3a Serie Speciale - Regioni n. 7 del 24-2-1996
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1995, n. 7
Modifiche al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici", approvato con D.P.G.P. 15 gennaio 1993, n. 2. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.7 del 24-02-1996)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 1995)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7927 del 19
dicembre 1994.

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 1, dell'articolo 2 del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16
giugno1992, n. 18, approvato con decreto del Presidente della giunta
provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, è aggiunta la seguente frase: "La
determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN
51402".

Art. 2.

1. L'articolo 4 del regolamento è così sostituito:
"Art. 4.
Limitazione delle perdite per calore sensibile

1. Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a
gas le perdite rilevate per calore sensibile non possono superare i
seguenti valori percentuali:
(Omissis).
2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, per gli impianti termici
funzionanti con olii combustibili ed a gas con una potenzialità
nominale fino a 35 kW non si possono superare i seguenti valori
percentuali:
(Omissis).
3. Gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 1983 per i quali,
nonostante l'ottimizzazione della combustione, non siano stati
rispettati i valori limite di cui al comma 1, devono essere adeguati
ai valori limite dei nuovi impianti entro il 1 gennaio 1996. Fino a
tale data l'impianto deve essere fatto funzionare in modo da ridurre
al minimo l'emissione di sostanze nocive. In ogni caso l'opacità non
può superare l'indice di fumosità 3 della scala Bacharach e sulla
carta da filtro non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio
nudo.
4. Per i forni di cucine, panifici, carrozzerie, fabbri e per tutti
quei forni ad uso produttivo non valgono i valori limite di cui al
comma 1".

Art. 3.

1. Alla lellera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento,
dopo le parole "per cento" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo
per impianti con potenzialità superiore ai 3 MW, per i quali viene
applicato il valore limite per polveri di 20 mg per m(cubi), per
monossido di carbonio 250 mg per m3 e per sostanze organiche volatili
50 mg per m3";

Art. 4.

1. L'articolo 6 del regolamento è così sostituito:
"Art. 6.
Bocchettone per la misurazione

1. Gli impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o
gassosi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni
di almeno 1 cm di diametro. Tale bocchettone deve essere situato
dietro alla caldaia su un tratto rettilineo ad una distanza da 1 a
1,5 volte la misura del diametro del tubo di scarico.
2. Per gli impianti termici funzionanti a gas con bruciatore senza
ventilatore, il bocchettone deve essere predisposto dietro
l'antivento, ad una distanza pari a circa il doppio del diametro del
tubo di scarico.
3. Gli impianti termici funzionanti con combustibili solidi devono
essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di 80 mm di
diametro e dotato di chiusura metallica. Il bocchettone per le
misurazioni deve trovarsi su un tratto rettilineo del camino, ad una
distanza da qualunque cambio di direzione o sezione del camino stesso
non inferiore a cinque volte la dimensione minima del diametro
interno del tratto rettilineo. Il bocchettone deve essere facilmente
accessibile.
4. In corrispondenza dei bocchettoni di misurazione non devono
essere presenti depositi di polvere o fuliggine che possano
pregiudicare l'esito delle letture".

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10, del regolamento è aggiunto il
seguente comma 1-bis:
"1-bis. Per gli impianti funzionanti a gas con bruciatore senza
ventilatore, le prove sono eseguite con una sonda del tipo a più
fori".

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo lì del regolamento è così
sostituito:
"1. Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili
liquidi o gassosi con una potenzialità nominale compresa tra i 35 kW
e i 350 kW, è tenuto a far eseguire regolarmente, almeno una volta
all'anno, un controllo dei fumi dallo spazzacamino competente per il
circondario. Per impianti termici con una potenzialità nominale
installata supenore o ugnale a 350 kW, il controllo dei fumi deve
essere eseguito due volte all'anno. Uno dei due controffi deve
avvenire a metà del periodo di riscaldamento. A decorrere dal 1
gennaio 1995 l'obbligo del controllo periodico dei fumi, che deve
essere eseguito almeno una volta ogni due anni, è esteso anche agli
impianti con una potenzialità compresa tra i 15 ed i 35 kW".

Art. 7.

1. Il comma 5 dell'articolo 11 del regolamento è così sostituito:
"5. Ogni quattro mesi viene fatto pervenire all'ufficio
provinciale competente in materia di tutela dell'aria e rumore un
prospetto dei controlli eseguiti".

Art. 8.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 11 del regolamento sono abrogati.

Art. 9.

1. Il comma 8 dell'articolo 11 del regolamento è così
sostituito:
"6. Lo spazzacamino invia al conduttore dell'impianto termico, con
un preavviso di almeno due settimane, una comunicazione scritta sulla
prevista data del controllo".

Art. 10.

1. Le parole "perdite nei fumi" contenute nel regolamento sono
sostituite dalle parole "perdite per calore sensibile".
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 16 febbraio 1995
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1995
Registro n. 2, foglio n. 12 - Marinaro