3a Serie Speciale - Regioni n. 36 del 15-9-1990
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 1989, n. 4
Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc nei comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.36 del 15-09-1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.
F i n a l i t à

Il presente regolamento disciplina gli scarichi provenienti da
nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000
mc siti nei comuni o nelle aree urbane non ancora servite da
pubbliche fognature. Gli scarichi di cui al presente titolo sono
"provvisori" e saranno inattivati al momento in cui entrerà in
servizio l'impianto di pubblica fognatura.

Art. 2.
Scarichi degli insediamenti civili esistenti

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi
ad esso, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno
impartite dall'autorità locale.

Art. 3.
Modalità di smaltimento per gli scarichi provenienti
da insediamenti civili di cui al presente regolamento

1. Lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti dai nuovi
insediamenti civili rientranti nel presente regolamento sarà
realizzato nei modi seguenti:
a) vasca tipo Imhoff per la chiarificazione del liquame e vasca
a perfetta tenuta stagna per la raccolta del liquame chiarificato;
b) impianto con trattamento biologico.
2. Gli impianti di cui al precedente comma vanno realizzati con le
seguenti caratteristiche tecniche e funzionali;
a) vasca tipo Imhoff caratterizzata dalla presenza di due
comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di
digestione) per il liquame e fango che consentono un trattamento di
chiarificazione dei reflui e parziale stabilizzazione dei fanghi.
L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno
metri 1 dai muri di fondazione e non meno di metri 10 da condotte,
pozzi o serbatoi di acqua potabile.
Le vasche devono essere interrate ed a perfetta tenuta stagna;
devono avere l'accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere
munite di tubo di ventilazione.
Il proporzionamento della vasca sarà stabilito tenendo presente
che il comparto di sedimentazione deve permettere, per le portate di
punta, una detenzione di almeno 4 - 6 ore. Come valori medi nel
comparto di sedimentazione si devono avere circa 40 - 50 litri per
utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità
non deve essere inferiore a 250 - 300 litri complessivi.
Per il compartimento del fango si devono avere 100 - 120 litri
procapite. All'avviamento dovrà essere messa calce. In fase di
conduzione il fango che viene a formarsi dovrà essere asportato con
periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo
smaltimento, avendo cura di lasciare in sito la quantità necessaria
ad assicurare l'innesto con il fango che andrà a sedimentarsi
successivamente.
Lo smaltimento del fango asportato dovrà essere eseguito nel
rispetto della disciplina statale e regionale all'uopo vigente.
Il pozzo a perfetta tenuta stagna per lo stoccaggio provvisorio
del liquame chiarificato deve essere interrato, munito di idoneo tubo
di ventilazione e distanze almeno metri 1 dai muri di fondazione e
non meno di metri 10 da condotte, pozzi e serbatoi di acqua potabile.
Il proporzionamento sarà stabilito in funzione del numero di
utenti e tenendo presente che lo svuotamento dovrà avvenire almeno
mensilmente.
b) Per gli impianti con trattamento biologico o chimico lo
smaltimento potrà avvenire per dispersione o percolazione mediante
sub-irrigazione ai sensi della normativa statale e regionale ovvero
nel sottosuolo e nei corpi idrici recipienti, nel qual caso dovranno
rispettarsi i limiti di accettabilità previsti dal piano di
risanamento delle acque per gli scarichi delle pubbliche fognature.

Art. 4.
Individuazione dei siti per lo smaltimento

1. I comuni individuano, su suolo non adibito ad uso agricolo,
secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nella normativa
statale e regionale, i siti provvisori per lo smaltimento dei fanghi
e del liquame chiarificato e provvedono alla corretta ed igienica
conduzione e regolamentazione dello smaltimento negli stessi. I siti
così individuati dovranno essere dichiarati idonei in base a quanto
previsto nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4
febbraio 1977.

Art. 5.
Autorizzazioni

1. Agli utenti di scarichi provvisori previsti nel presente
regolamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10
maggio 1976, n. 319 e art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983,
n. 24, sarà rilasciata da parte del sindaco del comune
un'autorizzazione provvisoria che avrà validità sino all'entrata in
funzione della pubblica fognatura.
2. Le autorizzazioni allo scarico per gli impianti di smaltimento
di cui alla lettera a) dell'art. 3 devono contenere l'indicazione del
sito di smaltimento finale individuato dal comune.

Art. 6
Documentazione da presentare per l'autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precendente articolo, il
titolare dello scarico dovrà presentare istanza di bollo
all'autorità competente con allegato:
a) relazione tecnica illustrante, con riferimento al tipo di
insediamento, il tipo di trattamento previsto e le modalità di
smaltimento;
b) progetto del sistema trattamento-smaltimento.
2. La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà
essere trasmessa, a cura dell'interessato, all'autorità competente
per l'autorizzazione allo scarico contestualmente alla presentazione
della domanda di concessione ad edificare o lottizzare.

Art. 7.
Controllo urbanistico

1. Le autorizzazioni a lottizzare le concessioni edilizie non
possono essere rilasciate se non risultino osservati gli adempimenti
di cui al precedente articolo.
2. Le norme del presente regolamento non sono applicabili agli
insediamenti sorti in violazione di leggi e di regolamenti
urbanistici.

Art. 8.
Vigilanza e controllo sugli scarichi

1. I controlli sugli scarichi sono effettuati dall'autorità
preposta al rilascio delle autorizzazioni.
2. I controlli devono essere efettuati con cadenza periodica
almeno semestrale e devono essere tesi a verificare il regolare
funzionamento delle attrezzature tecniche nonchè l'osservanza delle
presenti normi e prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione.
3. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di
smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e all'ambiente.

Art. 9.
Revoca delle autorizzazioni allo scarico

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate a norma del
presente regolamento si intendono di fatto revocate non appena sarà
entrato in funzione il sistema fognante urbano a servizio delle aree
in cui ricade l'impianto autorizzato provvisoriamente.
2. Le autorizzazioni allo scarico devono essere, inoltre, revocate
nei casi contemplati dagli artt. 15, ultimo comma, e 22 della legge
10 maggio 1976, numero 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonchè
per il mancato adeguamento alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Prima di revocare l'autorizzazione l'autorità competente al
controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecunarie,
assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.
Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto,
l'autorità competente, contestualmente alla revoca
dell'autorizzazione, ingiunge immediata cessazione dello scarico.

Art. 10.
S a n z i o n i

1. Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le
sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio
1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed
agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 8.
3. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono
accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai
controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo
svolgimento del loro compito.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare come regolamento della regione Puglia.
Bari, 3 novembre 1989

COLASANTO