Serie Generale n. 64 del 17-3-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 23 febbraio 1988
Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili, per uso elettrico, di costruzione Silam Plast, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici. (GU Serie Generale n.64 del 17-03-1988)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE,
la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata
riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2
della citata legge;
Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 10 giugno 1987 il materiale elettrico
più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Ragusa, presso
la ditta Comael S.n.c. di Ragusa;
Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con
decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
è risultato non conforme ai principi generali in materia di
sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati negli allegati A e B al presente decreto
(relazioni IMQ n. 815 e n. 816);
Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162092 in data 25
settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti alle
ditte: Silam Plast S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta) e
Comael S.n.c., con sede in Ragusa;
Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia
del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che
costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
Decreta:
Art. 1.
È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Silam Plast, a causa della non
conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di
sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 11 mm m
50;
tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 13 mm m
50,
con le denominazioni commerciali indicate nelle allegate relazioni
IMQ.

Art. 2.
Si diffida la ditta costruttrice Silam Plast S.r.l., con sede in
San Cataldo (Caltanissetta), nonchè la ditta rivenditrice Comael
S.n.c. di Iacono Andrea e C., avente sede a Ragusa, di ritirare dal
mercato le partite di materiale elettrico vietato, già messo in
circolazione.

Art. 3.
Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento
saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice
penale vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 23 febbraio 1988
Il Ministro: BATTAGLIA

I M Q
RELAZIONE IMQ N. 815
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale -
Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale
industria, commercio e artigianato di Ragusa il 22 giugno 1987.
1. OGGETTO DELLE PROVE.
Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti
elettrici.
Rivenditore: Comael S.n.c. di Iacono Andrea &amp; C., via Duca
d'Aosta, 71/E, 97100 Ragusa.
Costruttore: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo
Scalo - 93017 S. Cataldo (Caltanissetta).
Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero
(Diametro) 11 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da
etichetta di colore paglierino sulla quale sono riportati le seguenti
indicazioni e dati: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo
Scalo (Caltanissetta), tel. (0934) 68420, tubo corrugato - (Diametro)
11 - metri 50 (come da allegato A).
Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e
artigianato di Ragusa.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e
variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.
Verificare la conformità ai principi generali in materia di
sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge
18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso
le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI
23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.
4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0140).
In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il
materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi
generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18
ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; - disegni; - tabelle;
- fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Milano, addì 28 luglio 1987
Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITA'
(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n.
791).
1) Requisiti generali.
a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati
di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali, è
incompleta.
b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.
d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale
da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto
2).
2) Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico.
a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di
isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la
scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione
1500/15 min).
3) Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico.
a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata,
in quanto, durante la prova d'urto a bassa temperatura (-5 C) si
riscontra la rottura di otto provini su dodici. Ammesso: tre su
dodici.

I M Q
RELAZIONE IMQ N. 816
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale -
Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale
industria, commercio e artigianato di Ragusa il 20 giugno 1987.
1. OGGETTO DELLE PROVE.
Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti
elettrici.
Rivenditore: Comael S.n.c. di Iacono Andrea &amp; C., via Duca
d'Aosta, 71/E, 97100 Ragusa.
Costruttore: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo
Scalo - 93017 S. Cataldo (Caltanissetta).
Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero
(Diametro) 13 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da
etichetta di colore bianco sulla quale sono riportati le seguenti
indicazioni e dati: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo
Scalo (Caltanissetta), cas. post. n. 14 tel. (0934) 68420, tubo
protettivo flessibile in PVC autoestinguente super senza tira filo m
50 (Diametro) 13 - (Come da allegato A).
Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e
artigianato di Ragusa.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e
variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.
Verificare la conformità ai principi generali in materia di
sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge
18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso
le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI
23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.
4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0140).
In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il
materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi
generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18
ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; - disegni; - tabelle;
- fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Milano, addì 28 luglio 1987
Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITA'
(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n.
791).
1) Requisiti generali.
a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati
di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali, è
incompleta.
b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.
d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale
da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto
2).
2) Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico.
a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di
isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la
scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione
1500/15 min).
3) Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico.
a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata,
in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si
verifica:
schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (Ammesso: 25%);
schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi
completamente deformato (Ammesso: 10%).
Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (-5 C) si riscontra
la rottura di cinque provini su dodici. Ammesso: tre su dodici.