblico o una strada
statale o una autostrada, l'angolo di incrocio tra la linea e l'asse
dei binari o della funivia o della strada non deve essere minore di
15° se la linea è di terza classe nè minore di 30° se la linea è
di classe zero, prima o seconda. La prescrizione non si applica agli
attraversamenti nell'interno dell'abitato.
In casi eccezionali quando, per le particolari condizioni locali,
l'angolo di incrocio non può essere mantenuto nei limiti
sopraindicati, può essere consentita dall'ente proprietario o
concessionario dell'opera attraversata una deroga alla disposizione
di cui sopra.
Negli attraversamenti di opere diverse da quelle sopra elencate
l'agolo di incrocio non è soggetto ad alcuna limitazione.
2.1.10 bis. Attraversamenti di linee elettriche o di
telecomunicazione in cavo sotteraneo. - Alle campate di linee che
attraversano superiormente altre linee elettriche o di
telecomunicazione in cavo sotteraneo non si applicano le prescrizioni
delle presenti norme riguardanti gli attraversamenti.
2.1.11. Norme contro la scalata dei sostegni. - È vietato scalare i
sostegni delle linee elettriche e chiunque non sia a ciò autorizzato
per ragioni di servizio.
I sostegni delle linee di classe seconda e terza devono portare un
ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche o simili)
disposto a richiamare il divieto di accesso.
L'ostacolo deve essere tale che non sia possibile superarlo senza
deliberato proposito.
Non è richiesta l'applicazione dell'ostacolo materiale per i
sostegni cilindrici o troncoconici con diametro alla base non minore
di 200 m, sia metallici che di cemento armato, e per le paline
fissate ai fabbricati ma non accessibili dai tetti.
2.1.12. Coesistenza di elettrodotti con opere diverse. - Nell'abitato
i conduttori delle linee di classe zero e prima possono essere
sostenuti da sostegni adibiti anche ad altro uso, quali sostegni per
linee di contatto di filovie e tranvie.
Sostegni di linee elettriche di classe zero e prima in cavo aereo
possono sorreggere anche linee di telecomunicazione in cavo aereo.
Subordinatamente al consenso dell'ente proprietario, le linee
elettriche possono essere fissate ai ponti metallici o in muratura o
in cemento armato o ad altre opere d'arte e possono essere impiantate
sulla sede stradale in posizione opportuna.
Le linee di classe zero, prima e seconda possono essere fissate ai
muri delle case.
Nelle zone sismiche, per qualunque grado di sismicità, tale
fissaggio è consentito, purchè il tiro trasmesso dai conduttori, in
assenza di sovraccarico ed alla temperatura minima prevista in
2.2.04, non risulti superiore a 196 daN (200 kgf) nella ipotesi di
uno spostamento del punto di attacco pari a: h/400 ove h è l'altezza
fuori terra del punto di attacco.
2.1.13. Messa a terra dei sostegni. - Nelle linee di classe seconda e
terza devono essere messi a terra singolarmente:
- per le linee o tronchi di linea non muniti di corde di guardia,
tutti i sostegni, metallici o di cemento armato, non direttamente
infissi nel terreno;
- per le linee o tronchi di linea, muniti di corde di guardia, tutti
i sostegni, metallici o di cemento armato, non direttamente infissi
nel terreno e che sorreggono campate di attraversamento di ferrovie,
tranvie, filovie, funicolari terrestri, funivie (esclusi palorci,
fili a sbalzo, telefori), autostrade, strade statali e provinciali e
loro collegamenti nell'interno degli abitati, linee di
telecomunicazione; per i tronchi di linea che non comprendono
attraversamenti con le opere sopra elencate deve essere messo a terra
un sostegno in media ogni chilometro.
Per la messa a terra sono sufficienti dispersori aventi
complessivamente una superficie di contatto col terreno di almeno
0,25 m(elevato al quadrato) per le linee di seconda classe e di
almeno 0,5 m(elevato al quadrato) per le linee di terza classe. I
conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 16
mm(elevato al quadrato) se di rame e a 50 mm(quadrato) se di altro
materiale.
Per sostegni di cemento armato il conduttore di terra deve essere
connesso agli attacchi metallici degli isolatori rigidi o delle
catene di isolatori sospese e deve seguire internamente il sostegno,
quando questo è cavo, ed essere protetto contro i furti quando il
sostegno non è cavo.
L'armatura dei sostegni di cemento armato può essere utilizzata come
conduttore di terra, purchè ne sussista la continuità metallica.
2.1.14. Tiranti metallici. - I tiranti metallici accessibili dei
sostegni delle linee elettriche devono essere messi a terra,
direttamente o indirettamente attraverso il sostegno, o essere
isolati mediante isolatori che abbiano complessivamente una tensione
critica sotto pioggia non inferiore alla tensione di linea. In
quest'ultimo caso gli elementi isolati devono essere intercalati nel
tirante ad almeno 0,50 m al di sotto del conduttore più basso e ad
almeno 3 m di altezza sul suolo.
La prescrizione non si applica ai tiranti delle linee di classe zero
e prima, che non siano a contatto con parti metalliche connesse ai
perni degli isolatori.
2.1.15. Protezioni per le linee sottopassanti ponti o viadotti. -
Quando nel sottopassagio di ponti o viadotti con linee elettriche non
è possibile mantenere dal manufatto attraversato le distanze di
rispetto di cui ai capoversi g) ed h) di 2.1.06, i conduttori devono
essere protetti con adeguati ripari o involucri che, se metallici,
devono essere messi a terra. I ripari e gli involucri possono essere
fissati con graffe o ganci ai manufatti di muratura, ai piedritti e
alle volte del sottopassaggio. Il riparo è anche necessario per le
linee appoggiate inferiormente lungo ponti o viadotti quando non sia
possibile garantire in altro modo l'inaccessibilità dei conduttori.
I ripari od involucri di cui sopra non sono richiesti per i cavi
aerei delle linee di classe zero e prima.
2.1.16. Protezioni per le linee sottopassanti funivie. - Le linee che
sottopassano funivie, palorci, fili a sbalzo, telefori, devono essere
protette, nella campata di attraversamento, da un adeguato riparo
che, se metallico, deve essere messo a terra. Si può fare a meno del
riparo purchè siano messi a terra gli organi della funivia in
corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata
attraversata, o, in caso di campata unica, i due terminali delle
funi.
Le prescrizioni di cui sopra non si applicano quando la linea
sottopassante sia in cavo aereo di classe zero o prima.
2.1.17. Attraversamenti in cavo sotteraneo. - Quando per
l'attraversamento di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri
in servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone,
autostrade, strade statali e provinciali e loro collegamenti
nell'interno degli abitati, la linea viene messa in cavo sotteraneo,
il cavo deve essere disposto entro robusti tubi o canali prolungati
di almeno 0,60 m fuori della sede ferroviaria o statale, da ciascun
lato di essa, e disposti a profondità non minore di 1,50 m sotto il
piano del ferro di ferrovie di grande comunicazione, non minore di
1,00 m sotto il piano del ferro di ferrovie secondarie, tranvie,
funicolari terrestri nonchè sotto il piano di autostrade, strade
statali e provinciali. Le distanze vanno contate dal punto più alto
della superficie esterna del tubo. Tubi e canali, se praticabili,
devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serratura e
chiave.
Quando il cavo viene posato in fossi o cunicoli praticabili
sottopassanti l'opera attraversata non si applicano le prescrizioni
di cui sopra purchè il cavo sia interrato a profondità non minore
di 0,50 m sotto il letto del fosso o cunicolo, e sia protetto contro
le azioni meccaniche mediante una adatta copertura (di cemento,
mattoni, legno o simili).
2.1.18. Deroghe per linee ad altissima tensione. - Nel caso di
elettrodotti a tensione nominale superiore a 150 kV aventi la campata
media superiore a 250 m, il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i
pareri del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, ha la facoltà di concedere deroghe
alle prescrizioni delle presenti norme per le parti di linea che non
interessino con attraversamenti opere di altre amministrazioni. Per
queste ultime parti le deroghe possono essere concesse interessata.
2.1.19. Deroghe per le linee negli abitati. - Per le linee di classe
zero, prima e seconda all'interno dell'abitato, le autorità
competenti potranno consentire, quando ciò si rendesse necessario,
particolari deroghe alle prescrizioni delle presenti norme.
Sezione 2. - CONDUTTORI E CORDE DI GUARDIA
2.2.01. Dimensioni minime. - I conduttori delle linee elettriche non
devono avere, di norma, carichi di rottura minori di 343 daN (350
kgf) per le linee di classe zero e prima e di 559 daN (570 kgf) per
le linee di classe seconda.
Per le linee in cavo aereo autoportante le prescrizioni di cui sopra
non si applicano ai singoli conduttori costituenti il cavo ma
all'insieme dei conduttori che assicurano la funzione portante.
Per le linee in cavo aereo non autoportante le prescrizioni di cui
sopra non si applicano al cavo ma alla fune portante.
2.2.02. Isolamento. - I conduttori devono essere fissati a isolatori.
Fanno eccezione in cavi aerei e le relative funi portanti.
Il conduttore neutro dei sistemi trifasi funzionanti con neutro
direttamente a terra può essere fissato ai sostegni senza
intermediario di isolatori.
2.2.03. Giunzioni. - Le giunzioni dei conduttori devono essere tali
da non aumentare la resistenza elettrica del conduttore nè, quando
si tratti di cavi aerei, da diminuire l'isolamento; la loro
resistenza meccanica a trazione non deve essere inferiore al 90% di
quella del conduttore. Per le linee in cavo aereo non autoportante
quest'ultima prescrizione si applica non alle giunzioni del cavo, ma
alle giunzioni della fune portante.
Nelle campate che attraversano superiormente ferrovie, tranvie,
filovie, funicolari terrestri e funivie in servizio pubblico o in
servizio privato per trasporto di persone, sciovie, seggiovie,
autostrade, strade statali e loro collegamenti nell'interno degli
abitati, linee di telecomunicazione, non sono ammesse giunzioni dei
conduttori che non siano realizzate a mezzo di giunti di modello
approvato da uno qualsiasi dei seguenti enti: Istituto superiore
poste e telecomunicazioni, Servizio impianti elettrici delle ferrovie
dello Stato, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
L'approvazione di cui sopra non è necessaria per le giunzioni delle
linee elettriche di classe zero e prima in corrispondenza di
attraversamenti di linee di telecomunicazione nell'interno
dell'abitato.
2.2.04. Ipotesi di calcolo. - La verifica della sollecitazione
meccanica dei conduttori e delle corde di guardia deve essere
effettuata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1) Conduttori e corde di guardia scarichi a 15°C;
2) Conduttori e corde di guardia nelle condizioni di temperatura e di
carico indicate nella seguente tabella:

Linee Temperatura Vento orizzon- Manicotto di
in zona °C tale agente in ghiaccio (den
(1.2.08) direzione nor- sità 0,92) del-
male alla linea lo spessore
km/h di mm

A - 5 130
B - 20 65 12

Nella ipotesi 2 della zona B si deve tener conto della spinta del
vento sui conduttori o sulle corde di guardia col manicotto di
ghiaccio.
Inoltre per la verifica delle altezze sul suolo e delle distanze di
rispetto, deve essere considerata la seguente ipotesi:
3) conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura di 55°C
per le linee in zona A e di 40°C per le linee in zona B.
La spinta del vento sui conduttori e sulle corde di guardia deve
essere determinata come indicato in 2.1.02.
2.2.05. Sollecitazioni massime. - Nelle ipotesi di calcolo indicate
in 2.2.04 le sollecitazioni dei conduttori e delle corde di guardia
non devono superare i seguenti limiti:
nell'ipotesi 1):
- il 25% del carico di rottura per conduttori e corde di guardia
massicci o per conduttori e corde di guardia cordati in condizioni di
conduttore assestato;
- il 30% del carico di rottura per conduttori e corde di guardia
cordati in condizioni di conduttore non assestato;
nell'ipotesi 2):
- il 50% del carico di rottura per conduttori e corde di guardia
delle linee di terza classe;
- il 40% del carico di rottura per conduttori e corde di guardia
delle linee di classe zero, prima e seconda.
Le sollecitazioni di cui sopra devono essere calcolate in base alle
caratteristiche dei conduttori indicate dalle apposite norme C.E.I. e
dalle tabelle UNEL o risultanti da prove di collaudo dei conduttori
stessi.
2.2.06. Caso particolare delle linee in cavo aereo. - Nel caso
particolare delle linee in cavo aereo la verifica deve essere
effettuata per la sola fune portante nel caso di cavo non
autoportante, e per l'insieme dei conduttori che assicurano la
funzione portante nel caso di cavo autoportante.
Tale verifica deve essere effettuata in base a quanto già previsto
in 2.2.04 per i conduttori, ad eccezione della ipotesi 2) per la
quale vengono prescritti i seguenti carichi di vento e ghiaccio:

Linee Temperatura Vento orizzon- Manicotto di
in zona °C tale agente in ghiaccio (den
(1.2.08) direzione nor- sità 0,92) del-
male alla linea lo spessore
km/h di mm

A - 5 100
B - 20 50 8

Per i tratti di linee in cavo aereo che corrono lungo pareti piene si
fa l'ipotesi di vento nullo.
Le sollecitazioni ammissibili sono ancora quelle prescritte in
2.2.05.
Per il calcolo del sovraccarico di ghiaccio si deve supporre la
formazione di un manicotto di ghiaccio dello spessore di 8 mm,
avvolgente il complesso costituito dal cavo e dall'eventuale fune
portante così come risulta disposto in opera. La spinta del vento
sul complesso senza sovraccarico di ghiaccio è data dalla risultante
della spinta sul cavo (considerando la sezione assiale del cilindro
circoscritto al cavo stesso) e sull'eventuale fune portante esterna
al cavo; la spinta è determinata in base alle pressioni indicate in
2.1.02.

Parte di provvedimento in formato grafico


La spinta del vento sul complesso con sovraccarico di ghiaccio deve
essere valutata con le stesse modalità sopra descritte tenendo conto
della modifica della geometria determinata dalla presenza del
manicotto di ghiaccio.
Nella figura viene illustrata, a titolo di esempio, l'applicazione
dei suddetti criteri, per la valutazione del manicotto di ghiaccio
(v. particolari 1, 2, 3) e della spinta del vento in assenza (v.
particolari 4, 5, 6) ed in presenza (v. particolari 7, 8, 9) di
manicotto di ghiaccio a tre possibili configurazioni di cavo (a, b,
c).
Sezione 3. - ISOLATORI E ACCESSORI
2.3.01. Isolatori rigidi. - Gli isolatori rigidi ed i relativi perni,
nell'ipotesi 2) di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le
campate, devono essere assoggettati ad uno sforzo orizzontale non
superiore al 50% del loro carico di rottura completa.
2.3.02. Isolatori sospesi. - Gli isolatori sospesi, nella ipotesi 2)
di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, devono essere
assoggettati ad uno sforzo di trazione non superiore al 40% del loro
carico critico.
2.3.03. Isolatori degli attacchi rinforzati. - Negli attacchi
rinforzati devono essere impiegati isolatori, rigidi o sospesi, di
caratteristiche non inferiori a quelle degli altri isolatori di linea
nella stessa situazione (sospensione o amarro).
2.3.04. Morsettaria. - La morsettaria deve essere costruita con
materiale resistente o reso resistente alla corrosione.
Le forze massime applicate alla morsettaria nell'ipotesi 2) di
2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, non devono
superare il 50% del carico di rottura per le linee di terza classe ed
il 40% del carico di rottura per le linee di classe zero, prima e
seconda.
2.3.05. Impiego dell'attacco rinforzato per le linee di classe zero e
prima. - I conduttori delle linee di classe zero e prima devono
essere fissati ai sostegni mediante attacco rinforzato in tutte le
campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie in sede
propria, funicolari terrestri, funivie, sciovie, seggiovie (esclusi
palorci, fili a sbalzo o telefori), fiumi navigabili di seconda
classe (regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio
1913, n. 959), linee elettriche di classe seconda e terza.
Al di fuori degli abitati l'attacco rinforzato deve essere adottato
anche per i conduttori delle linee di classe zero e prima, nelle
campate che attraversano superiormente ferrovie, tranvie o filovie su
strade, autostrade, strade statali o provinciali, linee di
telecomunicazione quando sia la linea elettrica, sia la linea di
telcomunicazione sono in conduttori nudi.
2.3.06. Impiego dell'attacco rinforzato per le linee di classe
seconda e terza. - I conduttori delle linee di classe seconda e terza
devono essere fissati ai sostegni mediante attacco rinforzato in
tutte le campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie
(sia in sede propria, sia su strada), filovie, funicolari terrestri,
funivie (esclusi palorci, fili a sbalzo o telefori), autostrade,
strade statali o provinciali e loro tratti interni agli abitati,
sciovie, seggiovie, fiumi navigabili di seconda classe (regio decreto
8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959), linee
di comunicazione, case di abitazione.
I conduttori di energia delle linee di seconda classe devono essere
fissate ai sostegni mediante attacco rinforzato anche nelle campate
in cui attraversano superiormente linee elettriche di classe seconda
o terza o, al di fuori dell'abitato, linee elettriche di classe zero
o prima. Si può fare a meno dell'attacco rinforzato solo nel caso in
cui la linea sottostante sia di classe zero, seconda o terza e stia
sulla stessa palificazione della linea di seconda classe
attraversante.
Sezione 4 - Sostegni
2.4.01. Materiali e tipi costruttivi. - I pali di legno devono essere
di essenza forte, oppure, se di essenza dolce, devono essere
iniettati o trattati con sostanze adatte a preservarli
dall'infradiciamento; essi non devono essere infissi in blocchi di
calcestruzzo che determinino il ristagno dell'umidità intorno alla
base.
Per i sostegni di cemento armato valgono, in quanto non modificate
dalle presenti norme, tutte le disposizione legislative vigenti
relative alle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato.
Per sostegni di cemento armato precompresso valgono le disposizioni
vigenti emanate dal Ministero dei lavori pubblici, salvo che per i
coefficenti di sicurezza e rottura per i quali si devono adottare i
valori stabiliti in 2.4.10.
Per i materiali metallici impiegati nei sostegni valgono di regola le
unificazioni italiane vigenti; ove si tratti di materiali non
unificati se ne devono specificare le caratteristiche principali agli
effetti delle verifiche di stabilità prescritte dalle presente
norme.
I sostegni di acciaio devono essere efficacemente protetti contro le
ruggine e la corrosione, particolarmente nelle eventuali parti a
diretto contatto col terreno (fondazioni metalliche).
2.4.02. Limitazione all'impiego dei sostegni di legno. - L'impiego
dei sostegni di legno è vietato nelle campate che attraversano
superiormente linee ferroviarie elettrificate o funivie adibite al
trasporto di persone, sciovie e seggiovie.
Negli attraversamenti di ferrovie non elettrificate, tranvie,
filovie, funicolari terrestri, autostrade, trade statali e loro
tratti interni agli abitati, fiumi navigabili di seconda classe
(regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913
n. 959), linee di telecomunicazione, l'impiego dei sostegni di legno
è ammesso solo:
a) per le linee di classe zero e prima;
b) per le linee di seconda classe per l'alimentazione di cantieri o
quando si tratti di varianti provvisorie (durata non superiore a 5
anni) purchè la campata di attraversamento non sia di lunghezza
superiore a 30 m e purchè la sezione complessiva dei conduttori
della linea non sia superiore a 150 mm(elevato al quadrato).
2.4.03. Sostegni sorreggenti circuiti di classi diverse. - I sostegni
sorreggenti circuiti di classi diverse devono essere considerati a
tutti gli effetti come sostegni della linea di classe superiore.
Quando la linea elettrica poggia su sostegni adibiti anche ad altro
uso quali sostegni di linee di contatto di ferrovie, tranvie,
filovie, valgono ancora le prescrizioni di 2.4.04 e 2.4.05 dove, agli
effetti della verifica di stabilità, i conduttori non facenti parte
della linea elettrica devono essere considerati come corde di
guardia.
2.4.04. Ipotesi di calcolo. - La verifica di stabilità dei sostegni
deve essere eseguita nelle seguenti ipotesi:
1) che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla
temperatura di -5 °C e che spirinormalmente alla linea vento a 130
km/ora;
2) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi 1):
- per i sostegni con non più di 4 conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con non più di sei conduttori
delle linee di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di
guardia;
- per i sostegni con più di quattro conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con più di sei ma non più di
diciotto conduttori delle linee di terza classe siano rotti due fra
conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Per i sostegni da impiegarsi nelle regioni della zona B (1.2.08) la
verifica di stabilità deve essere eseguita oltre che per le ipotesi
1) e 2) anche per le seguenti:
3) che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri nelle
condizioni di temperatura e di carico previste per la zona B (2.2.04)
col vento a 65km/h spirante normalmente alla linea:
4) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi 3):
- per i sostegni con non più di 4 conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con non più di sei conduttori
delle linee di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di
guardia;
- per i sostegni con più di quattro conduttori delle linee di
classe, zero, prima e seconda e per i sostegni con più di sei ma non
più di diciotto conduttori delle linee di terza classe, siano rotti
due fra i conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Agli effetti della verifica di stabilità dei sostegni d'angolo si
deve intendere come normale alla linea un vento spirante nella
direzione della bisettrice dell'angolo formato dalle due campate
facenti capo al sostegno di volta in volta considerato. Nel caso di
sostegni di diramazione il vento deve essere assunto nella direzione
della bisettrice dell'angolo formato da quella fra le varie coppie di
campate facenti capo al sostegno che dà luogo alle più sfavorevoli
condizioni di carico.
I conduttori e le corde di guardia da considerare rotti devono essere
quelli di cui in 2.4.05.
Non è prescritta la verifica nelle ipotesi 2) e 4) per le mensole, i
ganci e le paline fissate ai fabbricati e sorreggenti i conduttori e
per i sostegni di rettifilo, o calcolati per angoli di deviazione non
superiore a 5°, delle linee di classe zero, prima e seconda quando i
sostegni stessi hanno, nel senso longitudinale della linea, una
resistenza meccanica almeno eguale ad un quinto di quella nel senso
trasversale della linea.
2.4.05. Conduttori rotti. - In ogni sostegno di linea di classe zero,
prima e seconda si devono considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non più di quattro conduttori;
b) le parti sulle quali agiscono più di quattro conduttori;
In ogni sostegno di linea di terza classe di devono invece
considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non più di sei conduttori;
b) le parti sulle quali agiscono più di sei ma non più di diciotto
conduttori.
I conduttori da considerare rotti nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04
devono essere scelti, a seconda della parte di sostegno considerata,
in base al seguente criterio.
Ciascuna delle parti di cui in a) deve essere verificata per la
rottura di uno dei conduttori o di una delle eventuali corde di
guardia che agiscono su di essa. Ciascuna delle parti di cui in b)
deve essere verificata per la rottura di due qualunque fra i
conduttori o corde di guardia che agiscono su di essa; questi due
conduttori o corde di guardia però non devono agire entrambi su una
stessa parte fra quelle considerate in a).
Entro i limiti sopra indicati si devono di volta in volta considerate
rotti i conduttori o corde di guardia che danno luogo alle più
sfavorevoli condizioni di carico per i signoli elementi della
struttura del sostegno.
2.4.05 bis. Caso particolare delle linee in cavo aereo. - Nel caso
particolare delle linee in cavo aereo la verifica di stabilità dei
sostegni deve essere eseguita per l'ipotesi 1) di 2.2.04 ma con
velocità del vento di 100 km/h.
Per i sostegni da impiegarsi nelle regioni della zona B) (1.2.08) la
verifica di stabilità deve essere eseguita oltre che nel modo
suddetto anche per l'ipotesi 3) di 2.4.04. ma con velocità del vento
di 50 km/h e manicotto di ghiaccio di spessore 8mm.
Per quanto riguarda la direzione del vento da assumere per la
verifica di stabilità dei sostegni d'angolo e di diramazione vale
quanto prescritto in 2.4.04.
2.4.06. Carichi agenti sui sostegni. - I carichi da mattere in conto,
in quanto, in ciascuna delle ipotesi di calcolo, interessano il
sostegno, sono i seguenti:
a) spinta del vento agente sui conduttori e sulle corde di guardia
con o senza manicotto di ghiaccio;
b) spinta del vento agente sul sostegno senza incrostazioni di
ghiaccio;
c) spinta del vento agente sugli equipaggiamenti senza incrostazioni
di ghiaccio;
d) componenti orizzontali dei tiri dei conduttori e delle corde di
guardia nella direzione della campata;
e) componenti verticali dei tiri dei conduttori e delle corde di
guardia;
f) peso degli equipaggiamenti senza incrostazioni di ghiaccio;
g) peso degli elementi costituenti i sostegni senza incrostazioni di
ghiaccio.
I carichi di cui in a) e b) devono essere determinati in base alle
prescrizioni indicate in 2.1.02. Quando la direzione del vento che
colpisce i conduttori o una superficie piana forma un angolo delta
con la normale alla superficie, la relativa pressione deve
convenzionalmente essere moltiplicata per cos delta.
Per i sostegni interamente a traliccio, la spinta nella direzione del
vento si ottiene convenzionalmente sommando aritmeticamente le spinte
esercitate sulle superfici di due facce adiacenti supposte colpite
normalmente, e ciò qualunque sia l'orientamento del sostegno
rispetto alla direzione del vento; per i sostegni di forma speciale,
come portali con due o più ritti, forcelle a due braccia o altro, la
spinta del vento deve essere calcolata separatamente per ogni ritto o
braccio.
Il carico c) può essere assunto convenzionalmente pari al 5% del
corrispondente carico a) per i sostegni di sospensione o con semplice
isolatore rigido e pari a 10% per i sostegni di amarro o con doppio
isolatore rigido.
I tiri dei conduttori e delle corde di guardia di cui in d) sono
quelli delle corrispondenti ipotesi di calcolo dei conduttori e delle
corde di guardia senza alcuna riduzione per eventuali rotazioni delle
catene di sospensione per effetto della rottura dei conduttori o
corde di guardia della campata adiacente.
Dello squilibrio di tiro, dovuto alle differenze delle campate reali,
sia dei conduttori che delle corde di guardia, non si tiene conto nel
calcolo dei sostegni con isolatori sospesi disposti in sospensione.
Nel calcolo dei sostegni con isolatori rigidi, purchè la lunghezza
di una delle due campate adiacenti non sia superiore a tre volte la
lunghezza dell'altra, non si tiene conto del suddetto squilibrio nei
seguenti casi:
- sostegni calcolati per angoli con deviazione non superiore a 5°,
quando i sostegni stessi hanno nel senso longitudinale della linea
una resistenza meccanica almeno uguale ad un quinto di quella nel
senso trasversale della linea;
- sostegni calcolati per angoli di deviazione superiori a 5°, quando
i sostegni stessi hanno nel senso longitudinale della linea una
resistenza meccanica almeno uguale a quella nel senso trasversale
della linea.
Tutti i carichi devono essere considerati applicati nei vari punti
del sostegno ai quali nella realtà essi vengono trasmessi. Si fa
eccezione per i carichi b) e g) per i quali sono ammesse ragionevoli
schematizzazioni atte a semplificare i calcoli dei sostegni.
Inoltre per i sostegni delle linee di classe seconda le cui mensole
per la loro conformazione geometrica sono suscettibili di rotazione,
nonchè per tutte le linee di classe zero e prima, non è necessario
tenere conto dei momenti torcenti che risultano ad essi applicati
nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04.
2.4.07. Modalità di calcolo. - Il calcolo degli sforzi indotti nei
vari elementi dei sostegni, per effetto dei carichi di cui
all'articolo precedente, deve essere eseguito secondo le buone norme
della tecnica con uno qualsiasi dei sistemi suggeriti dalla scienza
delle costruzioni e nella forma che il progettista ritiene più
conveniente, purchè ragionevolmente completa. In particolare, per le
linee di seconda classe non comprese nell'ultimo comma di 2.4.06 e
per le linee di terza classe, devono essere di volta in volta scelte,
a seconda della forma del sostegno, le schematizzazioni e le formule
atte a mettere correttamente in conto gli sforzi dovuti ai momenti
torcenti che risultano applicati al sostegno nelle ipotesi 2) e 4) di
2.4.04.
2.4.08. Prescrizioni particolari per la verifica di stabilità dei
sostegni di attraversamento ferroviario. - I sostegni delle campate
che attraversano ferrovie in sede propria, esclusi i binari morti ed
i raccordi a stabilimenti, devono essere calcolati secondo le
prescrizioni degli articoli precedenti, sia per il valore effettivo
dell'angolo formato dalle campate facenti capo a ciascuno di essi,
sia per un valore d'angolo maggiore di 25° dell'angolo effettivo.
2.4.09. Sollecitazioni ammissibili per i sostegni. - Le massime
sollecitazioni ammissibili per i sostegni delle linee elettriche
nelle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04 sono le seguenti:
a) sostegni di legno
- di essenza forte (castagno) 196 daN/cm2 (200 kgf/cm2)
- di essenza dolce (abete, larice, pino) 157 daN/cm2 (160 kgf/cm2)
b) sostegni di cemento armato centrifugato o vibrato costruiti in
officina con calcestruzzo avente carico di rottura alla compressione
a 28 giorni non inferiore a 540 daN/cm2 (550 kgf/cm2) e con acciaio
avente carico di rottura alla trazione non inferiore a 74 daN/cm2 (75
kgf/mm2)
- calcestruzzo 177 daN/cm2 (180 kgf/cm2)
- acciaio 2747 daN/cm2 (2800 kgf/cm2)
c) sostegni di cemento armato vibrato con calcestruzzo avente carico
di rottura alla compressione a 28 giorni non inferiore a 442 daN/cm2
(450 kgf/mm2) e con acciaio avente carico di rottura alla trazione
non inferiore a 59 daN/mm2 (60 kgf/mm2)
- calcestruzzo 147 daN/cm2 (150 kgf/cm2)
- acciaio 2158 daN/cm2 (2200 kgf/cm2)
d) sostegni a traliccio in profilati o tubi di acciaio:
- per le membrature sollecitate e trazione: il valore indicato nella
tabelle annesse per il tipo di acciaio impiegato e per un valore del
grado di snellezza (lambda minore o uguale 15) (ved. 2.4.11); le
sollecitazioni a trazione devono essere riferite alla sezione
trasversale della membratura al netto dell'area corrispondente ai
fori per chiodi e bulloni;
- per le membrature sollecitate a compressione con possibilità di
inflessione leterale: il valore indicato nelle tabelle annesse per il
relativo grado di snellezza (lambda) e per il tipo di acciaio
impiegato; per i valori di (lambda) superiori a 20, le sollecitazioni
a compressione devono essere riferite alla sezione trasversale
totale, cioè senza detrarre la sezione corrispondente ai fori per
chiodi e bulloni;
e) sostegni di acciaio non a traliccio
- il valore indicato nelle tabelle annesse per il tipo di acciaio
impiegato e per un valore di grado di snellezza (lambda) 15;
f) tiranti in fune d'acciaio per sostegni strallati
- funi costituite da fili di acciaio con carico di rottura e trazione
non inferiore a 128 daN/mm2 (130 kgf/mm2).......... 54 daN/mm2 (55
kgf/mm2)
- funi costituite da fili di acciaio con carico di rottura a trazione
non inferiore a 147 daN/mm2 (150 kgf/mm2.......... 64 daN/mm2 (65
kgf/mm2)
Per i sostegni di altro tipo o materiale le sollecitazioni
ammissibili devono essere scelte tenendo presente che i sostegni
devono poter essere sottoposti con esito favorevole alle prove di cui
in 2.4.10.
Nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04 sono ammesse per i sostegni
sollecitazioni maggiorate del 60% rispetto a quelle di cui sopra.
2.4.10. Prove di sostegni. - La verifica della stabilità dei
sostegni può essere effettuata con l'ausilio di prove su sostegni
tipo, i quali devono poter sopportare i carichi di progetto
moltiplicati per i coefficienti di sicurezza di cui appresso.
Coefficienti di sicurezza per l'esecuzione delle prove in
corrispondenza delle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04:
- Sostegni metallici.............. 2
- Sostegni di legno, sostegni di cemento armato centrifugato o
vibrato, sostegni di cemento armato precompresso, sostegni metallici
con nucleo di calcestruzzo centrifugato o vibrato e simili.........
2,5
Coefficienti di sicurezza per l'esecuzione delle prove in
corrispondenza dell ipotesi 2) e 4) di 2.4.04:
- I valori sopra indicati per i vari tipi di sostegno divisi per 1,6.
Il calcolo teorico per la verifica di stabilità dei sostegni deve
essere presentato alle amministrazioni interessate, se richiesto
dalle medesime, ma, agli effetti della approvazione dei sostegni,
saranno comunque validi i risultati delle prove quando effettuate. In
tale caso il verbale delle prove, eseguite alla presente di un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, deve essere
convalidato da un politecnico o da un facoltà di ingegneria o da un
istituto ufficialmente riconosciuto o dal Ministero dei trasporti o
dell'istituto superiore del Ministero delle poste e
telecomunicazioni, a scelta dell'amministrazione pubblica
interessata.
2.4.11. Grado di snellezza. - Per grado di snellezza di una
membratura si intende il rapporto 1/r fra la lunghezza libera 1 della
membratura, considerata incernierata agli estremi, e il raggio minimo
di inerzia r della sezione retta della membratura stessa.
Per i montanti e membrature analoghe si assume come lunghezza libera
la distanza misurata sul tracciato geometrico fra due nodi
consecutivi del reticolato della faccia a maglie più grandi del
tronco di sostegno che si considera.
Quando i nodi dei reticolati di due facce adiacenti sono sfalsati su
una stessa membratura, ferma restando la lunghezza libera
sopraindicata, si assume come raggio di inerzia r della sezione,
anzichè il minimo, quello relativo all'asse baricentrico normale
alla faccia che si considera.
Nel caso di strutture completamente saldate si assume come lunghezza
libera di membratura il 90% della lunghezza misurata tra i nodi.
2.4.12. Collegamenti. - I collegamenti di parti metalliche possono
essere effettuati mediante bulloni o saldature.
Le massime sollecitazioni di recisione dei bulloni non devono essere
superiori al 30% delle sollecitazioni di rottura a trazione valutate
in base ai carichi di rottura garantiti (vedere Norme UNI 3740) ed
alla sezione resistente del bullone stesso.
I massimi carichi di trazione dei bulloni non debbono superare il 40%
del valori di rottura a trazione garantiti. La pressione esercitata
dai bulloni sul contorno dei fori, riferita alla sezione diametrale
del foro, non deve superare il 240% della massima sollecitazione
determinata in base a quanto prescritto in 2.4.09 per i materiali sui
quali il bullone esercita la pressione e per un valore del grado di
snellezza (minore o uguale 15).
Le saldature devono essere proporzionate in modo da poter sopportare
senza danno i carichi massimi di lavoro, moltiplicati per i
coefficienti di sicurezza (2.4.10) delle membrature collegate.
2.4.13. Dimensioni minime. - Per i pali di legno il rapporto tra il
diametro all'incastro e l'altezza fuori terra non deve essere
inferiore a 1/70. Il diametro in testa non deve essere inferiore a 90
mm.
Per i sostegni di cemento armato lo spessore del calcestruzzo al di
sopra del ferro delle armature (spiralature comprese) non deve essere
inferiore a 15 mm per i sostegni con diametro in testa non inferiore
a 200 mm e a 10 mm per gli altri.
Lo spessore delle membrature metalliche non deve essere inferiore a 4
mm; spessori inferiori ma, in ogni caso non inferiori a 3 mm sono
ammessi solo per elementi zincati a caldo.
I bulloni non devono avere diametro inferiore a 12 mm.
2.4.14. Impiego di sostegni in zone sismiche. - I sostegni progettati
sulla base di quanto prescritto negli articoli della presente sezione
sono idonei ad essere impiegati anche nelle zone sismiche per
qualunque grado di sismicità.
Sezione 5. - FONDAZIONI.
2.5.01. Ipotesi di calcolo. - Le verifica di stabilità delle
fondazioni deve essere effettuata nelle stesse ipotesi di calcolo
adottate per la verifica dei relativi sostegni. In ciascuna di tali
ipotesi la verifica deve essere eseguita in base alle formule ed ai
criteri esposti negli articoli da 2.5.02 a 2.5.05, che tengono conto
implicitamente dei coefficienti di sicurezza.
Per le fondazioni di tipo diverso da quelli considerati negli
articoli seguenti, la verifica deve essere eseguita tenendo conto del
peso delle fondazioni e del terreno gravante su di esse in base
all'angolo di scarpa naturale, del peso delle strutture, delle
reazioni del terreno e delle pressioni per esso ammissibili. In
questi casi il rapporto tra il momento di stabilità delle fondazioni
ed il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25.
2.5.02. Sostegni a stelo unico infissi nel terreno. - Posto:
k = pressione sul terreno in daN/cm2 (kgf/cm2);
F = tiro in daN (kgf) applicato al sostegno ad una altezza h, in m,
sul terreno;
c = profondità di interramento in m;
b = dimensione della base, in m, perpendicolare alla direzione dello
sforzo, per i sostegni a sezione rettangolare o quadrata;
d = diametro della base, in m, per i sostegni a sezione circolare.
Si calcola k con le formule:
c
F(h + ---)
2
k= -------------
bc2 x 10(elevato alla 4)
--
12
per i sostegni a sezione rettangolare:
c
F(h + ---)
2
k= -------------
dc2 x 10(elevato alla 4)
T(greco) --
48
per i sostegni a sezione circolare.
I valori di k così calcolati non devono superare i valori di
pressione indicati in 2.5.06 moltiplicati per un coefficiente pari a
1,33.
L'interramento dei sostegni, espresso in metri, non deve essere
comunque inferiore a 0,30 + 0,12 L, dove L è la lunghezza totale del
sostegno in metri.
Il calcolo della pressione k con la formula di cui sopra non è
richiesto per i sostegni per i quali sia F (minore o uguale) 196 daN
(200 kgf) e che non sostengono campate di attraversamento di ferrovie
e tranvie in sede propria, funicolari terrestri, autostrade, strade
statali e provinciali e linee di telecomunicazione in conduttori
nudi.
L'infissione diretta dei sostegni a stelo unico non è ammessa per i
sostegni delle linee di classe seconda e terza, nelle campate che
attraversano superiormente ferrovie, funicolari terrestri, funivie o
linee di telecomunicazione, sciovie, seggiovie, autostrade, strade
statali e provinciali.
Per i sostegni direttamente infissi nel terreno, l'interramento deve
essere eseguito in modo da garantire che lo stato di consolidamento
del terreno costipato attorno al sostegno rimanga inalterato nel
tempo.
I sostegni di legno direttamente interrati devono essere protetti
conto l'infradiciatura specialmente nella zone intorno al piano di
terra.
2.5.03. Fondazioni a blocco unico.
1) Per blocchi di fondazione parallelepipedi a base quadrata o
rettangolare o circolare, senza risega, deve essere:

Parte di provvedimento in formato grafico


P = peso della fondazione, della terra direttamente sovrastante e
della struttura che insiste su di essa, in daN (kgf)
a = lato, in m, della piastra di base non intersecato dalla
proiezione vericale della risultante di tutte le forze applicate al
sostegno;
b' = lato, normale al laro a, dello zoccolo del pilastrino misurato a
un terzo della sua altezza, in m;
b'' = lato, normale al lato a, della colonna del pilastrino misurato
a un terzo della sua altezza, in m;
c = profondità di interramento della superficie inferiore della
piasta, in m;
c' = profondità di interramento della superficie superiore della
piasta, in m;
c'' = profondità di interramento della superficie dello zoccolo del
pilastrino, in m.
Quando la proiezione vericale della risultante si trova esattamente
sulla diagonale della base del blocco, Nr deve essere inferiore al
maggiore dei due valori ottenuti scambiando nella formula i dati a e
b.
2.5.05. Fondazioni a piedini separati. - Le fondazioni a piedini
separati, sia a pilastrini, sia a griglia, devono essere verificate
controllando che la pressione media esercitata sul terreno dai
piedini compressi non superi i valori di pressione indicati in 2.5.06
e che lo sforzo di trazione nei piedini tesi non superi il peso del
piedino più il peso del terreno gravarte su di esso.
Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il
terreno gravante su ogni piedino è quello del terreno compreso fra
il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla vericale di
un angolo (alfa) dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il
piedino stesso.
Nelle fondazioni con piedini a griglia, la griglia deve essere
assimilata ad una piasta senza tenere conto dei voti.
Il peso specifico del terreno e l'angolo (alfa) da assumere per i
calcoli non devono essere superiori ai valori indicati in 2.5.06.
2.5.06. Dati numerici relativi ai calcoli. - Il peso specifico del
calcestruzzo da assumere per i calcoli è 2158 daN/m3 (2200 kgf/m3).
Il peso specifico del terreno da ssumere per i calcoli è 1570 daN/m3
(1600 kgf/m3); valori superiori possono essere impiegati quanto è
dimostrato che il peso specifico è superiore.
I valori dell'angolo (alfa) di inclinazione da assumere per la
verifica di cui in 2.5.05 e le pressioni ammissibili nel terreno
nella verifica di cui in 2.5.02 e 2.5.05 sono riportati nella tabella
seguente.

Pressione Angolo
Tipo di terreno
daN/cm2 (kgf/cm2) (alfa)

Ghiaia, sabbia, argilla
asciutta compatta.......... 3,9 (4) 30°
Terreno vegetale consistente 2,0 (2) 20°
Terreno di riporto, argilla
umida sabbiosa............. 1,0 (1) 20°

Per i terreni torbosi e paludosi non si può fare affidamento sulla
resistenza del terreno salvo che si ricorra ad opere di
rafforzamento.
2.5.07. Fondazione dei sostegni in roccia o muratura. - Nel caso di
sostegni fondati in roccia o in muratura non si applicano le
prescrizioni degli articoli precedenti, ma è sufficiente che il
vincolo sia atto a sottoporre uno sforzo non inferiore a 1,50 volte
quello corrispondente alle ipotesi di calcolo 1) e 3) dell'art.
2.4.04 e ad 1,25 volte quello corrispondente alle ipotesi di calcolo
2) e 4) dello stesso articolo.
2.5.08. Fondazioni in zone sismiche. - Le fondazioni verificate sulla
base di quanto prescritto negli articoli della presente sezione sono
idonee ad essere impiegate anche nelle zone sismiche per qualunque
gradi sismicità.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
3.1.01. Vigilanza. - La verifica e la vigilanza tecnica ed
amministrativa sulla esecuzione delle prescrizioni delle presente
norme sono affidate esclusivamente, anche per le zone sismiche, alle
Amministrazioni che hanno competenza autorizzativa, ai sensi delle
vigenti leggi, alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti.
3.1.02. Attraversamenti di linee di telecomunicazione. - Gli
attraversamenti di linee elettriche sovrapassanti autostrade, strade
statali, provinciali e comunali, costruiti secondo le Norme stabilite
dagli art. da 37 a 46 del R.D. 26 novembre 1940, r. 1969, sono
ritenuti regolari, a tutti gli effetti, nei confronti di eventuali
linee di telecomunicazione sottopassanti la stessa campata di
attraversamento, purchè siano rispettate le distanze minime di cui
agli art. 2.1.06 e 2.1.07 delle presenti Norme.
3.1.03. Collaudo. - Dopo un periodo di esercizio della durata di tre
anni, durante il quale non siano state presentate opposizioni
all'Autorità che ha competenza autorizzativa da parte del Ministero
PP.TT. in merito ad interferenze elettromagnetiche con linee di
telecomunicazione, gli elettrodotti saranno sottoposti a collaudo:
- da parte degli uffici dell'Amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione alla costruzione per quelle con tensione inferiore a
220 kV;
- da parte di apposita commissione nominata dal Ministero dei Lavori
Pubblici, Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici,
per quelli con tensione uguale o superiore a 220 kV.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono
a carico del titolare dell'autorizzazione all'impianto e
all'esercizio dell'elettrodotto.
Gli atti di collaudo saranno poi trasmessi, a seconda della
competenza, al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale
delle Acque e degli Impianti Elelttrici o alle altre Amministrazioni
per il provvedimento di approvazione.

Parte di provvedimento in formato grafico