3a Serie Speciale - Regioni n. 26 del 28-6-2008
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2007, n. 25
Norme tecniche sulle verifiche degli elementi strutturali degli edifici. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.26 del 28-06-2008)

(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 26 del 27 giugno 2007)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1017 del 26
marzo 2007;
Emana
il seguente regolamento:
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006, registro n. 1,
foglio n. 16
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le verifiche decennali degli
elementi strutturali degli edifici civili, pubblici e privati,
caratterizzati da particolare impegno statico.
2. In relazione alla destinazione d'uso, alla tipologia
strutturale o ai carichi prevedibili sono individuate le seguenti
categorie:
a) impianti sportivi di cui agli articoli 49 e 66 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1993, n. 19;
b) edifici soggetti ad autorizzazione per attività di pubblico
spettacolo;
c) edifici di ogni genere con altezza in gronda superiore a 24
metri fuori terra;
d) edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate di ogni
genere con luce superiore a dodici metri;
e) edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate
carrabili di ogni genere con luce superiore a nove metri;
f) edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate a
sbalzo di ogni genere con luce superiore a tre metri;
g) edifici con strutture portanti verticali con altezza libera
superiore a sei metri;
h) edifici con sovraccarichi verticali ripartiti superiori a 6,00
kN/m2.

Art. 2.
Valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali

1. La valutazione dell'idoneità statica degli elementi
strutturali di cui all'articolo 1 è eseguita:
a) ogni dieci anni dal rilascio del certificato di collaudo
statico;
b) qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che
possano compromettere la capacità portante della struttura;
c) qualora si verifichi una variazione di destinazione d'uso che
comporti un incremento dei sovraccarichi utili.
2. Per la valutazione degli elementi strutturali più importanti
sono effettuati i seguenti adempimenti:
a) ispezione dell'opera;
b) analisi della storia dell'opera;
c) controllo della documentazione relativa alla qualità e alle
caratteristiche dei materiali e dei prodotti;
d) esame delle caratteristiche geologiche del terreno;
e) controllo della documentazione relativa alle prove di carico;
f) esame del progetto dell'opera ed in particolare dei calcoli
statici;
g) esame e recepimento del piano di manutenzione dell'opera, ove
previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla vita utile
dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali;
h) ove necessario, proposta di eventuali studi, accertamenti e
monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire
nell'ambito dell'esercizio dell'opera.
3. Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e
di collaudo e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di
riduzione della capacità portante o di variazione delle condizioni
d'uso, la valutazione dell'idoneità statica potrà avvenire
attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della
documentazione relativa al collaudo originario.
4. Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione di
progetto e di collaudo, si dovrà procedere ad un'adeguata verifica
statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il
rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini
sui materiali, nonchè eventuali prove di carico, ove ritenute
necessarie.
5. In caso di assenza o incompletezza della documentazione
tecnica, questa verrà predisposta in occasione della prima
valutazione di idoneità statica. Per gli elementi strutturali più
significativi sono eseguiti opportuni calcoli statici secondo i
metodi indicati dal tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata,
eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione.
6. La certificazione decennale di idoneità statica, corredata
della eventuale documentazione reperita o predisposta allo scopo,
deve essere depositata presso il servizio provinciale competente per
l'accettazione delle denunce di opere in cemento armato o di
strutture metalliche.

Art. 3.
Idoneità statica condizionata

1. Il mancato rispetto della normativa vigente al momento in cui
viene eseguita la valutazione di idoneità statica in materia di
sovraccarichi di esercizio, sovraccarico da neve, carichi sismici o
altro, deve essere segnalato al proprietario dell'edificio.
2. Nei casi di cui al comma 1 può essere rilasciata una
valutazione di idoneità statica condizionata, che contiene esplicito
riferimento alla difformità riscontrata e indica il grado attuale di
sicurezza della struttura.

Art. 4.
Tecnici incaricati

1. La valutazione di idoneità statica deve essere eseguita da una
persona laureata in ingegneria o architettura, iscritta all'ordine
professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuta in alcun
modo nella progettazione, nella direzione dei lavori o
nell'esecuzione dell'opera.
2. Nel caso di edifici pubblici di interesse provinciale, il
tecnico incaricato o la tecnica incaricata deve inoltre essere
iscritto o iscritta all'albo provinciale dei collaudatori.

Art. 5.
Norme speciali

1. Le procedure previste per le opere in cemento armato e per le
strutture metalliche relative al deposito del progetto, alla
relazione a struttura ultimata ed al collaudo, sono estese tutti i
materiali utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali.
2. Tutti gli elementi strutturali devono poter essere agevolmente
controllati senza alcuna demolizione. I rivestimenti in genere, i
controsoffitti e similari devono essere dotati di elementi di
ispezione.
3. Ove la normativa vigente preveda la predisposizione di un piano
di manutenzione, questo dovrà essere corredato di adeguate schede di
monitoraggio relative:
a) allo stato d'uso;
b) allo stato di degrado;
c) alle sollecitazioni straordinarie che abbiano compromesso la
capacità portante della struttura;
d) alle variazioni di destinazione d'uso che comportino un
incremento dei sovraccarichi utili.

Art. 6.
Termini

1. Gli edifici rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento devono essere sottoposti a valutazione di idoneità
statica ogni dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del
certificato di collaudo statico.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
il certificato è stato rilasciato da più di dieci anni, la
valutazione di idoneità statica deve essere eseguita entro il 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 26 aprile 2007
DURNWALDER