Serie Generale n. 103 del 4-5-1996
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-1996 - Suppl. Ordinario n. 74)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee
90/396/CEE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati a
combustibile gassoso;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei
sottoelencati impianti termici di portata complessiva maggiore di 35
kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore
di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati
da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed
individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli
obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche, i nastri
radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito
denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali
direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un
unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate
termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità
immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della
portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici
di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi
di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali,
gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di
emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui
al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.

Art. 2.
Obiettivi
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli
impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in
modo da:
evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi
di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel
caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini
a quelli contenenti gli impianti.

Art. 3.
Disposizioni tecniche
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata
la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente
decreto.

Art. 4.
Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi
dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere
muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità
ai sensi della citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi
fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e
dell'attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni
della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e
dispositivi, immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono
essere installati anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione
della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le
regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza
ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni
caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di
sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di
conformità ai sensi della direttiva stessa.

Art. 5.
Commercializzazione CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
dell'Unione europea sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme
armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura
per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonchè
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al
fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi
della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di
chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 6.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purchè approvati e
autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè
non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e
purchè realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purchè
realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzata
una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata
termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica
realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono
l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni finali
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, del presente decreto,
sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia
dal Ministero dell'interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 1996
Il Ministro: Coronas

ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI
DA COMBUSTIBILI GASSOSI
TITOLO I
GENERALITÀ
1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il d.m. 30
novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere
collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per
l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale
di installazione;
b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato
ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della
combustione verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata
direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è collocato;
c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione a
tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente al bruciatore
con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente assicura
l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata
e/o per la ripresa dell'aria degli ambienti serviti e/o dell'aria
esterna da un generatore d'aria calda;
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori
uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto
della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti
specie definite nel d.m. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di
0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04
bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla
temperatura di 15(gradi) C e alla pressione assoluta di 1013 mbar,
come definito nella norma EN 437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato
al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una cam-
era di combustione con scambio termico attraverso pareti dello
scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria
è mantenuto da uno o più ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto
di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);
i) impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli
apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di
calore;
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito
da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante,
dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto,
dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai
dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo,
dal programmatore e dagli accessori relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all'edificio servito, purchè strutturalmente separato e
privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purchè privi di
pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota
non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi tavola n. 1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento (vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra nè
interrato (vedi tavola n. 3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o
dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita
nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore,
espressa in kilowatt (kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa del
combustibile gassoso alla quale può essere esercito l'impianto
interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile
gassoso individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che
delimita la porzione di impianto di proprietà dell'utente, nel caso
di assenza del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase
gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle
condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione
antincendio per un tempo prestabilito;
1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale
da non essere esposti ad urti o manomissioni.
TITOLO II
INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 disposizioni comuni
Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale
tipo di installazione.
È ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere
realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonchè
essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire
dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente
(vedi tavola 4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli
edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche non
inferiori a REI 120 di dimensioni superiori 0,50 m della proiezione
retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
2.2 Disposizioni particolari
2.2.1 Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità
maggiore di 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli
apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi
o con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di
portata termica inferiore a 116 kW.
2.2.2 Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda
all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di
caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo
termico tarato a 80(gradi) C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria. Le
condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.3 Tubi radianti installati all'aperto
È permessa l'installazione di moduli con la parte radiante posta
all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di
questi, purchè la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al
fuoco per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la parte installata
all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6.
TITOLO III
INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di
classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i
requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione
richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro
interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O
IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO.
4.1 Disposizioni comuni
4.1.1 Ubicazione
a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota
inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento. Nel caso
dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che tale piano sia a
quota più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di
riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con
intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di
0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada
scoperta
4.1.1.1 Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati con gas
a densità maggiore di 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra,
eventualmente comunicanti con locali anch'essi fuori terra. In
entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare
avvallamenti o affossamenti tali da creare sacche di gas che
determinino condizioni di pericolo.
4.1.2 Apertura di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di
aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1. b); è
consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati
metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga
ridotta la superficie netta di aerazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo
da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla
conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aper-
ture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di
cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura
è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto
e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del
locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri
casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica
complessiva non devono essere inferiori a ("Q" esprime la portata
termica, in kW ed "S" la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra : S maggiore o uguale di Q x 10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di
riferimento: S &gt; o = Q x 15;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto
del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali di cui al
punto 4.2.): S &gt; o = Q x 20 (con un minimo di 5.000 cm2).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superfice netta
inferiore a 100 cm2.
4.1.2.1 Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi
alimentati con gas a densità maggiore di 0,8
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a
filo del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2 m. Le aper-
ture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate
termiche non superiori a 116 kW e 4,5 m per portate termiche
superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali
ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni
drenanti.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le
pareti verticali e orizzontali del locale, nonchè le distanze fra
gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere
l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonchè la manutenzione ordinaria.
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI
EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA,
ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici
4.2.1 Ubicazione
I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di
pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a
0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale
sottostanza o contiguità è tuttavia ammessa purchè la parete
confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o
nel caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo,
attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si
estenda per una lunghezza non inferiore al 20% del perimetro e la
pressione di esercizio non superi i 0,04 bar.
4.2.2 Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi
devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al
fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere realizzate con
materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi di
portata termica complessiva inferiore a 116 kW è ammesso che tali
caratteristiche siano ridotte a R60 e REI 60. Ferme restando le
limitazioni di cui al punto 4.2.4, l'altezza del locale di
installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione
della portata termica complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 Kw: 2.30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;
- superiore a 580 kW: 2.90 m.
4.2.3 Aperture di aereazione
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel
punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e
nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm2.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai
relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si deve
estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete
attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata scoperta
o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusivo
attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. La
superficie netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto
ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi
lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra
specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m.
Nel caso di alimentazione con gas a densità superiore a 0,8, tale
apertura deve essere realizzata anche a filo del pavimento nel
rispetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1.
4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei
canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni
dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio
dell'apparecchio.
È consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per
tale tipo di installazione.
È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete,
previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra
loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi
di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale
da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura
pericolosa
4.2.5 Accesso
L'accesso può avvenire dall'esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare
la formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti
caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza al
fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto,
strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di
alimentazione con gas a densità non superiore a 0,8, è consentito
l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 m2.
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati
destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme,
attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94
(per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al d.m. 16
febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per
m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.5.1 Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di
autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,6 m.
Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il
senso di apertura delle porte non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a
REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente
superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio
scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine
antincendio non è richiesto tale requisito, purchè siano in
materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 Limitazioni per l'installazione a quota inferiore a -5 m e sino
a -10 m al di sotto del piano di riferimento
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati su una
o più intercapedini antincendio, attestate su spazio scoperto, non
comunicanti con alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato
agli apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere
installata, sulla tubazione di adduzione del gas, una valvola
automatica del tipo normalmente chiuso asservita al funzionamento del
bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di
impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.
4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI
ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi
esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le
lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al
fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116
kW, sono consentite strutture R/REI 30.
4.3.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m
realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purchè pertinenti l'attività stessa, tramite
porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI
30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente
aperto purchè asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3,
devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non
inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non
inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino
a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9
m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a
116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di
autochiusura anche del tipo normalmente aperto purchè asservito ad
un sistema di rivelazione incendi.
È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non
aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con
i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente tramite
disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5, b),
indipendentemente dalla portata termica.
4.4.2.1 Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a
densità maggiore di 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali di pubblico spettacolo o destinati
alle attività di cui ai punti 51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89
dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, può avvenire esclusivamente
tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5
- b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione di
pasti
L'installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi
locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di
evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere
direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve
interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori
prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature
deve potersi fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve essere
mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona
consumazione pasti;
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un vol-
ume almeno uguale a 1 m3/min di fumi per ogni kW di potenza assorbita
dagli apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in
materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per
grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere
realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a
quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l'espandersi dei fumi e
dei gas caldi in senso orizzontale all'interno del locale, in
materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata
resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività
servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di
autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali
da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti
in caso di emergenza.
4.5 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO
DIRETTO
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti
al punto 4.2. È tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli
ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che
devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o
esplosioni non è permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che
consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente
dall'apparecchio;
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività
È vietata l'installazione all'interno di: locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autoficcine potranno essere consentiti
solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche norme tecniche
armonizzate.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi
devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed in classe 0 di
reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di
resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel
rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni
superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza della condotta di
scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente
protette. I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale
devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti
della combustione. Nel caso di installazione in ambienti soggetti a
depressione o nei quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di
apprezzabili quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi con
bruciatore atmosferico devono essere di tipo C.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda e
della condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali materiali
combustibili in deposito deve essere tale da impedire il
raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non
inferiore a 4 m. Tali prescrizioni non si applicano agli apparecchi
posti ad una altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali
sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a una altezza
inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione metallica fissa di
altezza non inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque
posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di
controllo.
4.5.3 Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco. I giunti antivibranti devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione
al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte
stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano
spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le
lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di
esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei soprarichiamati locali
può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le
racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe
del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza
dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco
pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente
e direttamente da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e
si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80(gradi) C, posti in corrispondenza
delle serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI
È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali
Le strutture verticali e/o orizzontali su cui sono installati i
moduli a tubi radianti devono essere almeno REI 30 e in classe 0 di
reazione al fuoco. I moduli devono essere installati a non meno di
0,6 m dalle pareti.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve
essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose
ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
4.7 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle
seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni
superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.
TITOLO V
IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1 GENERALITÀ
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di
pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento
degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali
impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono
considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito
indicate e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1 Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con
saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e
dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati,
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori
a quelle indicate dalla norma UNI 8488.
5.2.2 Tubi di rame
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas
della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar)
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di
quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di
interramento lo spessore non può essere minore di 2,0 mm.
5.2.3 Tubi di polietilene
I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento
all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative e
dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437
serie S8, con spessore minimo di 3 mm.
5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE
5.3.1 tubazioni in acciaio
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i
collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante
raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o a
mezzo raccordi flangiati;
c) nell'utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l'impiego
di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti
(tranne per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di
tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. È vietato
l'uso di biacca, minio o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di
acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità
filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità
unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e
con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di
chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa
sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di
quella del tubo sul quale vengono inserite. Non è consentito l'uso
di ghisa sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di 0,8.
5.3.2. tubazioni in rame
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante
brasatura capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico
sono ammessi unicamente nel caso di installazione fuori terra e a
vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici con
elementi di materiale non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali
possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste,
tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante
brasatura forte o raccordi filettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno degli
edifici, ad eccezione del collegamento della tubazione in rame con
l'apparecchio utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o
di acciaio, con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1
lettera e).
5.3.3. tubazioni in polietilene
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in
polietilene; le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura
di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante
saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi
elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono
essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione)
polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici
filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello
stesso polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di
acciaio, sempre con le medesime caratteristiche di cui al punto
5.3.1. lettera e)
5.4 POSA IN OPERA
5.4.1 percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve
essere il più breve possibile ed è ammesso:
a) all'esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad
uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali non
ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente aerati,
di intercapedini, a condizione che il percorso sia ispezionabile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle
tubazioni è consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad
attività industriali si applicano le disposizioni previste dal D.M.
24 novembre 1984.
5.4.2 generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e
collocate in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti;
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori,
conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e
apparecchiature elettriche, telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie,
nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici,
telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto
interno devono essere collocati all'esterno degli edifici o, nel caso
delle prese libere, anche all'interno dei locali, se destinati
esclusivamente all'installazione degli apparecchi. Queste devono
essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi
da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve
essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione
visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione
manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90(gradi) ed
arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto
chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se
alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi
metallici flessibili continui;
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare
giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata con
malta di cemento. Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni,
l'intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con
materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale,
assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali
fughe mediante almeno uno sfiato verso l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal
rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere
adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando
tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque
essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti
separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di
resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo del gas sia
sottostante a quello dell'acqua, esso deve essere protetto con
opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non
propagante la fiamma;
5.4.3 modalità di posa in opera all'esterno dei fabbricati
5.4.3.1 posa in opera interrata
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere
provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione
ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra,
nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di
spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia
dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre
necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la
sistemazione di nastri di segnalazione;
c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice
superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari
a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità non possa essere
rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi
di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni
pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle
tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del
loro ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con
rivestimento esterno pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali
plastici, e devono essere posate ad una distanza reciproca non minore
del massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli
spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi,
sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni
preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici
affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi
di manutenzione su entrambi i servizi.
5.4.3.2 posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente
ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse
devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e
danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere
contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm,
poste ad una distanza massima di 1 m l'una dall'altra. Le altre
tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo,
a bande alternate da 20 cm di colore arancione. All'interno dei
locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare
giunti meccanici.
5.4.3.3 posa in opera in canaletta
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono ricavate
mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di
ventilazione verso l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella
parte alta e nella parte bassa della canaletta. L'apertura alla quota
più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di
gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata a quota
superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto;
5.4.4 modalità di posa in opera all'interno dei fabbricati
5.4.4.1 posa in opera in appositi alloggiamenti
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione
che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di
resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti in locale o
del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI
30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno degli
alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno.
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno con
apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione alla quota più
bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas
con densità maggiore di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore
al piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di
almeno 10 metri da altre aperture alla stessa quota o quota
inferiore.
5.4.4.2 posa in opera in guaina
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di
almeno 2 cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso
l'esterno. Nel caso una estremità della guaina sia attestata verso
l'interno, questa dovrà essere resa stagna verso l'interno tramite
sigillatura in materiale incombustibile.
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno
delle guaine.
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la
fiamma, nell'attraversamento di muri o solai esterni.
Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo deve
essere protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e
l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata
con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento plastico e simili).
È vietato l'impiego di gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è
ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da
guaina corredata di sfiati alle estremità verso l'esterno. Nel caso
di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio
scoperto non è richiesta la posa in opera in guaina, purchè le
tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.
5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in
contenitore o nicchia areata oppure all'interno del locale o in
nicchia entrambi areati direttamente dall'esterno.
5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in
servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e
agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la
prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova
dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere
eseguita prima del collegamento alle condotte di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per
l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalita':
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli
apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia
raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar
(tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione
(comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura della
pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente,
di idonea sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;
- 30 min per tubazioni di 7a specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione
rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate
con l'ausilio di soluzione saponosa o prodotto equivalente ed elimi-
nate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni
rifatte. È vietato riparare dette parti con mastici, ovvero
cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la
prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino
cadute di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto
relativo verbale di collaudo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
6.1 IMPIANTO ELETTRICO
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla
legge n. 186 del 1 marzo 1968 e tale conformità deve essere
attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo
1990.
- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere
installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed
accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano
dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile
e segnalata.
6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere
installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione
degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in
deposito nei locali ove questi sono consentiti.
6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti
e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola
esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore
elettrico generale.
6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26
agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed
utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti
all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affinchè,
durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere
non costituisca fonte di innesco.
TITOLO VII
IMPIANTI ESISTENTI
7.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni. È tuttavia ammesso che:
- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al
punto 4.1.2, purchè non inferiore a quella risultante dalla formula:
S maggiore di 8,6 Q (locali fuori terra);
S maggiore di 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota
-5 m);
S maggiore di 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e
-10 metri al di sotto del piano di riferimento).
È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella
prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e
4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altezza
non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.

----&gt; Vedere tavole da Pag. 27 a Pag. 29 della G.U. &lt;----