3a Serie Speciale - Regioni n. 47 del 26-11-2005
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2003, n. 56
Modifica della regola tecnica di prevenzione incendi per i pubblici esercizi esistenti. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.47 del 26-11-2005)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 3 del 20 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4156 del 24
novembre 2003.
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La parte seconda del titolo II dell'allegato A al decreto del
presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e
successive modifiche, è così sostituita:
«Parte seconda - Attività esistenti

18. Ubicazione.
Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto
al punto 20.5.
È consentito mantenere vani o camere con finestre che si
attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di
spazio scoperto, a condizione che detti vani o camere siano
realizzati con strutture di separazione (pareti, solai e porte
tagliafuoco) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei
vani o camere interessati.
Il punto 5.3 deve essere rispettato per quanto possibile.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i
depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della
volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva,
purchè la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI
120.

19. Caratteristiche costruttive.
19.1 Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto
previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto
riportati:
altezza antincendio dell'edificio R/REI;
fino a 12 m 30 oppure 15 in presenza di impianto di rivelazione
d'incendio a protezione di tutta l'attività e dispositivi di
autochiusura sulle porte delle stanze;
superiore a 12 m fino a 54 m 60;
oltre 54 m 90;
per la copertura 30.
19.2 Reazione al fuoco dei materiali edili.
È richiesto il rispetto del punto 6.2 con le seguenti eccezioni:
negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di
classe 1 in misura superiore al 50% della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)
in presenza di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di
tutta l'attività ad eccezione delle camere degli alberghi fino a
cento posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE 15.
In alternativa a quanto sopra, negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l'impiego di rivestimenti lignei non trattati posti in
opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un
massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di
incendio limitato a 10 kg/m2, di impianto di rivelazione d'incendio a
protezione di tutta l'attività ad eccezione delle camere degli
alberghi fino a cento posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE
15, e purchè eventuali intercapedini siano prive di possibili
sorgenti di accensione (ad esempio cavi elettrici); se le
intercapedini hanno spessori molto ampi (oltre 50 cm) devono essere
protette da rivelatori di fumo.
19.3 Compartimentazioni.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti
al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti
compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m2, su
più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano,
non superi il valore di 30 kg/m2 e che sia installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli
ambienti.
In presenza di impianto di spegnimento automatico la superficie
massima del compartimento è di 8.000 m2.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme,
ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
19.4 Piani interrati.
Per quanto riguarda i piani interrati è richiesto il rispetto
del punto 6.4.
19.5 Corridoi.
Per corridoi è richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione
delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non
inferiori a RE 15 con auto-chiusura. La prescrizione relativa
all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività
ubicate in edifici a non più di tre piani fuori terra in cui la
capienza non superi i quaranta posti letto ed il carico di incendio
in ciascun piano non superi i 20 kg/m2. È consentito, altresì, che
le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15 quando
l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per
ospiti.
19.6 Scale.
In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza
antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di
tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono
essere del tipo a prova di fumo. Sono ammesse scale esistenti in
legno purchè almeno di tipo protetto, rivestite inferiormente con
pannelli resistenti al fuoco e prive di ogni altro materiaIe
combustibile.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle
porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto
previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione
permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala
attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i
vani scala è consentita, purchè tramite disimpegno con porte di
resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In
alternativa al disimpegno è consentita una sola porta tagliafuoco
con resistenza al fuoco conforme al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito
al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di
uscita ad uso promiscuo).
19.7 Ascensori e montacarichi.
Per ascensori e montacarichi deve essere rispettato il punto 6.7.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con
il punto 19.1.

20. Misure per l'evacuazione in caso in incendio.

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in
relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli
edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito
indicato.
Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che
comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema
di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di
affollamento e con le nuove caratteristiche delle vie di fuga, lo
stesso dovrà essere rispondente alle presenti disposizioni anzichè
a quelle della parte prima - Attività di nuova costruzione.
20.1 Affollamento capacità di deflusso.
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso
indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).
20.2 Larghezza delle vie di uscita.
È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi
aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini
del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali
purchè la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia
non inferiore a 0,80 m e lungo le vie di uscita siano presenti
soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di un'eventuale corsia di
camminamento centrale in dasse 1. Le aree ove sia prevista la
presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono
essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni
in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche.
20.3 Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo
quanto previsto al punto 7.6 con esciusione delle strutture ricettive
servite da scale ad uso promiscuo.
20.4 Vie di uscita ad uso esclusivo della struttura ricettiva.
20.4.1 Edifici serviti da due o più scale.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e dal punto più lontano dei locali comuni, non può essere
superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su un luogo sicuro o su una
scala di sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte
del sistema di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15
m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m,
qualora:
i materiali installati a parete e soffitto lungo le vie di
esodo siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato
materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un
impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una
lunghezza di 30 metri a condizione che:
tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0
di reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi,
possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura;
sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio nelle camere e nei corridoi.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i
vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di
autochiusura.
20.4.2 Edifici serviti da una sola scala.
Limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non
più di sei piani fuori terra, è ammesso disporre di una sola scala.
Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani
fuori terra.
La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere
normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora
siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto
20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme
incendio a tutta l'attività.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente
porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici fino a tre piani fuori terra, è
consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:
tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto
automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a
20 kg/m2, con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a
quanto indicato al punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata
a 20 m, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto
20.4.1.
È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici
fino a quattro piani fuori terra purchè, in aggiunta a quanto sopra,
il sistema di vie di fuga sia completamente privo di materiali
combustibili e le camere siano dotate di porte tagliafuoco RE 15.
Resta fermo che, per gli edifici serviti da scale non protette,
la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia
limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.4.3 Atrio d'ingresso.
Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio d'ingresso,
quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto
devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a
quanto stabilito al punto 6.2, lettera a), ossia negli atri, nei
corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili). In
tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui
possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia
prevista una zona bar, è consentita esclusivamente l'installazione
di macchine per caffè di tipo elettrico;
nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette,
la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato
fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva del tratto
interessante anche l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto
stabilito dall'ultimo capoverso del punto 20.4.2;
nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco
avvenga nell'atrio d'ingresso, il percorso dallo sbarco fino
all'uscita all'esterno non deve essere superiore a 15 m e l'atrio
deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e
porte tagliafuoco RE 30 oppure, in alternativa a tali misure, le aree
dell'atrio e tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono
essere protette da un impianto automatico di rivelazione d'incendio e
la scala deve essere protetta con porta tagliafuoco in corrispondenza
dello sbarco sull'atrio. La lunghezza del percorso può essere
aumentata fino a un massimo di 25 m purchè tutti i requisiti
sopraddetti siano rispettati e tutti i materiali installati
nell'atrio siano di classe 0.
20.5 Vie di uscita ad uso promiscuo.
È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a
destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti
condizioni:
le comunicazioni con i vani scala, con i piani cantinati e con
i locali destinati allo svolgimento di attività soggette al
controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio
al sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte
resistenti al fuoco almeno REI 60;
l'edificio abbia un'altezza antincendi non superiore a 24 m;
le scale siano dotate di un impianto di illuminazione di
sicurezza;
l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da un
impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti
antincendio le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso
al vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI 60;
il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia
superiore a 20 kg/m2' ;
la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata
al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività
ricettiva.
Inoltre si dovrà osservare quanto segue:
ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo
dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non deve superare
i 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva
va distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a
250 m2' ; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta
di ogni camera, non deve superare i 15 m.

21. Altre disposizioni.

21.1 Disposizioni tecniche.
Per le attività esistenti vanno, inoltre, rispettati i punti 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato, con le
seguenti eccezioni:
locali adibiti a depositi di materiale combustibile di
superficie fino a 6 m2 possono essere privi di ventilazione purchè
costituiscano compartimento antincendio a sè stante con
caratteristiche almeno REI 60 e siano sorvegliati da impianti
automatici di rivelazione d'incendio;
locali adibiti a depositi di materiale combustibile di
superficie fino a 50 m2 possono essere ubicati anche nei piani
riservati alle camere per ospiti, purchè rispettino i requisiti
strutturali ed impiantistici di cui al punto 8.1.2.
È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei
ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli
impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000
mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C,
devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle
condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la
rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i
dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di
fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2 Disposizioni transitorie.
Le aziende ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni
del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello
stesso, entro i seguenti termini:
a) entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni
gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda l'adeguamento
alle restanti prescrizioni.».
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 4 dicembre 2003
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
registro n. 1, foglio n. 35