Serie Generale n. 29 del 5-2-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 19 gennaio 1988
Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnotubi Picena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083. (GU Serie Generale n.29 del 05-02-1988)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza
sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 10 dicembre 1985 il materiale più avanti
indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualità presso la ditta M. Raffaeli e Figli S.n.c., con sede a
Chiaravalle (Ancona);
Vista la relazione IMQ n. 753, con la quale l'Istituto italiano del
marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente
alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non
conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la
salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi
riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente
decreto;
Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162068 in data 15
giugno 1987, alla società Tecnotubi Picena, costruttrice del
materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente
risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 30 luglio
1987;
Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono
regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza;
Decreta:
Art. 1.
È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi
titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Tecnotubi Picena S.p.a., con sede in Monsampolo (Ascoli Piceno), a
causa della non conformità del materiale stesso alle regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza,
indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:
tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, (Diametro) 14,
marcato "UNI-CIG 7140-72".

Art. 2.
Si diffida la ditta costruttrice Tecnotubi Picena S.p.a., con sede
in Monsampolo (Ascoli Piceno), nonchè la ditta distributrice M.
Raffaeli e Figli S.n.c., con sede in Chiaravalle (Ancona) e I.M.C.
S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), di ritirare dal mercato la
partita del materiale vietato, già messo in circolazione;

Art. 3.
Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento
saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice
penale vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 19 gennaio 1988
Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ
RELAZIONE IMQ N. 753
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale -
Ispettorato tecnico.
1. OGGETTO DELLE PROVE.
Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a
gas.
Rivenditore: Raffaeli M. &amp; Figli S.n.c., via G. Leopardi, 65,
60033 Chiaravalle (Ancona).
Costruttore: IMC S.r.l., c.da S. Giovanni, 107, 64010 Colonnella
(Teramo).
Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno
14 mm, con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie
interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli
di 93 cm, i seguenti dati, stampigliati in colore blu: UNI-CIG
7140-72.
Altre caratteristiche elencate alla pagina: -.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.
Verificare la conformità alle regole specifiche della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla
norma UNI-CIG 7140-72.
4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 10 dicembre 1985 - DATA DELLE PROVE:
27 gennaio 1986.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2558).
In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione
sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto
ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto
delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: due pagine; - disegni; - tabelle;
una fotografia.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Milano, addì 3 dicembre 1986
Responsabile della prova: RAIMONDINI
-------------------------------------------------------
MOTIVI DI NON CONFORMITA'
I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.
Punto 2.1 - Dimensioni.
Il diametro interno del tubo (14 mm) è superiore al limite
consentito (13,5 mm).
Punto 5.1.2 - Resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma.
In seguito a quanto segnalato per il diametro interno, il tubo
risulta sprovvisto di una adeguata resistenza allo sfilamento dal
portagomma.
Infatti è possibile sfilare il tubo dal portagomma con una
trazione manuale, senza che lo stesso opponga alcuna resistenza allo
sfilamento.
Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.
Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di
petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata
di - 26%.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano
subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo
così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie a
questo tipo di accessorio.