3a Serie Speciale - Regioni n. 4 del 29-1-2011
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 febbraio 2010, n. 9
Modifica delle norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.4 del 29-01-2011)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
n. 15/I-II del 13 aprile 2010)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 18
gennaio 2010,

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituita: «Installazione
in ambiente coperto».
2. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:
«1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio in ambiente
coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:
a) esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali
incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente
separati da altri locali;
b) il box deve avere un volume minimo di 40 m³ ed essere
provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari
a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm²,
ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il
più possibile vicino all'apparecchio;
c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello
stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere
installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in
grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas;
d) il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a
metano già prima dell'immatricolazione.».
2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:
«2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla
rete che all'apparecchio devono corrispondere ai requisiti della
buona tecnica.».
3. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, è così sostituito:
«4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti di cui al
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37, che risultano iscritte nell'albo presso la Camera di commercio,
industria ed artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) ed
e), di questo decreto. Nel caso in cui l'impresa non disponga di
entrambe le specializzazioni, la parte elettrica può essere curata
da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale
tecnico dell'impresa o delle due imprese deve essere appositamente
istruito per iscritto dal fornitore dell'apparecchio.».
5. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della Provincia 10
agosto 2006, n. 40, è aggiunto il seguente art. 13:
«Art. 13 (Luogo di lavoro). - 1. Se l'apparecchio è installato
in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne conto nella
valutazione complessiva del rischio di esplosione da effettuare ai
sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.».
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 9 febbraio 2010

Il vicepresidente della provincia: Hans Berger


(Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010, registro n. 1,
foglio n. 17)