3a Serie Speciale - Regioni n. 48 del 26-11-1988
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 maggio 1988, n. 15
Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: Costruzione di palestre scolastiche interrate. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.48 del 26-11-1988)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21;
Visto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96
del 1 dicembre 1987;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 22
febbraio 1988;

Decreta:

È emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge
provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Costruzione di palestre
scolastiche interrate", secondo il testo allegato che fa parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, addì 20 maggio 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1988
Registro n. 13, foglio n. 15
-------------------------------------------------------

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE
DI PALESTRE SCOLASTICHE INTERRATE
Art. 1
Condizioni per la costruzione
di palestre scolastiche interrate

1. È consentita la costruzione di palestre scolastiche interrate
qualora:
a) non rimanessero a disposizione della scuola, ai sensi delle
norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito della costruzione
di una palestra in superficie;
b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un
danno funzionale all'esistente complesso scolastico;
c) non fosse possibile realizzare una palestra in superficie
entro la distanza dalla scuola massima consentita dalla normativa
vigente.

Art. 2
Accessi e uscite di sicurezza

1. Per le palestre scolastiche senza tribune, da non usare come
luogo di riunione e destinate ad ospitare non più di tre classi e,
quindi, non più di cento persone, devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
a) sulla parete di fronte all'entrata principale della palestra
deve essere apposto un cartello con l'indicazione che nella palestra
non possono trattenersi più di 100 persone;
b) le porte principali di accesso, la scala principale, il
corridoio principale e i pianerottoli devono avere una larghezza non
inferiore a m. 1,50;
c) oltre all'accesso principale deve essere realizzata:
1) un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,20 quando la
differenza di quota fra il pavimento della palestra e la soglia
dell'uscita all'aperto non superi m. 7,50 e/o la distanza fra
l'uscita all'aperto e l'ingresso alla sala-palestra non superi m. 15;
2) ovvero un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,50
quando le misure rispettivamente di m. 7,5 e/o m. 15 di cui al
precedente punto 1) vengono superate.
2. Per palestre con tribune o usate anche come luogo di riunione:
a) valgono le norme contenute nell'art. 9 e nell'art. 10 del
decreto ministeriale 10 settembre 1986, norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, e le norme del
Ministero degli interni relative alla costruzione di luoghi di
riunioni pubblici;
b) è richiesto il parere della commissione provinciale di
controllo di luoghi di riunione pubblici;
c) le uscite di sicurezza devono essere segnalate chiaramente
con indicazioni visibili da ogni parte della palestra.
3. Le palestre interrate devono essere accessibili ai portatori di
handicap, qualora la scuola non disponesse di altra palestra che
risponda alle esigenze degli stessi.

Art. 3
Misure antincendio

1. Per il tipo di palestre di cui al comma primo dell'art. 2:
a) le strutture portanti devono possedere una refrattarietà di
almeno 120 minuti primi;
b) le strutture portanti in metallo devono venir prottette
contro l'incendio con mezzi efficaci;
c) per la determinazione del grado di resistenza al fuoco, a
prescindere dal materiale, valgono le tabelle e i metodi di calcolo
contenuti nella circolare ministeriale n. 91 del 14 settembre 1961.
2. Per il tipo di palestre di cui al comma secondo dell'art. 2
valgono le norme statali per la costruzione di sale pubbliche.

Art. 4
Climatizzazione

1. Nella palestra, negli spogliatoi e nei locali igienico-sanitari
è necessario garantire un ricambio d'aria di 2,5 volte per ora. La
velocità della corrente d'aria può raggiungere al massimo i 0,3
m/sec., se le aperture di scarico sono disposte a più di m. 2,0 di
altezza rispetto al pavimento, ed i 0,15 m/sec., se le aperture di
scarico si trovano ad un'altezza inferiore ai m 2 rispetto al
pavimento.
2. Deve essere sempre data la possibilità di regolare la
temperatura media nella palestra fra +12C a +22C. Nei bagni e negli
spogliatoi la temperatura deve essere di +22C. Per il resto la
temperatura dell'aria deve essere conforme sia alle disposizioni
contenute nelle norme per la costruzione di scuole, sia alle
disposizioni di legge relative al risparmio energetico.
3. L'aria fresca deve essere umidificata con adeguato trattamento
in modo da ottenere nella palestra, in inverno, un grado di umidità
dell'aria pari al 45%-55%.

Art. 5.
Illuminazione naturale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, quando sia
possibile il ricorso all'illuminazione naturale:
a) nella palestra, ad un metro di altezza dal pavimento,
l'intensità luminosa orizzontale deve essere non inferiore a 250 lux
e devono essere evitate differenze di luminosità;
b) le finestre devono essere disposte, ove possibile, sulla parte
longitudinale della palestra e sul soffitto; non devono essere
disposte, ove possibile, sulle pareti più strette al fine di evitare
effetti di abbagliamento;
c) per le finestre devono essere usati materiali infrangibili,
trasparenti o traslucidi;
d) le aperture alla luce naturale, che provocano un fastidioso
irradiamento solare, devono essere munite di dispositivi di
protezione contro la luce del sole;
e) le superfici riflettenti sono da evitare.

Art. 6.
Illuminazione artificiale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, qualora non
sia possibile ottenere nella palestra un'illuminazione naturale
sufficiente o qualora l'illuminazione naturale non sia affatto
possibile:
a) per quanto concerne l'intensità luminosa e le precauzioni
antiabbaglianti valgono le prescrizioni previste per l'illuminazione
naturale;
b) nel caso di illuminazione naturale insufficiente a causa di
finestre di superficie fortemente ridotta, il colore della luce
artificiale deve essere scelto in modo da renderla possibilmente
simile alla luce naturale; la luce artificiale deve mescolarsi
quindi, correttamente, dal punto di vista fisiologico, con la luce
naturale (colore della luce bianca: circa 3800K-4200K);
c) nel caso di illuminazione totalmente artificiale a causa
dell'assenza di finestre, l'intensità luminosa, ad un metro di
altezza dal pavimento, deve essere non inferiore a 250 lux per
l'attività di allenamento e raggiungere a 600 lux per l'attività
agonistica, con apposto del colore della luce "warmton"
(2600K-3000K);
d) l'illuminazione deve essere tale da creare tenui ombre;
e) i corpi illuminanti devono essere disposti in modo da impedire
cadute ed essere protetti con vetro infrangibile, griglia di
protezione o altri dispositivi consimili. Deve essere assicurata
l'accessibilità e una loro facile manutenzione.

Art. 7.

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento è
autorizzata la costruzione interrata di vani destinati a riunioni
scolastiche, aule magne, sale per proiezione di films e refettori, in
cui gli alunni non si trattengono per l'intera durata delle lezioni,
ma solo per tempi limitati.