Serie Generale n. 84 del 10-4-1991
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 marzo 1991
Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU Serie Generale n.84 del 10-04-1991)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
Decreta:
Art. 1.
Attività di controllo
1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo
umano debbono conseguire una o più delle finalità riportate
nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale
di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli
di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e
IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante.
3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di
acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di
controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua, alle
prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale
fa parte integrante.
4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la
vigilanza ed in controllo delle acque destinate al consumo umano
finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità.

Art. 2.
Mappatura degli impianti di acquedotto
1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di
acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e
servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni
territorialmente interessati la mappatura delle opere di
attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di
distribuzione, fino i rami terminali della rete, dell'acqua fornita
all'utenza.
2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di
cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la
trasmettono al Ministero della sanità e tempestivamente la
aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di
concerto con le altre regioni interessate allorchè si tratti di
impianti di acquedotto di interesse interregionale.

Art. 3.
Controlli sanitari
1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità
sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare -
anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni
eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:
a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle
acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4;
b) verificano la conformità delle risultanze dell'esame
ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle
prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con
carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione
e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali
difformità riscontrate;
c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione
e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti
necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse
idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei
provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al
successivo art. 5;
d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le
risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o
rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto
d'acquedotto.
2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e
servizi multizonali di prevenzione:
a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli
analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore,
trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unità sanitaria lo-
cale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità sanitaria lo-
cale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto
d'acquedotto eventuali difformità riscontrate.

Art. 4.
Giudizio di qualità e di idoneità d'uso
1. Il giudizio di qualità sull'acqua destinata al consumo umano,
fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli
analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti
nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato al
giudizio di cui sopra.
3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del
presente decreto il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito,
semprechè risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli
analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.

Art. 5.
Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli
utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti
cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unità sanitaria
locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-
sanitari.
2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza
di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga,
per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta
regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti
proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i
controlli igienico-sanitari.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un
approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno
oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a
conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro
adozione.
4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto
d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli
atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle
risorse idriche e dell'acqua condottata.

Art. 6.
Approvvigionamento idrico d'emergenza
1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile
un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove
possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti
pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente
qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del
Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento
di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le
strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.

Art. 7.
Rapporti con le regioni
1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità entro il 31
gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di
applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità
delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine
igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve,
medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi
proponibili per eliminarle.

Art. 8.
Attività di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente
legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da
ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità.
Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di
attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle
funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato
dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia
giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.
2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono
disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi
di proprio personale.

Art. 9.
Comitato permanente
1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica
concernente le acque destinate al consumo umano, è costituito un
comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei
servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanità e composto:
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali
coordina anche le attività di segreteria del comitato;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per
il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;
da cinque esperti designati dalle regioni;
dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità
competenti in materia;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.
2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato
articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio
tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti
esterni.
3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.

Art. 10.
Competenze delle province autonome
1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si
intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Roma, 26 marzo 1991
Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO I
GENERALITÀ
L'emissione di un giudizio sulla qualità di un'acqua deve sempre
basarsi su una ponderata valutazione dell'insieme dei dati analitici
relativi ai parametri organolettici, fisici, chimici, chimico-fisici
e microbiologici opportunamente integrati dalle risultanze dell'esame
ispettivo. Esame ispettivo ed analisi di laboratorio devono infatti
raggiungere, nel loro complesso, una o più delle seguenti finalita':
A) Controllo delle caratteristiche igieniche dell'aqua alla
captazione (1) in modo da accertare:
1) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile
senza alcun trattamento, oppure
2) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile
dopo idoneo trattamento, oppure ancora
3) se siano tali da non consentirne l'utilizzazione a scopo
potabile, con ragionevole margine di sicurezza ed economicità, anche
dopo il trattamento.
B) Controllo dell'efficacia dell'eventuale trattamento
effettuato.
C) Controllo della sicurezza igienica delle opere idraulico-
ingegneristiche, a partire dall'impianto di captazione fino ai rami
terminali della rete di distribuzione.
D) Evidenziazione di potenziali pericoli di contaminazione della
risorsa idrica o dell'aqua avviata alla distribuzione.
Le modalità con le quali gli esami analitici ed ispettivo
concretizzano i menzionati obiettivi sono esposte diffusamente nei
successivi capitoli. Dal momento, comunque, che l'acqua destinata
all'uso potabile è un bene naturale del quale non si ha una
disponibilità ambientale illimitata ed il cui rinnovo non avviene
con facilità, si sottolinea preliminarmente come la difesa della
normale facies delle risorse idriche e dell'acqua condottata debba
rappresentare uno dei cardini delle attività di controllo e vada
condotta tenendo presenti i consueti elementi di giudizio In questo
stesso senso attenzione adeguata va posta anche agli
approvvigionamenti privati, per i quali valgono le considerazioni
appena accennate ma sui quali occorre disporre, addebitandone la
relativa spesa ai proprietari, adeguati controlli al fine, tra
l'altro, di verificare che non siano essi stessi fonti di
inquinamento più diffuso (ad esempio, con opere di captazione di
pozzi che permettono il trascinamento di contaminanti in falda).

ALLEGATO II
ESAME ISPETTIVO
1) PRELIMINARI SULLA RACCOLTA DEI DATI CIRCA GLI APPROVVIGIONAMENTI
IDRICI.
A cura dei gestori degli impianti d'acquedotto sia pubblici che
privati, si provvede, su conformi direttive delle autorità
regionali, al censimento, alla registrazione, alla ubicazione su una
planimetria a scala 1:25.000 ed al costante aggiornamento di tutte le
fonti utilizzate per l'approvvigionamento idrico e dei relativi
impianti di acquedotto. Detti elaborati debbono essere corredati
almeno:
a) della documentazione in merito al processo autorizzativo e/o
alla concessione allo sfruttamento della risorsa idrica;
b) della planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione della
risorsa idrica attinta e delle relative aree di salvaguardia ed
altresì della stratigrafia del terreno interessato;
c) di una relazione tecnica in merito alle caratteristiche
costruttive ed alla cronologia di realizzazione dell'impianto di
acquedotto, alla sua portata media annua ed al numero di utenti
serviti.
Copia della documentazione in questione è trasmessa dai gestori
degli impianti d'acquedotto al comune, alla regione, all'unità
sanitaria locale ed al Presidio e servizio multizonale di
prevenzione.
2) CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI ATTINGIMENTO.
Fermo restando che le opere di captazione devono essere conformi
in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto
dalla vigente normativa di settore, le unità sanitarie locali, in
collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati,
se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono
assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati.
A) Pozzi.
1) Occorre verificare che i pozzi impiegati per
l'approvvigionamento idrico offrano le necessarie garanzie igieniche
di protezione delle falde attraversate.
2) Occorre verificare che la parte superficiale del pozzo sia
contenuta in una apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al
solo personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o
proferibilmente sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche.
Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da consentire
l'agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla
manutenzione, essere sufficientemente aerata nonchè dotata di
caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da
ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle
pareti e dalla copertura; le aperture, infine, devono essere protette
con reti a maglia fine.
3) Occorre verificare che la testata del pozzo sia provvista, ove
possibile, di una chiusura, dotata di foro munito di un tappo
filettato, atta alla introduzione di una sondina per l'effettuazione
della misura di livello e per il prelievo diretto di campioni.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la
verifica di accessi, porte, serrature, stato dei manufatti, organi di
manovra e tubazioni.
B) Sorgenti.
1) Occorre verificare che l'opera di captazione raggiunga la
scaturigine geologica della risorsa idrica e comunque sia realizzata
in modo da evitare infiltrazioni di acque superficiali.
2) Occorre verificare che i manufatti di presa, accessibili per le
dovute ispezioni, siano realizzati in calcestruzzo con
caratteristiche di buona impermeabilità che eventuali additivi ad
esso aggiunti non vengano rilasciati o comunque provochino effetti
nocivi.
3) Occorre verificare che l'opera di presa, come di norma,
comprenda, oltre alla vasca di calma e di sedimentazione, anche la
vasca di partenza nella quale l'acqua captata deve arrivare
attraverso uno stramazzo che permetta la misura di portata. La vasca
di partenza deve essere dotata di:
uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere
infiltrazioni dall'esterno, per consentire lavaggi con idoneo
disinfettante occorrenti sia prima di utilizzare la vasca che durante
la manutenzione in corso d'esercizio;
uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti durante i
periodi di morbida o di piena della sorgente, collegato allo scarico;
un tubo di partenza posto ad un livello di almeno m 1,00 sotto lo
stramazzo di arrivo e di almeno m 0,30-0,50 più in alto della platea
di fondo;
una rientrata d'aria posta sul tubo di partenza.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la
verifica di accessi, porte, serrature, stato di manufatti,
dispositivi di aerazione, organi di manovra e tubazioni.
C) Laghi naturali e bacini artificiali.
Occorre verificare che l'opera di presa sia disposta a distanza
dal fondo tale da evitare apprezzabili azioni di richiamo di
torridità o vegetazione ed a distanza dalla superificie tale che,
anche nelle condizioni di massimo svaso, si abbiano limitate
escursioni delle caratteristiche termiche e biologiche ed altresì
che essa sia ubicata in modo da risentire il meno possibile
dell'influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco delle correnti.
È buona norma che l'opera di presa sia provvista di luci, regolabili
a quota diversa.
D) Corsi d'acqua.
Occorre verificare che l'ubicazione dell'opera di presa tenga
conto del regime idrologico del corso d'acqua nei vari periodi
dell'anno, della stabilità della sua sezione e soprattutto della
presenza di insediamenti e del recapito finale dei relativi scarichi.
L'opera di presa, infatti, deve essere ubicata a monte di
insediamenti e di scarichi importanti e, ove ciò non sia
realizzabile, alla maggiore distanza possibile.
3) CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE.
Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione devono essere
conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto
previsto dalla vigente normativa di settore.
A) Opere di trasporto.
Premesso che per opera di trasporto si intende la canalizzazione
per il trasporto della risorsa idrica dall'opera di presa al
serbatoio di accumulo ovvero all'impianto di potabilizzazione, le
unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici
tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità
di seguito elencati:
1) occorre verificare le interazioni tra insediamenti esistenti e
la condotta e che, in relazione all'importanza dell'impianto, al tipo
delle condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati,
siano definiti eventuali provvedimenti amministrativi atti a
preservare la qualità dell'acqua trasportata. Tali provvedimenti
potranno riguardare la definizione di una apposita fascia di
protezione della condotta da assoggettare a limitazioni d'uso, tra le
quali il divieto di edificazione, di piantagioni arboree, di deposito
o spandimento di materie che possano essere fonti di inquinamento;
2) occorre verificare se le condutture siano in pressione o a
superficie libera e che la qualità dell'acqua trasportata sia
preservata comunque;
3) occorre verificare la stabilità dei terreni attraversati,
ponendo particolare attenzione alle zone soggette a movimenti
franosi;
4) occorre verificare il materiale di costruzione della condotta
e, nel caso di materiale ferroso, occorre altresì accertarsi del suo
grado di protezione dalla corrosione;
5) occorre verificare che i punti di massimo relativo e di minimo
relativo del profilo longitudinale della condotta siano
rispettivamente dotati di apparecchiature di sfiato e di scarico.
Queste, come qualsiasi altra apparecchiatura o pezzo speciale o
giunzione a flangia, debbono essere collocate all'interno di pozzetti
ispezionabili. In particolare per gli scarichi si dovrà verificare
l'esistenza di chiusure idrauliche con sifone ed altro mezzo fisico
di separazione (quale una reticella metallica) atto ad evitare
l'ingresso di animali;
6) occorre verificare che laddove ci siano interferenze con la
rete fognaria, la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto
sia possibilmente superiore a quella della generatrice superiore
della fognatura; in ogni caso occorre verificare che nell'evenienza
di incroci tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura delle
fogna entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed
ispezionabili, di idonea lunghezza.
B) Serbatoi.
Premesso che per serbatoi si intendono gli impianti di raccolta
delle acque captate, le unità sanitarie locali, in collaborazione
con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai
gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i periodici
controlli di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare, nel caso di serbatoi interrati, che sia
stabilita al loro esterno un'area di rispetto sulla quale siano
imposte limitazioni d'uso e che all'intorno del serbatoio siano
previste opere per l'allontanamento delle acque meteoriche, di
scorrimento superficiale e di falda;
2) occorre verificare che l'arrivo dell'acqua sia posto dalla
parte opposta al punto di partenza ovvero che siano inseriti
opportuni setti, all'interno della vasca, in modo da favorire il
ricambio dell'acqua immagazzinata;
3) occorre verificare che ogni vasca sia dotata di scarico di
fondo e di scarico di superificie;.
4) occorre verificare che le operazioni di ordinaria
manutenzione, di lavaggio e di disinfezione siano effettuate
periodicamente e che all'uopo il fondo della vasca abbia una
opportuna pendenza per consentire un agevole smaltimento delle acque
di lavaggio;
5) occorre verificare che le acque di scarico e di sfioro
confluiscano in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica e di
altro dispositivo di separazione atto ad impedire l'ingresso di
animali;
6) occorre verificare che la presa d'uscita sia munita di
apposita succhieruola e sia situata ad un'altezza dal fondo tale da
non richiamare eventuali materiali sedimentati;
7) occorre verificare che i dispositivi di aerazione si aprano
verso le camere di manovra e che siano idonei ad impedire il
passaggio di polveri e di microrganismi viventi;
8) occorre verificare che le vasche non siano fornite di luci
aperte direttamente all'esterno e che al di sopra di esse non siano
applicate aperture;
9) occorre verificare che le coperture dei serbatoi siano
impermeabilizzate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche;
10) occorre verificare che sia previsto un idoneo sistema di
misura dell'acqua in arrivo e dell'acqua in partenza;
11) occorre verificare che tutte le apparecchiature siano
alloggiate in apposita camera di manovra opportunamente separata
dalle vasche;
12) occorre verificare che siano messi in atto idonei sistemi di
coibentazione delle pareti e della copertura;
13) occorre verificare che il materiale con cui è realizzato il
serbatoio e che è a contatto con l'acqua sia tale da non modificare
la qualità dell'acqua immagazzinata;
C) Reti di distribuzione.
Premesso che per rete di distribuzione si intende il complesso
delle canalizzazioni, site a valle delle opere di adduzione e dei
serbatoi, che mettono a disposizione degli utenti acqua potabile e
che per esse valgono le medesime raccomandazioni fatte per le opere
di trasporto alla precedente lettera A) di questo stesso paragrafo 3)
e tenuto altresì conto che dette reti sono sempre in pressione e che
i rubinetti di erogazione fungono anche da sfiato, le unità
sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici
comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di congruità
di seguito elencati:
1) occorre verificare che sia assicurata nei limiti del possibile
una sufficiente portata d'acqua pro-capite in modo da evitare che si
operino sistematiche interruzioni dell'erogazione;
2) occorre verificare che in ciascun punto della rete la quota
piezometrica sia adeguatamente superiore alla quota del terreno anche
nelle condizoni più gravose;
3) occorre verificare che gli scarichi delle condotte della rete
di distribuzione non siano messi in comunicazione diretta con le
fognature e che invece avvengano attraverso apposito pozzetto
provvisto di intercettatore idraulico e che infine lo sbocco della
condotta di scarico sia convenientemente al di sopra del livello
massimo del pozzetto stesso;
4) occorre verificare che, nel caso in cui sia impiegata una
doppia rete di distribuzione, una ad uso potabile e l'altra per altri
usi, sia impedita la loro connessionee che le rispettive tubazioni
siano ben distinte tra loro e facilmente individuabili.
4) RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.
Allorchè si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove
risorse per l'approvvigionamento idrico sono necessarie
l'autorizzazione alla ricerca e captazione e/o la concessione alla
derivazione.
A tal fine è necessaria, a cura del richiedente, la presentazione
di un progetto di ricerca corredato di uno studio idrogeologico
completo dell'area interessata e di una relazione tecnica contenente,
tra l'altro, le caratteristiche dell'impianto di captazione e delle
opere di presa ed i dati relativi alla portata che si intende
utilizzare ed agli usi. In particolare, nello studio idrogeologico
vanno approfondite le caratteristiche delle diverse fonti che si
intendono utilizzare, sia in relazione al loro utilizzo che alle
conseguenze che dall'utilizzo possono derivare:
1) nel caso di sorgenti, nella valutazione della portata da
captare va tenuto presente che, trattandosi di sottrazione
all'origine del corpo idrico, il quale può essere privo o carente di
acqua in alcuni periodi dell'anno, si può verificare una riduzione
delle capacità di diluizione ed autodepurazione. Pertanto occorre
assicurare un deflusso naturale nel corpo idrico comunque compatibile
con il mantenimento delle esigenze ecologiche dello stesso e con gli
altri usi in atto o previsti;
2) se il prelievo è da falda, bisogna valutare il regime ed il
movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde
attigue, nonchè la stabilità dei livelli piezometrici ed i
possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti
provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non
desiderabili;
3) se il prelievo è da acque superficiali, va accertata la
presenza di insediamenti sia a monte che a valle, l'ubicazione e la
qualità dei relativi scarichi ed il regime idrogeologico nel tratto
di presa;
4) più in generale, infine, vanno evidenziate eventuali fonti di
inquinamento attuali o potenziali e pertanto va con precisione
relazionato sugli insediamenti che, anche al di fuori delle zone di
rispetto, possono influenzare la qualità dell'acqua che si intende
utilizzare.
Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o della
concessione è necessario acquisire in merito il parere della
competente unità sanitaria locale emesso dopo aver compiuto le
indagini e gli approfondimenti previsti dal presente e dal successivo
allegato.

ALLEGATO III
CONTROLLO DI QUALITÀ
Il controllo analitico di un'acqua per uso potabile, e quindi la
sorveglianza sulle sue caratteristiche qualitative dal punto di
captazione ai rami terminali della rete di distribuzione, ha come
scopo fondamentale la tutela della salute pubblica. Per questo motivo
tutti gli esami di laboratorio devono essere eseguiti con la
frequenza dovuta, tenuto conto che, ai fini della sorveglianza
routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un elevato numero
di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri per campione,
spesso ha molto più significato dell'esecuzione di pochi controlli
volti al rilevamento di numerosi parametri per ogni campione. Per il
medesimo motivo le indagini fisiche, chimiche e fisico-chimiche
devono essere indirizzate a rilevare, oltre ai costituenti normali,
l'eventuale presenza di sostanze o composti tossici e/o nocivi e di
altre sostanze o composti che, al di là di certe concentrazioni,
possono dar luogo ad inconvenienti e con analoga finalità si deve
procedere all'esame microbiologico, che deve essere sempre eseguito
in stretto collegamento con gli altri esami (2).
Le risultanze delle indagini analitiche effettuate e dell'esame
ispettivo, evidenziando eventuali variazioni delle caratteristiche
delle acque nel corso del tempo, in relazione alla loro specifica
fisionomia ed alla situazione idrogeologica nonchè in relazione a
possibili interferenze connesse con sversamenti industriali e/o
urbani nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di
fondamentale importanza per prevenire il degrado e tutelare la
qualità delle acque.
1) MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI (3).
I campioni devono essere prelevati, conservati e trasportati in
modo da evitare alterazioni che possano influenzare
significativamente i risultati delle analisi.
A) Parametri organolettici, chimico-fisici, indesiderabili e tossici.
I prelievi devono essere effettuati in contenitori puliti e
sufficientemente risciacquati con lo stesso tipo di acqua da
prelevare.
Fatte salve le determinazioni da eseguirsi in loco, il volume
totale del campione deve essere sufficiente all'esecuzione delle
analisi.
I campioni prelevati devono essere trasportati in idonei
contenitori e conservati, di norma, a 4 C.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le
particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
B) Parametri microbiologici.
I prelievi devono essere effettuati in contenitori sterili.
Qualora le acque in esame contengano cloro residuo, le bottiglie di
prelievo dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato
(nella quantità di ml 0,1 per ogni 100 ml di capacità della
bottiglia) aggiunto prima della sterilizzazione.
Il volume totale del campione deve essere sufficiente
all'esecuzione delle analisi.
I campioni, prelevati secondo le usuali cautele di asepsi, devono
essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 C) al
riparo dalla luce e, nel più breve tempo possibile (e comunque entro
e non oltre le 24 ore dal prelievo), essere sottoposti ad esame.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le
particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2) TIPI DI CONTROLLO ED INDAGINI ANALITICHE.
Le unità sanitarie locali debbono disporre una diversificazione
degli accertamenti analitici, sia per quanto riguarda la mappatura
dei punti di prelievo (4), sia per quanto riguarda la frequenza dei
campionamenti, sia per quanto concerne i parametri da rilevare, in
relazione alle diverse finalità che il controllo si propone.
A) Controllo delle caratteristiche di qualità dell'acqua alla
captazione (5).
a) Indagini preliminari su acque di nuova utilizzazione.
Anche allo scopo di avere elementi informativi sulla necessità o
meno di un trattamento di potabilizzazione e/o di disinfezione
nonchè sulla sua tipologia, è sempre necessario effettuare almeno
per la durata di un anno una serie di analisi atte a definire la
fisionomia dettagliata dell'acqua e le sue variazioni legate sia alle
diverse condizioni di precipitazioni meteoriche che alle eventuali
interferenze con insediamenti agricolo-zootecnici od industriali od
urbani.
1) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine
sotterranea è necessario praticare una serie di analisi complete (6)
onde evidenziarne dettagliatamente le caratteristiche (7). Tale
analisi completa va eseguita per lo meno su un campione prelevato
ogni stagione ed altresì deve essere accompagnata, nel corso
dell'anno, dalla rilevazione analitica dei parametri indicati nelle
colonne "controllo minimo", "controllo normale" e "controllo
periodico" della tabella A dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con una frequenza minima di
ulteriori quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo.
È comunque indispensabile che i campioni prelevati (da sorgenti, da
pozzi trivellati o a scavo, da cisterne, ecc.) siano rappresentativi
della qualità dell'acqua in esame e non vengano contaminati
dall'esterno (8).
2) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine
superficiale è necessario che tale risorsa idrica sia sottoposta ad
un approfondito studio. Anche ai fini di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, l'ubicazione
delle stazioni di prelievo e la frequenza minima annuale dei
campionamenti e delle analisi sono quelle fissate rispettivamente,
dagli articoli 3 e 5 (commi 1, 2, 3 e 4) del decreto del Ministro
della sanità del 15 febbraio 1983. I parametri da esaminare nonchè
i relativi metodi di misura sono riportati negli allegati I e II del
decreto ministeriale citato.
b) Indagini su acque in corso di utilizzazione.
1) Se è in corso di utilizzazione a scopo potabile un'acqua di
origine sotterranea, è necessario controllarne nel tempo le
caratteristiche (7). Allo scopo, è necessario praticare ogni anno
una o più serie di analisi approfondite, da fissare in relazione
alla diversa tipologia dell'acqua, alla possibile influenza di
insediamenti ed attività civili o produttive nonchè in relazione
all'andamento storico degli esami analitici ed ispettivi effettuati,
in modo da avere un'immagine rappresentativa della qualità
dell'acqua in esame nonchè delle sue eventuali variazioni.
2) Allorchè sono utilizzate a scopo potabile acque di origine
superficiale vigono le disposizioni di cui alla precedente lettera
a), punto 2) del presente sottoparagrafo A).
B) Controllo del trattamento effettuato.
Vanno controllati con opportuna frequenza temporale tutti quei
parametri che sono rappresentativi ai fini del rilevamento del
trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione.
Se l'acqua è trattata con cloro, inoltre, occorre determinare,
possibilmente sul posto, il cloro attivo residuo effettuando il
prelievo nei punti terminali della rete di distribuzione e
verificando che la concentrazione del cloro residuo attivo nei punti
suddetti si aggiri intorno a 0,2 mg/l (9). Nel caso la clorazione
venga effettuata per puro scopo precauzionale la concentrazione del
cloro residuo potrà anche essere inferiore al predetto valore.
Qualora nell'eventuale trattamento di potabilizzazione delle acque
venissero utilizzati flocculanti e coadiuvanti di flocculazione, e in
tutti i casi in cui siano utilizzate sostanze e prodotti tendenti a
migliorarne le caratteristiche igieniche (quali polifosfati, ozono,
sali metallici etc.), se non vi è normativa specifica, è necessario
accertare il grado di purezza e l'innocuità alle concentrazioni res-
idue delle sostanze o prodotti utilizzati.
Infine è da tenere presente che l'impiego di additivi o di
inibitori di incrostazione delle acque fluenti può portare alla
disincrostazione delle condotte stesse con tutte le conseguenze che
possono derivare per eventuali fenomeni di corrosione a carico delle
tubature.
C) Controllo dell'acqua in distribuzione.
Negli allegati I, II e III al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono riportati, rispettivamente, i
requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano,
i modelli e le frequenze minime annuali delle analisi, nonchè i
metodi di analisi per i vari parametri presi in considerazione.
L'osservanza delle usuali modalità di prelievo, trasporto e
conservazione dei campioni, ricordate nel paragrafo 1) del presente
allegato nonchè la rispondenza dei controlli effettuati a quanto
riportato nei predetti allegati al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, garantiscono all'utente, in
condizioni di perfetta efficienza della rete idrica, la potabilità
dell'acqua quando i campioni esaminati siano stati prelevati nel
punto di immissione dell'acqua nella rete di distribuzione ovvero in
uno o più punti rappresentativi.
3) CASI PARTICOLARI.
1) Qualora sia richiesto dalle caratteristiche idrogeologiche del
bacino di alimentazione delle acque o da interferenze di scarichi
agricolo-zootecnici od industriali od urbani con la risorsa idrica,
è sempre indispensabile controllare la presenza nell'acqua di
composti, sostanze, o microrganismi, normalmente assenti, che possano
rappresentare un fattore di rischio per la popolazione; in tale
ipotesi occorre procedere ad indagini mirate, allargando, con la
frequenza di campionamento dovuta, il ventaglio delle indagini anche
a parametri non compresi nell'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2) In particolare, variazioni sensibili di alcuni parametri
(quali, ad esempio, colonie sviluppantesi su agar, conducibilità
elettrica, ammoniaca, nitriti, nitrati, sostanze organiche, fosfati,
ecc.) debbono richiamare l'attenzione circa la possibilità di
inquinamento delle acque esaminate. Indagini mirate sono allora
necessarie, soprattutto quando sia accertato da esami precedenti che
la concentrazione nell'acqua di fattori pericolosi rischia di
avvicinarsi al limite di accettabilità o quando si verifichino
circostanze particolari che possono interessare in qualche modo le
acque.
3) Nel caso di acque sottoposte a trattamento di disinfezione
(fermo restando quanto disposto dalle note (1) e (3) alla tabella B
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236) occorre disporre, soprattutto per le utenze
numericamente più limitate, un incremento della frequenza del
controllo dei parametri microbiologici e del parametro relativo al
disinfettante usato.
4) Poichè è necessario tenere sotto controllo lo stato della
rete di trasporto e di distribuzione delle acque, è indispensabile
effettuare periodicamente, in punti significativi e comunque anche
nei punti
terminali della rete, opportune verifiche dei parametri fisici,
chimico-fisici, chimici e microbiologici che, in funzione della
situazione locale, sono in grado di evidenziare eventuali deficienze
della rete.
5) Nel caso in cui qualche esame analitico evidenziasse, durante
la sorveglianza in rete, eventuali indici di inquinamento, i prelievi
debbono eseguirsi oltre che in punti significativi della rete anche
all'entrata ed all'uscita dell'eventuale serbatoio di raccolta. Ciò
mette in condizione di rilevare, almeno approssimativamente, il punto
ed il tratto di rete in cui compare l'indice di inquinamento più
elevato e quindi di avere opportune indicazioni sul punto dove si è
verificato l'inconveniente. In tale evenienza dovranno essere
disposti d'urgenza gli opportuni interventi atti a ripristinare, nel
più breve tempo possibile, la situazione di normalità.

ALLEGATO IV
PROCEDURE OPERATIVE
1) CRITERI GENERALI.
Il complesso dei controlli sulle risorse idrico-potabili
precedentemente descritto a partire dalle opere di captazione per
terminare alla messa a disposizione degli utenti dell'acqua potabile
deve essere finalizzato all'acquisizione di ogni utile informazione
relativa alle caratteristiche di qualità dell'acqua destinata al
consumo umano. Gli elementi conoscitivi così raccolti debbono
infatti fornire le basi per programmi di tutela delle risorse da
possibili degradi o contaminazioni ovvero portare all'individuazione
delle necessità e delle priorità degli interventi correttivi o di
risanamento sia in condizioni di emergenza che a medio-lungo periodo.
A tale scopo è necessario che le attività di sorveglianza,
forzatamente multidisciplinari, si fondino tanto su un'azione
continua, programmata ed omogenea dei soggetti a diverso titolo
interessati alla problematica, quanto sul fattivo coordinamento
operativo tra comuni, unità sanitarie locali, presidi e servizi
multizonali di prevenzione e gestori degli impianti d'acquedotto
nell'ambito delle eventuali disposizioni all'uopo emanate dalle
regioni.
Nel quadro delle attività di controllo (sia sulle risorse
naturali utilizzate per l'uso potabile che sui relativi impianti
d'acquedotto che ancora sull'acqua in distribuzione) è possibile,
d'altra parte, individuare diversi ed adeguati modelli organizzativi;
tuttavia, condizione essenziale per un corretto ed efficace
funzionamento del sistema di sorveglianza è l'adozione su scala
regionale di criteri univoci di comportamento che uniformino al
meglio la complessa materia oggetto del presente decreto. A questo
proposito e per maggior chiarimento, si propongono due tavole
sinottiche che riepilogano funzioni da esperire, esercizio di
competenze e direzione dei flussi informativi in ambito locale. Al
riguardo si segnala che per ciò che concerne il flusso informativo a
partenza dal gestore dell'impianto di acquedotto valgono le
disposizioni di cui al successivo allegato V.

TAVOLA 1

Procedure operative relative alle risorse idriche (10) ed agli
impianti d'acquedotto

Funzioni da esperire Strutture competenti Flusso informativo
--- --- ---
Mappatura risorse ed Gestori All'unità sanitaria
impianti locale, al presidio
e servizio multizona
di prevenzione, al
comune ed alla
regione
Esame ispettivo Unità sanitaria locale Ai gestori, al comune
o (11) presidio e ed alla regione
servizio multizonale
di prevenzione
Mappatura dei punti Unità sanitaria locale Al presidio e servizi
di prelievo e multizonale di
tipologia delle prevenzione
campagne di
campionamento
Prelievo dei campioni Unità sanitaria locale
o presidio e servizio
multizonale di
prevenzione (12) ---
Indagini analitiche Presidio e servizio All'unità sanitaria
multizonale di locale (e da questa
prevenzione al comune, alla
regione ed ai
gestori) ed al
Ministero della
sanità
Giudizio di qualità Unità sanitaria locale Al comune, alla
regione
ed ai Gestori

TAVOLA 2
Procedure operative relative all'acqua in distribuzione
Funzioni da esperire Strutture competenti Flusso informativo
--- --- ---
Mappatura dei punti Unità sanitaria locale Al presidio e servizi
di prelievo e multizonale di
tipologia delle prevenzione
campagne di
campionamento
Prelievo dei campioni Unità sanitaria locale
o presidio e servizio
multizonale di
prevenzione (12) ---
Indagini analitiche Presidio e servizio All'unità sanitaria
multizonale di locale (e da questa
prevenzione al comune, alla
regione ed ai
gestori) ed al
Ministero della
sanità
Giudizio d'idoneità Unità sanitaria locale Al comune, alla
d'uso regione
ed ai Gestori

Per quanto concerne il contenuto della tavola 1, l'articolazione
del sistema di sorveglianza richiede preliminarmente, da parte
dell'unità sanitaria locale, l'acquisizione dei dati riguardanti
l'anagrafe e la mappatura delle risorse idriche sfruttate a scopo
potabile e dei relativi impianti d'acquedotto (13). Quindi sulla
scorta delle risultanze sia degli esami ispettivi svolti che
dell'andamento storico delle indagini analitiche effettuate in
passato che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta
realtà locale, le unità sanitarie locali definiscono le modalità
di svolgimento pratico delle attività di controllo e si dà quindi
corso alle procedure di cui agli allegati II e III, considerando che
l'inoltro del campione da esaminare al presidio e servizio
multizonale di prevenzione che effettua l'analisi deve essere
effettuato entro le 24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità
sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche deve essere
effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo del campione e
comunque nel più breve tempo possibile in caso di risultato
sfavorevole.
Per quanto concerne il contenuto della tavola 2, l'articolazione
del sistema di sorveglianza richiede da parte dell'unità sanitaria
locale che, acquisiti i dati relativi all'anagrafe ed alla mappatura
dell'impianto d'acquedotto (13), sulla scorta delle risultanze sia
degli esami ispettivi svolti che dell'andamento storico delle
indagini analitiche effettuate in passato che ancora sulla base di
valutazioni legate alla concreta realtà locale, si definiscano i
punti di prelievo dei campioni e che si dia corso alle procedure di
cui agli allegati II e III. Al riguardo va considerato che l'inoltro
del campione da esaminare al presidio e servizio multizonale di
prevenzione che effettua l'analisi deve essere effettuato entro le 24
ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità sanitarie locali del
risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato di norma
entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque nel più breve
tempo possibile in caso di risultato sfavorevole.
2) CASI PARTICOLARI.
1) L'unità sanitaria locale che accerti un progressivo degrado
qualitativo dell'acqua esaminata ne dà comunicazione tempestiva al
comune e/o alla regione, procede, in collaborazione, ove necessario,
con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o
regionali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle cause del
processo e promuove presso le competenti autorità l'adozione degli
opportuni atti necessari alla salvaguardia ed alla promozione della
qualità della risorsa idrica.
2) Il presidio e servizio multizonale di prevenzione che accerti
indici di contaminazione nell'acqua esaminata ne dà comunicazione
tempestiva all'unità sanitaria locale.
Nell'evenienza descritta, l'unità sanitaria locale propone al
comune e/o alla regione e/o al gestore l'adozione dei provvedimenti
cautelativi sulle acque necessari alla tutela della salute degli
utenti; procede, in collaborazione, ove necessario, con i competenti
uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali coadiuvati, se
del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, all'individuazione
della natura e delle cause del processo; promuove presso le
competenti autorità l'adozione degli opportuni atti necessari al
risanamento ed alla promozione della qualità della risorsa idrica
compromessa.

ALLEGATO V
COMPITI DEI GESTORI DELL'IMPIANTO
Per l'effettuazione dei controlli e delle misure sulle acque
destinate al consumo umano i tecnici delle unità sanitarie locali e
dei presidi e servizi multizonali di prevenzione devono avere libero
accesso agli impianti. Detto personale, inoltre, deve poter
effettuare tutti i controlli richiesti, nonchè consultare registri e
raccogliere tutte le necessarie informazioni.
I proprietari nonchè gli addetti agli impianti devono rendersi
disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria
collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si
verifichino cambiamenti nelle opere acquedottistiche, con possibili
influenze sulle attività di controllo della qualità dell'acqua, di
darne immediata comunicazione ai servizi competenti della regione,
del comune, delle unità sanitarie locali e del presidio e servizio
multizonale di prevenzione.
In particolare, i gestori di impianti di acquedotto devono porre
ogni attenzione e cautela nel programmare ed effettuare opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla conservazione
delle buone attitudini impiantistiche con riguardo specialmente a:
pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di compenso e di
distribuzione, secondo frequenze che il gestore stabilisce in
funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto nonchè
della situazione dei luoghi;
ispezione delle reti di distribuzione, con adeguate tecnologie
non distruttive, e loro conseguente riparazione, secondo frequenze
che il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche
dell'acqua e dell'impianto, della pressione di esercizio nonchè
della situazione dei luoghi;
esecuzione tempestiva delle operazioni di manutenzione degli
impianti di trattamento e di disinfezione.
Delle predette operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria è tenuta registrazione scritta a disposizione
dell'autorità sanitaria ed analogo obbligo vale per l'annotazione
delle risultanze dei controlli sui servizi essenziali del ciclo
dell'acqua (ivi comprendendo le analisi di routine effettuate, le
modalità dell'eventuale trattamento dell'acqua, ecc.), che vanno
almeno mensilmente comunicate, anche in forma sintetica, all'unità
sanitaria locale.

ALLEGATO VI
GIUDIZIO DI QUALITÀ E DI IDONEITÀ D'USO
Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo
umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
1) L'unità sanitaria locale sulla base del riscontro analitico
relativo all'acqua, alla captazione o a livello di impianto di
trasporto, trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente
della giunta regionale, a seconda dei casi, l'adozione o meno di
provvedimenti cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione
dell'immissione in rete di distribuzione) per le acque che superino
per uno o più dei vari parametri presi in considerazione
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, i relativi valori limite numerici od organolettici
fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un opportuno
trattamento di potabilizzazione) una condizione di normalità. La
promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata
in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario o
semplicemente estetico-organolettico del parametro o dei parametri
riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonchè in relazione a
fenomeni di arricchimento naturale delle acque.
Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto,
cloruri e conteggio delle colonie su agar, parametri per i quali
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, vengono riportati solo i valori consigliati ovvero
considerazioni sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi
dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unità sanitaria lo-
cale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la
popolazione i provvedimenti relativi all'immissione, con o senza
limitazione d'uso, nella rete di distribuzione delle acque che
risultino disattendere tali osservazioni.
Per conducibilità elettrica specifica, sostanze estraibili con
cloroformio, calcio, potassio e boro, parametri per i quali al
momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A. rela-
tive, è auspicabile infine che i valori riscontrati agli esami
analitici non si discostino in maniera eccessiva dai rispettivi
valori guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri;
in caso contrario, il sindaco adotta, su proposta dell'unità
sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con
o senza limitazioni d'uso, delle acque con dette caratteristiche
nella rete di distribuzione.
2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente,
nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse eventuali
indici di inquinamento nell'acqua prelevata dalla rete di
distribuzione, il sindaco, su proposta dell'unità sanitaria locale,
adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel
punto o nel tratto di rete interessato, sulla base del rapporto
rischi/benefici per la popolazione.