Serie Generale n. 154 del 3-7-2002
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. (GU Serie Generale n.154 del 03-07-2002)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e sentito

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni
urgenti per l'individuazione della disciplina relativa
all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera
g), relativo alla "determinazione delle caratteristiche
merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico,
dei combustibili e dei carburanti, nonchè alla fissazione dei limiti
del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n. 1391, "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.
615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore degli impianti termici";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989,
recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174
del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, che
fissa i "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento della qualità dell'aria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991,
recante modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia
di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, "Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di
concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico nonchè delle caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa
"modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel
e criteri di ripartizione del contingente agevolato";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione
della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento";
Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette del Ministero delle finanze del 20 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, recante
caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio
combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla
combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2001,
recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione
del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi.
Considerata l'opportunità di aggiornare ed integrare il citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995
al fine di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della
salute umana;
Sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 19 novembre 1998, recante
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva
83/189/CEE;
Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2002.

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche
dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico nonchè le caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati
negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè quelli utilizzati nelle
attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
b) Combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli
impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
c) Luogo di produzione di uno o più combustibili: area
delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla
produzione di detti combustibili;
d) Potenza termica nominale dell'impianto di combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare
dell'impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore,
espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la
parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni
focolare costituisce un'unità termica. Ai soli fini della
definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilità
dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare è la
somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo
diverse valutazioni dell'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione.
2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1,
lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:
a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;
b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;
c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione
mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) forni da pane;
f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione.

Art. 3.

Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando,
anche in relazione a quanto prescritto dai successivi comma, i poteri
attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività
di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) è consentito l'uso dei seguenti
combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
e), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto
1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in
allegato I, punto 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato I punto 1, colonne 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9 e 10;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III
punto 2;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle
condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1%
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 4;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non
superiore all' 1% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate in allegato I, punto 4;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto
di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
r) biogas individuato nell'allegato VI, alle condizioni ivi
previste
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio
industriale nel quale tale gas è prodotto.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di
combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare,
uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino
all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve
essere superiore a 180 mg/kg;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2,
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa
e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o
emulsionanti, purchè il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti
indicati al comma 1 lettere o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 4, riga 7
3. Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per
singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di
cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica
203/1988, nonchè negli altri impianti delle stesse potenzialità
autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di
emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, è consentito
altresì l'uso di:
a) emulsioni acqua - bitumi rispondenti alle caratteristiche
indicate nell'allegato I, punto 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come
somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. È altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da
petrolio, in deroga a quanto previsto all'allegato 3B, punto B) 4, al
decreto ministeriale 12 luglio 1990;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo
di cui all'allegato IV.
5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti
dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al
60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6%
in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 4, riga 8.
6. È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al
comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata
nell'industria alimentare.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella
regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e
non, di energia elettrica e termica purchè vengano raggiunte le
percentuali di desolforazione riportate nell'allegato 9 del decreto
del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
b) impianti di cui al comma 2 del presente art..
8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la
combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui
all'art. 3 comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori
limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro
diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi
potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti
salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti
combustibili:
a) carbone da vapore;
b) coke metallurgico e da gas;
c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
e) bitume da petrolio;
f) coke da petrolio;
g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.
2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono
estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli
impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo
1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli
obiettivi di qualità dell'aria.
3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico
rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, punto 4, è
consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'allegato III, punto 2.3, lettera
b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale,
per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le
tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono
essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti
nonchè di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi
impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti
parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
della camera di combustione.
2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è prescritto,
ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla
misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione,
previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello
stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203 e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione,
nonchè i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle
predette norme.

Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto
1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III
punto 2;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle
condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I,
punto 3;
l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche
indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto
all'art. 10;
m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1,
colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2, fatto salvo
quanto previsto all'art. 9;
o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in
allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche
indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto
all'art. 10;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente a
quanto previsto all'art. 10;
r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi
previste.
2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r)
non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle
mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione.
3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035
MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i
combustibili di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono
rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite
di emissione in atmosfera riportati in allegato V. I valori di
emissione devono essere controllati almeno annualmente dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione
dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di
centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3 si
applicano a partire dal 1 settembre 2003.
5. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, fatte salve
diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello
stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata
dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a
condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni
programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, si
ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I,
punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto
1;
f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I,
punto 3;
6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del
biogas di cui al comma 1, lettere f), h) e r), devono rispettare i
valori limite e le prescrizioni indicate negli allegati III e VI,
entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma
2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza termica nominale per
singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti
tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti
installati precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e
costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza
termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere
dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonchè di
un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo
dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti
parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
della camera di combustione.
3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o
superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2 entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di
petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), è consentito negli
impianti di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza
termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni
singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono
fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni,
nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie
per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.
2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di
petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino al termine
fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3,
e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e
comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in
ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile
o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti
combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale
dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di
esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993 n. 4 12 e successive modificazioni.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti
di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per
i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 9.

Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui
all'art. 6, comma 1 lettera n), è consentito negli impianti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica
nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni singolo
focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte
salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito
dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il
conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.
2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è
consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e
programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli
impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad
olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad
emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura
pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili
impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 n. 412 e successive modifiche.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti
di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o
di emulsioni di cui al comma 1.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per
i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e
programmi di cui agli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei
seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche
indicate in allegato I, punto 4;
b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in
allegato I, punto 4;
c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche
indicate in allegato I, punto 4;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici, ditali combustibili. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1
trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art.
31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.
3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1,
l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q),
negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a
0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

Art. 11.

Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni,
nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 possono limitare l'utilizzo dei
seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove
tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell'aria:
a) agglomerati di lignite;
b) carbone da vapore;
c) coke metallurgico e da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio:
f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio.

Art. 12.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
delle attività produttive, è istituita una Commissione
interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e
da un rappresentante del dipartimento affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di
integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle
amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonchè per la
individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 420.
2. La Commissione di cui al comma 1 propone inoltre
l'aggiornamento:
a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti
e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonchè dei
relativi metodi di analisi e valutazione;
b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;
c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;
d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili,
e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;
f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione
per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
3. La Commissione propone, in via prioritaria, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative
al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo
nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e
valutazione, nonchè le caratteristiche tecniche degli impianti di
combustione per uso civile.
4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione
previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino
all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle
emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili
liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i
metodi riportati negli allegati I, II, IV, riferiti alle versioni
più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è
effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicato
nell'allegato I, punti 2 e 3.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12
e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto
dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 69

----&gt; Vedere Allegato I da pag. 15 a pag. 17 della G.U. &lt;----

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA - GASOLIO, ACQUA - KEROSENE E
ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE

1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera 1) e articolo
6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non
può essere inferiore al 10%, nè superiore al 30%.
1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con
l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non
contenenti composti del fluoro, del cloro nè metalli pesanti. In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è
previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il
suddetto limite di specifica.
1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20oC ±
1oC e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo
ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2
(corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15
minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla
percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e
sedimenti".
1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a
separazione di acqua superiore alla percentuale consentita
dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", può essere
utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto
direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di
stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio
accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove
sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla
UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo
la norma UNI-CEI EN 42002.

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di
petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera b), comma 4
lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non
può essere inferiore al 10%, nè superiore al 30%.
2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con
l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non
contenenti composti del fluoro, del cloro nè metalli pesanti. In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è
previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il
suddetto limite di specifica.
2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50oC ±
1oC e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo
ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2
(corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15
minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla
percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1 alle voci "Acqua e
sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".
2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a
separazione di acqua superiore alla percentuale consentita
dall'Allegato 1, punto 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e
"Sedimenti", può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo
1, comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità
e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato
secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il
sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003
e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI
EN 42002.

ALLEGATO III

INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI
UTILIZZO
(articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h))

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente
meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da
manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e
cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche
previste per la commercializzazione e l'impiego;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste
per la commercializzazione e l'impiego.

2. Condizioni di utilizzo

La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può
essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa
pirolisi o gassificazione.
2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili
devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad
un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di
avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento è
l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si
applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 203/88.

Potenza termica nominale complessiva installata (MW)
====================================================================
(1)&gt;0,15 ÷ ( 3 &gt; 3 ÷ ( 6 &gt; 6 ÷ (20 &gt;20 mg/Nmc (2) mg/Nmc(2) mg/Nmc(2)
mg/Nmc(2)
====================================================================
polveri totali 100 30 30 30 10(3)
--------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale (COT) --- --- 30 20 10(3)
--------------------------------------------------------------------
Monossido di carbonio(CO) 350 300 250 200 150(3) 100(3)
--------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 500 400 400 300(3) 200(3)
--------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (espressi come SO2) 200 200 200 200
--------------------------------------------------------------------
(1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o
superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore
limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nmc. (2) I valori
limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato
alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0,1013 MPa. (3) Valori medi
giornalieri.

2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR 24 maggio 1988 n. 203.
2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite
alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle
normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria
negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare,
inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento,
tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di
combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non
obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per
singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica
nominale, singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW);
d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso
della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio,
degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per
gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o
uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore
acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene
essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso
delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale
(non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale
complessiva inferiore o uguale a 20 MW);
f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni
negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati
nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in
continuo.

2.4 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1,
lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 2.3 lettera f)
devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di
centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Per gli impianti di nuova
costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione è
certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.
2.5 Agli impianti di potenza termica nominale complessiva
inferiore o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del D.P.R.
25 luglio 1991.

ALLEGATO IV
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IDROCARBURI PESANTI
DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL GREGGIO
(articolo 3, comma 4, lettera d))

1. Provenienza: processi di lavorazione del greggio
(distillazione, processi di conversione e/o estrazione)
2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura:

=================================================================
Metodi di
misura
=================================================================
Potere calorifico inferiore min. 35.000 kJ/kg
sul tal quale
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Contenuto di ceneri sul in massa max 1% UNI EN ISO 6245
tal quale
-----------------------------------------------------------------
Contenuto di zolfo sul in massa max 10% UNI EN ISO 8754
tal quale
-----------------------------------------------------------------

3. Condizioni di impiego:

Gli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
possono essere impiegati, previa gassificazione, per l'ottenimento di
gas di sintesi e alle seguenti condizioni:
3.1 il gas di sintesi può essere destinato alla produzione di
energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in
caldaie e/o forni) nel medesimo comprensorio industriale e in
impianti con potenza termica, per singolo focolare, non inferiore a
50 MW;
3.2 gli impianti devono essere attrezzati per la misurazione e la
registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della
temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore
acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi
di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può
essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
3.3 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante
dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la
produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:

====================================================================
a) Polveri totali 10 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
b) Ossidi di azoto (espressi come NO2) 70 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 60 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
d) Monossido di carbonio 50 mg/Nmc(1) (come valore
medio giornaliero)
--------------------------------------------------------------------
(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e
0,1013 MPa.

3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante
dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti
parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:
====================================================================
a) Polveri totali 30 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
b) Ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 180 mg/Nmc(1)
--------------------------------------------------------------------
d) Monossido di carbonio 150 mg/Nmc(1) (come valore medio
giornaliero)
--------------------------------------------------------------------
(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0.1013 MPa.

ALLEGATO V
VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI
IMPIANTI PER USO CIVILE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I
COMBUSTIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R)
articolo 6 comma 3)

Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i
combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r),
devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, un
valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nmc(1)
riferito ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
anidro pari al:

a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi;
b) 6% per i combustibili solidi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
sono quelli contenuti nelle norme UNI 10263 ed UNICHIM 158, e
successivi aggiornamenti.

ALLEGATO VI
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIOGAS
(articolo 3 comma 1 lettera r) e articolo 6, comma 1, lettera r))

1. Provenienza:

Gas combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica
metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti, in
particolare non prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri
rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può
essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla
normativa sui rifiuti.
3. Condizioni di utilizzo:

3.1 L'utilizzo del biogas, costituito prevalentemente da metano e
biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti
solforati, espressi come solfuro di idrogeno, pari allo 0,1% v/v, è
consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas
si produce. Gli impianti in cui viene utilizzato come combustibile il
biogas devono rispettare i valori limite di emissione indicati alle
lettere seguenti, espressi in mg/Nmc(1) e riferiti ad un ora di
funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avviamento, arresto
e guasti.

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW)
===========================================================
( 3 &gt;3
-----------------------------------------------------------
carbonio organico totale (COT) 150 100
-----------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO) 800 650
-----------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 450
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
Composti inorganici del cloro sotto 10 10
forma di gas o vapori (come HCl)
-----------------------------------------------------------

b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori limite di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
15%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW)
====================================================================
( 8 &gt; 8 ÷ (15 &gt; 15 ÷ (50 &gt;50
--------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale (COT) -- -- 50 50
--------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO) 100 80 60 50
--------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi
come NO2) 150 80 80 60
--------------------------------------------------------------------
Composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapori
(come HCl) 5 5 5 5
--------------------------------------------------------------------

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
3%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW)
===========================================================
( 3 &gt;3
-----------------------------------------------------------
Ossido di carbonio 150 100
-----------------------------------------------------------
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 300 200
-----------------------------------------------------------
Carbonio organico totale (COT) 30 20
-----------------------------------------------------------
Composti inorganici del cloro sotto 30 30
forma di gas o vapori (come HCl)
-----------------------------------------------------------

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati
controlli almeno annuali dei valori limite di emissione fissati nella
tabella al punto 3.1 lettere a), b) e c) ad esclusione di quelli per
cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare,
superiore a 6 MW devono effettuare la misurazione e registrazione in
continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno,
della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio,
degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo
del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi).
3.4 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni, si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR 24 maggio 1988 n. 203.
3.5 Agli impianti alimentati a biogas ed aventi potenza termica
nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW si applica l'articolo
2, comma 1 del DPR 25 luglio 1991.
3.6 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1,
lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 3.2 devono essere
effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I
valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di
impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 e successive modifiche. Per gli impianti di nuova
costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione è
certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.