Serie Generale n. 134 del 10-6-1999
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio. (GU Serie Generale n.134 del 10-06-1999)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,
in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonchè ai
componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati
nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli
ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un
percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi
lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto
di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati
esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.

Art. 2.
D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la
cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza
difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore
a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che
si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale
è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose,
inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al
suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformità;
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato
dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o
di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui
documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli
derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o
straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello
idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle
porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti
principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico
adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e
trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e
montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 3.
Dimostrazione di prototipi

1. È consentita la presentazione, in particolare in occasione di
fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di
sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento,
purchè l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello
indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei
componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che
siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea.

Art. 4.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il
presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il
presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o
della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi
reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei
vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o
installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell'impianto.

Art. 5.
Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente

1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si
considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresì
conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di
rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti
sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.

Art. 6.
Procedura di valutazione della conformità

1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza
elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un
esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualità conforme all'allegato VIII per il controllo della
produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualità completo
conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e
redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI,
oppure
di garanzia di qualità di cui all'allegato XII,
oppure
di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV,
se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE
del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità
ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore
per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità
conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme
alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo
stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del
progetto fornisce al responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le
indicazioni necessarie affinchè queste operazioni si possano
svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una
copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e
che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
altresì che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni
delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti
dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente
articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul
mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza
per uso personale.

Art. 7.
Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore
in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e
deve, altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio
purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di
detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio
e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la
Commissione e gli Stati membri.

Art. 8.
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia

1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su
segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento
permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli
accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando è constatato che un ascensore o un componente di
sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la
salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è
possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui
al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea.

Art. 9.
Organismi di certificazione

1. Le procedure di valutazione della conformità di cui
all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi
notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano
certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti
prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme
UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione
si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla
procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del
richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del
modello o del sistema di qualità sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del
singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli
indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità
dell'attività di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui
all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati, i numeri di
identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed
ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale
è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa
più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri.

Art. 10.
Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di
certificazione

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella
struttura dell'organismo ed è corredata dalla documentazione utile a
completare quella già in possesso dell'amministrazione, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
concessa.

Art. 11.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e
ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli
ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Art. 12.
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo
legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla
provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in
esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di
cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione
dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma
1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonchè per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonchè al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonchè penale a
carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il
comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13.
Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonchè, gli organismi di
certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le
valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonchè alla ditta incaricata della manutenzione, il
verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto
sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto
incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto
le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i
mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le verifiche
periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici
possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al
presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove
negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a
carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Art. 14.
Verifiche straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo,
il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino
alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La
verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante
danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito
positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è
eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono
a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

Art. 15.
Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o
a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di
personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi
degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in
caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di
custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle
catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza
dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di
cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la
riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve
fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato
informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonchè il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.

Art. 16.
Libretto e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali
delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite
di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di
conformità di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del
proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio
comunale, nonchè copia della comunicazione del competente ufficio
comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al
numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma
1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le
seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.

Art. 17.
D i v i e t i

1. È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce
69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 18.
Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui
all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli
organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 19.
Norme finali e transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli
ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza
conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità
ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, nonchè gli impianti di cui al comma 1, si
intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o
il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio
comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle
norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a
cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 20.
Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche
comunitarie

Piazza, Ministro per la funzione
pubblica

Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Bellillo, Ministro per gli affari
regionali

Bindi, Ministro della sanità

Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23

ALLEGATO I


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO II

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO III

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO IV

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO V

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO VI


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO VII


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO VIII


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO IX


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO X


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO XI


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO XII


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO XIII


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO XIV


Parte di provvedimento in formato grafico