Serie Generale n. 116 del 20-5-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 aprile 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere. (GU Serie Generale n.116 del 20-05-1994)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del
22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già
esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza
contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad
attività alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
Decreta:
È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente
decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore
in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 aprile 1994
Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.

Titolo I - GENERALITÀ
1. OGGETTO

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo
scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni
contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza
da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività
ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n.
217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983)
e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di
cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli
edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto
1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel
caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni
previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti
di volume e solo a quelli.

3. CLASSIFICAZIONE

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità
ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti)
dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare,
si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali
si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo
IV.

4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una
via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà
costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è
possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o
fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE
CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
Parte prima - Attività di nuova costruzione
5. UBICAZIONE

5.1. Generalità.
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere
ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di
esplosione od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica
destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi
destinazioni diverse, purchè fatta salva l'osservanza di quanto
disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette
ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui
ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982).
5.2. Separazioni - Comunicazioni.
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le
attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse
pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1.
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere
a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche
almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche
prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.
5.3. Accesso all'area.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del
fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della
presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3.50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4. Accostamento mezzi di soccorso.
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m,
deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio
delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine
di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza
superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di
prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del
14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare
apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che
comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa
motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla
documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei
relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle
competenti autorità dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare,
per i vari tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91
citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri
elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al
decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e
quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva
tabella:

Altezza antincendio dell'edificio R/REI
- -
Fino a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Superiore a 24 m fino a 54 m . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Oltre 54 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito
specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali
di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0
(non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e
che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di
classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonchè i materiali
isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti
o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla
precedente lettera a), è consentita l'installazione di
controsoffitti nonchè di materiali di rivestimento e di materiali
isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purchè abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1
IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con
componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati
ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i
materiali già in opera, per quelli installati entro centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè
per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti
dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito
che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi
del medesimo articolo.
È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei,
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe
1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di
materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini
delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed
aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
6.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti
al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella
indicata in tabella A.
È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva
non superiore a 4.000 m al quadrato e che il primo piano interrato,
per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di
superficie non eccedente 1.000 m(Elevato al Quadrato), faccia parte
del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole
tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente
decreto.

TABELLA A

Sup. max
Altezza antincendi compartimenti
(m al quadrato)
- -
Fino a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Superiore a 24 m fino a 54 m . . . . . . . . . 2.000
Oltre 54 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 (*)

------------
(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4. Piani interrati.
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non
oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le
predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono
essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua
frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5. Corridoi.
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono
avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30.
Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE
30 con dispositivo di autochiusura.
6.6. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono
essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e
non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo
protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori
terra devono essere del tipo a prova di fumo.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di
tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente
non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non
rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno
ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30
cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in
sommità non inferiore ad 1 m al quadrato. Nel vano di aerazione è
consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli
agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili
automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori
automatici di incendio o manualmente a distanza.
6.7. Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in
caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti
al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati
all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il
vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere
alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti "ascensori
antincendio" da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle
operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei
piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente
dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con
strutture di resistenza al fuoco REI 120;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione
elettrica, una delle quali di sicurezza;
3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico
da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del
fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del
fuoco e tra di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico
tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale
macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

7.1. Affollamento.
Il massimo affollamento è fissato in:
aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento
pari a 0,4 persone/m al quadrato, salvo quanto previsto al punto
8.4.4;
aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più
il 20%.
7.2. Capacità di deflusso.
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso
devono essere non superiori ai seguenti valori:
50 per il piano terra;
37,5 per i piani interrati;
37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3. Sistemi di vie di uscita.
Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva,
devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita,
dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione
della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale
e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove
hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli
spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di
utilizzatori previsto dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di
eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad
altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con
ingombro non superiore a 8 cm.
È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla
direzione dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno
o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice
spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature
a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di
facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la
larghezza utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del
modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La
misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto
più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi
interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie di uscite.
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni
deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su
scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.
È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il
percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non
superiore a 30 m, purchè la stessa immetta direttamente su luogo
sicuro.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.
7.6. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero
di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento
previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori
terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le
porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.
È consentito installare porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile
a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se
possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo
appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando
manca l'alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini
della larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve
essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra
siano serviti da una sola scala, purchè la lunghezza dei corridoi
che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando
l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per
ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non e richiesta la
realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area
riservata alle camere.
8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1. Locali adibiti a depositi.
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m(Elevato al
Quadrato), destinati a deposito di materiale combustibile.
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di
separazione nonchè le porte devono possedere caratteristiche almeno
REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di
incendio deve essere limitato a 60 kg/m al quadrato e deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40
della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso
il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari,
da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella
prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere
installato un estintore.
8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m al quadrato, destinati
a deposito di materiale combustibile.
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione
dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso,
che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un
impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico
d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m al quadrato; qualora sia
superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto
di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad
1/40 della superficie del locale.
8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È
consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi
metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili, strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali
deposito.
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione calore.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo
centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze
turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della
specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite
da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi
alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le
superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere
realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di
sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua
calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a
termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di
spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas
combustibile devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a
gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione
regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere
chiaramente esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a
vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con
densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a
vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove
l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in
guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e
di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di
chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della
tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere
centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i
requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono
realizzati come di seguito specificato:
8.2.2.1. Impianti centralizzati.
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali dove sono installati gli
impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei
gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamatì locali può tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i
compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente
resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano,
azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di
cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza;
8.2.2.5. Impianti localizzati.
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a
fiamma libera.
8.3. Autorimesse.
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere
realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non
dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso
ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si
applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo
esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
conferenze;
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di
mezzi audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione.
I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota
al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purchè non
oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
8.4.2. Comunicazioni.
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone
possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti
dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme,
relativamente alle aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti
dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza
al fuoco almeno REI 30, purchè ciò non sia in contrasto con le
norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali.
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei
materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni
indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.
8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il
pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori,
viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi
esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di
affollamento non superiore a 0,7 persone per m al quadrato e che in
ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema
organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere
serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle
vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la
metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo
sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie
di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono
essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme
alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che
tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non
inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del
piano.
8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.
La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle
vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste
danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i
sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le
necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento
ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge n. 186 del 1 marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23
marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e
successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (W 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e ad interruzione media (W 15 sec) per
ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: 30 minuti;
illuminazione di sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio: 1 ora;
impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purchè
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva,
devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di
avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di
pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del
fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori
deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo
del personale preposto; può essere previsto un secondo comando
centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non
presenti particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente,
secondo quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 30 minuti.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1. Generalità.
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto
di seguito indicato.
11.2. Estintori.
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato
numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una
apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo
approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20
gennaio 1983) e successive modificazioni;
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
in prossimità degli accessi;
in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m al
quadrato di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per
piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non
inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per
attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola
installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici antincendio.
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a
distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle
scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di
scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di
intervento del vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati
all'interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20.
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a
100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga
20 m, realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè
questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente,
oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente
più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando
sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60
min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45.
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono
essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con
montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere
derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un
attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei
servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora
non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso
di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in
posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi
una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello
di 2 bar.
L' alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60
minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al
punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di
idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di
riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una
motopompa con avviamento automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in
edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione
della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.
Affinchè una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;
due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia
pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo
che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe,
ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalita':
una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del
fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al
fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva all'altra;
due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70.
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle
ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere
all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata,
almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei
vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non
inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che
quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il
fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani
fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il
collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000
posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento
automatico a pioggia su tutta l'attività.

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto
deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di
rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa
verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito,
indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque
installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico
dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme
proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione
presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale
preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione
della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella
progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà
consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti
azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta
la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione
o condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle
canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento,
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con
numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di
altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi
ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori
ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre,
dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non
direttamente visibili.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del
Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218
del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi
calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1. Generalità.
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinchè nel corso
della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in
particolare che:
sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli
(depositi, mobilio ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle
persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di
propagazione dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio,
siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o
sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli
stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici; in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di
ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il
controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve
essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non
superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a
personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti
regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di soccorso.
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente,
con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a
fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata
sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di
chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista
presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinchè, in caso
di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi
disponibili per le operazioni di primo intervento, nonchè di
azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed
impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due
volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei
mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonchè a
esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di
emergenza opportunamente predisposto.
15.2. Azioni da svolgere.
In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve
essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:
applicare le istruzioni che gli sono state impartite per
iscritto;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti
dell'attività ricettiva.
15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.
Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto
deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente
organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per
il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. REGISTRO DEI CONTROLLI

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove
siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla
efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza,
dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo
delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione
dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonchè le
riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile
per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la
posizione:
delle scale e delle vie di evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricità;
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre
che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune
lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela
abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono
attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di
incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di
vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in
genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati
con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei
locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Parte seconda - Attività esistenti
18. UBICAZIONE

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto
al punto 20.5.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i
depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della
volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva,
purchè la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI
120.

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto
previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto
riportati:

Altezza antincendio dell'edificio R/REI
- -
Fino a 12 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Superiore a 12 m fino a 54 m . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Oltre 54 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

19.2. Reazione al fuoco dei materiali.
È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della
lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.
19.3. Compartimentazioni.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti
al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti
compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m al
quadrato, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in
ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m(Elevato al Quadrato) e
che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
di incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme,
ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati.
È richiesto il rispetto del punto 6.4.
19.5. Corridoi.
È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte
delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15
con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle
porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non
più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti
letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m
al quadrato. È consentito, altresì, che le porte delle camere non
abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un
impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato
nei corridoi e nelle camere per ospiti.
19.6. Scale.
In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza
antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di
tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono
essere del tipo a prova di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle
porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto
previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione
permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala
attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i
vani scala è consentita, purchè tramite disimpegno con porte di
resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al
successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita
ad uso promiscuo).
19.7. Ascensori e montacarichi.
Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di
resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO IN INCENDIO

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in
relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli
edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito
indicato.
20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato
al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).
20.2. Larghezza delle vie di uscita.
È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi
aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini
del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di
persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate
di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
20.3. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo
quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture
ricettive servite da scale ad uso promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.
20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore
a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala
di sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte
del sistema di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora
venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso
interessato:
i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di
reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di
prendere fuoco su entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una
lunghezza di 25 metri a condizione che:
tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0
di reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio nelle camere e nei corridoi.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i
vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di
autochiusura.
20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.
È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in
edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola
scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due
piani fuori terra.
La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere
normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora
siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto
20.4.1., con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme
incendio a tutta l'attività.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente
porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito
non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:
tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto
automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20
Kg/m al quadrato, con esclusione dei depositi, che devono essere
conformi a quanto indicato al punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitato a
20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto
20.4.1.
Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la
lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia
limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.
È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a
destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti
condizioni:
le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse
nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b),
avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;
le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio;
l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui
strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala,
abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia
superiore a 20 kg/m al quadrato;
la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al
piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.
Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato
quanto segue:
ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo
dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a
25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva
sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a
250 m al quadrato; il percorso massimo per raggiungere la scala,
dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.

21. ALTRE DISPOSIZIONI

21.1. Disposizioni tecniche.
Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.
È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei
ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli
impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000
mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 C,
devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle
condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la
rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i
dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di
fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2. Disposizioni transitorie.
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore
dello stesso, entro i seguenti termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di
cui ai punti 14, 15 e 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva
lettera c);
c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per
ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a
quanto previsto dal punto 19.2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere
presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano
programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del
responsabile dell'attività.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON
CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

22. GENERALITÀ

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il
sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei
punti 11.2, l3, 14 e 17.

Titolo IV - RIFUGI ALPINI
23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono
classificati secondo i seguenti criteri:
categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in
servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie
precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione
locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso,
nonchè all'incidenza del sistema normalmente adottato per i
rifornimenti.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi
ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste
costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti
peculiarita': sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza
presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione
antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:
ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di
innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere
fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti
di cui alla successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli
e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia
la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati
oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con
eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas
vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con
questo;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili,
prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati
all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate
le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a
scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di
maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo
dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione
della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo
rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono
aprirsi verso l'interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa
delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di
emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere
eliminate;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da
parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno
150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm
attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di
classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve
estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un
raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono
essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli
attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono
essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado
di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura
degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni
fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la
possibilità di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile
per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato,
in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata
ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare
automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non
inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i
2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni
meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a
quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco
d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito
da un telo alluminiato a forma di sacco, atto a contenere
completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di
fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I
sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del
rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito
alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni
sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto
dall'eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte
schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini
antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del
gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il
responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al
controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e
dell'efficienza degli impianti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non
superiore a 25 posti letto, devono rispettare quanto di seguito
indicato:
a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova
costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi
esistenti;
b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1
con frequenza almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24,
è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di
G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purchè la stessa sia
utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;
d) devono essere installati estintori conformemente a quanto
richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1. Rifugi di categoria A.
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che
siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II
del titolo secondo del presente decreto.
26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E.
Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui
al titolo II parte prima. È però ammesso che:
non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano,
invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere
tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale
devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia
almeno annuale;
per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra,
è consentito che, il numero delle uscite sia di una per ogni piano.
26.3. Rifugi esistenti di categoria B.
Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II
parte seconda. È inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i
piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono
essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni
piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario
sfollamento.
È però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal
carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R
30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con
caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui
al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre
piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm
60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze
dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso
pari a 30. Per larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a
quanto previsto al punto 20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da
scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste
all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti
caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui
pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti
almento 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili
attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60
di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata
come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a
20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme
anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano
continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro
equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m,
occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di
50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede,
da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente
(anche a pioli);
f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme
siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione
elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno,
generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico
antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le
prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di
almeno un estintore di capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione
di uno ogni 50 m al quadrato e comunque uno ogni piano;
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1,
sia almeno annuale.
26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente
punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c).
Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente
decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di
alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo
con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di
allarme siano ad azionamento manuale.

27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.