Serie Generale n. 113 del 16-5-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 maggio 1988
Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili in PVC - tipo leggero - per uso elettrico, di costruzione Miplast, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici. (GU Serie Generale n.113 del 16-05-1988)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE,
la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata
riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2
della citata legge;
Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 15 giugno 1987 il materiale elettrico
più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Bari, presso
la ditta Giovanni Chimienti - Forniture elettriche - Ingrosso, sita
in Bari, via G. Albanese, 11-13;
Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con
decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
è risultato non conforme ai principi generali in materia di
sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto
(relazione IMQ n. 812 e n. 813);
Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162087 in data 25
settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla
ditta costruttrice Miplast di De Leo Michele, con sede in Cavallino
(Lecce) e alla ditta rivenditrice Giovanni Chimienti, con sede in
Bari, via Albanese;
Considerando che la ditta Miplast di De Leo Michele con l'esposto
in data 27 ottobre 1987 ha chiesto l'esecuzione, in contraddittorio,
di nuove prove sui materiali di cui alle citate relazioni IMQ n. 812
e n. 813;
Vista la lettera ministeriale n. 163003 in data 19 gennaio 1988 con
cui si invitava la citata ditta Miplast a prendere gli opportuni
contatti con l'istituto IMQ per l'esecuzione delle nuove prove
innanzi precisate;
Vista la lettera prot. RG/dl-Div. BT 500/88 in data 12 febbraio
1988, con cui l'istituto IMQ ha comunicato alla ditta Miplast la data
e l'ora di inizio delle richiamate nuove prove;
Vista la lettera prot. CAMP/pc-A/297/88 in data 4 marzo 1988, con
la quale l'istituto IMQ ha comunicato che la ditta Miplast non si è
presentata al contraddittorio e che le prove condotte sui materiali
in questione hanno dato gli stessi risultati descritti nelle
relazioni IMQ n. 812 e n. 813 dell'8 luglio 1987;
Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia
del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che
costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
Decreta:
Art. 1.
È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Miplast, a causa della non conformità
del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza
indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 16 mm
per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti
dati: MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L
mt 100 (Diametro) 16;
tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 20 mm
per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti
dati: MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L
mt 50 (Diametro) 20.

Art. 2.
Si diffida la ditta costruttrice Miplast di De Leo Michele, con
sede in Cavallino (Lecce), nonchè la ditta rivenditrice Giovanni
Chimienti avente sede a Bari, via Albanese n. 11-13, di ritirare dal
mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in
circolazione;

Art. 3.
Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento
saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice
penale vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 2 maggio 1988
Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ
RELAZIONE IMQ N. 812
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale -
Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale
industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.
1. OGGETTO DELLE PROVE:
Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti
elettrici.
Rivenditore: Chimienti Giovanni, via Albanese, 7/13, 70100 Bari.
Costruttore: Miplast di Deleo Michele, via A. Volta, 2, 73020
Cavallino (Lecce).
Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero
(Diametro) 16
mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di
colore, rosso sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e
dati:
PM Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - a norme CEI Normaflex L mt
100 (Diametro) 16 (come da allegato A).
Dati forniti da: Ufficio provinciale industria, commercio e
artigianato di Bari.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI:
Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una
matassa di 50 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE:
Verificare le conformità ai principi generali in materia di
sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge
18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso
le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI
23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.
4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0143):
In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il
materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi
generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18
ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; - disegni; - tabelle;
- fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Roma, addì 28 luglio 1987
Responsabile della prova
L. GARGIONI
p. Istituto italiano del marchio di qualità
RESTELLI

MOTIVI DI NON CONFORMITA'
(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n.
791).
1. Requisiti generali.
d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale
da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto
2).
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico.
a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di
isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la
scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione
1500/15 min).

IMQ
RELAZIONE IMQ N. 813
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale -
Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale
industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.
1. OGGETTO DELLE PROVE:
Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti
elettrici.
Rivenditore: Chimienti Giovanni, via Albanese, 7/13, 70100 Bari.
Costruttore: Miplast di Deleo Michele, via A. Volta, 2, 73020
Cavallino (Lecce).
Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero
(Diametro) 20 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da
etichetta di colore, rosso sulla quale sono riportati le seguenti
indicazioni e dati:
MP Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - a norme CEI Normaflex L
mt 50 (Diametro) 20 (come da allegato A).
Dati forniti da: Ufficio proviciale industria, commercio e
artigianato di Bari.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI:
Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una
matassa di 50 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE:
Verificare le conformità ai principi generali in materia di
sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge
18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso
le prove eseguite secondo le prescrizioni dell norma CEI 23-14/V-1971
e variante V1/IX-1982.
4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0143):
In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il
materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi
generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18
ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; - disegni; - tabelle;
- fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Roma, addì 28 luglio 1987
Responsabile della prova
L. GARGIONI
p. Istituto italiano del marchio di qualità
RESTELLI

MOTIVI DI NON CONFORMITA'
(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n.
791).
1. Requisiti generali.
d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale
da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto
2).
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico.
a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di
isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la
scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione
1500/15 min).
3. Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico.
a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata,
in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si
verifica:
schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (ammesso: 25%);
schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi
completamente deformato (ammesso: 10%).
Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (- 5 C) si
riscontra la rottura di quattro provini su dodici. Ammessi tre su
dodici.