Serie Generale n. 57 del 9-3-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 29 febbraio 1988
Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m(Elevato al Cubo). (GU Serie Generale n.57 del 09-03-1988)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito
nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del
regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926,
n. 1331;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme
integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio
1974;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979,
con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno
1982, n. 290, con il quale è stata attribuita al predetto istituto
la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, in
precedenza svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della
combustione;
Ravvisata l'opportunità di modificare la procedura di esecuzione
delle verifiche e prove afferenti i recipienti fissi di gas di
petrolio liquefatto di capacità fino a 5000 litri;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza
del lavoro;
Decretano:
Art. 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti
fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi
disciplinati dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 4 maggio 1984), "Norme
di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non
superiore a 5 m(Elevato al Cubo)".

Art. 2.
Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto
I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000
litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla
verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9
del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della
ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente,
anzichè presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:
a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL;
b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei
recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che
possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta
installazione del recipiente completo dei relativi accessori,
assumendosene le conseguenti responsabilità;
c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unità
sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla
installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalità e
indirizzo dell'utente.

Art. 3.
Verifiche annuali di esercizio
I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000
litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla
verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto
ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del
gas si impegni a:
a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli
agenti atmosferici;
b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con
scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di
conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e
della funzionalità degli accessori;
c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con
altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL.
Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al
capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974.
La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che
dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

Art. 4.
Verifiche decennali
Per i recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a
5000 litri, la verifica completa decennale di cui all'art. 9 del
decreto ministeriale 21 maggio 1974 può essere costituita da una
ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non
distruttivi per il rilievo degli spessori.

Art. 5.
Norma transitoria
Ai recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000
litri, già installati e sottoposti con esito favorevole alle
verifiche e prove di primo o nuovo impianto e periodiche da parte
degli organismi preposti alla loro sorveglianza, può essere concesso
l'esonero dalla prescrizione relativa alla verifica annuale di
esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974
con le medesime procedure ed alle stesse condizioni previste
nell'art. 3 del presente decreto.
Roma, addì 29 febbraio 1988
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA
Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA