Serie Generale n. 220 del 20-9-1994
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (094A5917) (GU Serie Generale n.220 del 20-09-1994 - Suppl. Ordinario n. 129)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 dettante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare gli articoli
6, comma 3 e 12, comma 2;
Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f);
Decreta:
Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle
analisi del rivestimento degli edifici, nonchè alla pianificazione e
alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le
procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione
previste all'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
nonchè le normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste
all'art. 6, comma 3 della legge medesima sono riportate nell'allegato
al presente decreto.
Roma, 6 settembre 1994
Il Ministro della sanità
COSTA
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Allegato
NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL
CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI NELLE STRUTTURE EDILIZIE
Premessa.
La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso
civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di
utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali
contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre
aerodisperse.
Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in
cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di
prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli
nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre
situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato
dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o
manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.
Il documento contiene normative e metodologie tecniche
riguardanti:
- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e
l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali
contenenti amianto;
- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la
scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o
l'eliminazione del rischio stesso;
- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure
per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie
contenenti materiali di amianto;
- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle
fibre aerodisperse.
Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni:
a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere
"grassetto";
b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non
prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo".
In allegato al documento sono riportate alcune tecniche analitiche
di riferimento per la determinazione della concentrazione ponderale
di amianto in campioni massivi e per la determinazione della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse in ambienti di vita
(ambienti indoor).
Tali allegati vanno intesi come indicativi ed eventuali altre
tecniche in grado di fornire prestazioni equivalenti in termini di
rivelabilità ed accuratezza possono essere utilizzate a meno che nel
testo del documento non sia esplicitamente prescritta l'adozione di
una specifica metodica.
1 - LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.
1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli
edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a
cazzuola;
2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in
particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a
bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-
amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli
maggiormente diffusi.
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende
dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse
nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio
più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla
friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che
possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice
pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre
spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se
sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti
d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente
danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli
occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.
In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono
essere classificati come:
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o
ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti
in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,
frese, trapani, ecc.).
Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali
materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro
caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità.
I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali
friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento
amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono
tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori
ambientali.
1b) Campionamento ed analisi dei materiali.
Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire,
sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali,
articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così
riassumere:
1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile
sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella
sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile
appaltatrice.
2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli
friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili,
per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di
rilascio di fibre nell'ambiente.
4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso
un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del
contenuto di amianto.
5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti
amianto.
6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite
schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da
rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.
Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà
procedere come segue:
1) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di
eventuali installazioni di materiali friabili.
2) Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato
e le sue caratteristiche.
3) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le
condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di
confinamento.
4) Valutare la friabilità dei materiali.
5) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di
materiali contenenti amianto.
6) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti
a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando
l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente.
I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario
fra quelli che presentano:
1) Friabilità e cattivo stato di conservazione.
2) Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di
confinamento.
3) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente
possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.
4) Possibilità di frequenti manomissioni.
5) Frequenti interventi di manutenzione.
In ogni caso, si dovrà procedere al campionamento evitando
interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli
ambienti circostanti; si dovrà procedere al campionamento con la
massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e
adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento,
impiegando, ad esempio, una vernice spray.
Le modalità operative del campionamento possono essere
schematicamente riassunte come segue:
1) acquisizione di documentazione fotografica a colori la più
rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne
evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto
all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.
2) Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali
maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare.
3) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione
di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado
di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli,
forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli
grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in
profondità è consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o
preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o
acrilico, ambedue a tenuta stagna.
4) Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia
sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni
significative dello stato del materiale in sito. I materiali
contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei.
Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le
pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I
materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono
anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui
occorre prelevare i campioni con l'ausilio del carotatore. Gli
isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi
necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei
sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa
5 cmq (o circa 10 gr). Per i materiali eterogenei è consigliabile
prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq. circa, avendo cura di
campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione
superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori
campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel
tempo delle riparazioni.
5) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica
ermeticamente sigillabile.
6) Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante
apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore.
7) Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire
accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti.
8) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le
informazioni necessarie, da allegare al campione.
9) Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e
della documentazione fotografica al Centro incaricato delle analisi.
Se dall'analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si pro-
cede alla valutazione del rischio.
TABELLA 1
PRINCIPALI TIPI DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO E LORO APPROSSIMATIVO POTENZIALE DI RILASCIO DELLE
FIBRE

Tipo di materiale Note Friabilità
-------------------------------------------------------------------
Ricoprimenti a Fino all'85% circa Elevata
spruzzo e rivestimenti di amianto
isolanti Spesso anfiboli
(amosite, crocidolite)
prevalentemente amosite
spruzzata su strutture
portanti di acciaio o
su altre superfici come
isolanti termo-acustico
-------------------------------------------------------------------
Rivestimenti isoltanti Per rivestimenti di Elevato
di tubazioni o caldaie tubazioni tutti i tipi potenziale di
di amianto, talvolta in rilascio di
miscela al 6-10% con fibre se i
silicati di calcio. In rivestimenti
tele, feltri, imbottiture non sono
in genere al 100% ricoperti con
strato
sigillante
uniforme e
intatto
-------------------------------------------------------------------
Funi, corde, tessuti In passato sono stati Possibilità di
usati tutti i tipi rilascio di
di amianto. In seguito fibre quando
solo crisotilo al 100% grandi quantità
di materiali
vengono
immagazzinati
-------------------------------------------------------------------
Cartoni, carte e Generalmente solo Sciolti e una
prodotti affini crisotilo al 100% struttura
maneggiati,
carte e cartoni,
non avendo
molto compatta,
sono soggetti a
facili abrasioni
ed a usura
-------------------------------------------------------------------
Prodotti in Attualmente il 10-15% Possono
amianto-cemento di amianto in genere rilasciare fibre
crisotilo. Crocidolite se abrasi,
e amosite si ritrovano segati,
in alcuni tipi di tubi perforati o
e di lastre spazzolati,
oppure se
deteriorati
-------------------------------------------------------------------
Prodotti bituminosi, Dallo 0,5 al 2% per Improbabile
mattonelle di vinile mastici, sigillanti, rilascio di
con intercapedini di adesivi, al 10-25% per fibre durante
carta di amianto, pavimenti e mattonelle l'uso normale.
mattonelle e pavimenti vinilici Possibilità di
vinilici, PVC e rilascio di
plastiche rinforzate fibre se
ricoprimenti e vernici, tagliati, abrasi
mastici, sigillanti, o perforati
stucchi adesivi
contenenti amianto
-------------------------------------------------------------------

2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non
comporta di per sè un pericolo per la salute degli occupanti. Se il
materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è
estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di
rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene
danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si
verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è
altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di
persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di
fibre legate debolmente al resto del materiale.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto
del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di
criteri:
- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare
il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto
aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).
Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da
solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente
essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente
nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna
informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere
danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in
caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali,
si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono
occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in
occasione del campionamento. In fase di ispezione visiva
dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:
- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o
degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione
degli individui.
Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad
esempio quella riportata in Allegato 5, separatamente per
ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti
amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare
l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità
che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono
delinearsi tre diversi tipi di situazioni (tabella 2):
2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.
Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di
fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli
occupanti, come ad esempio:
- materiali non accessibili per la presenza di un efficace
confinamento;
- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque
difficilmente accessibili agli occupanti;
- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente
danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e
compatto);
- non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in
aree non occupate dell'edificio.
In questi casi non è necessario un intervento di bonifica.
Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei
materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di
manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le
attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da
minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni
riportate nel capitolo 4.
2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento.
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale
di fibre di amianto, come ad esempio:
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli
occupanti;
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in
occasione di interventi manutentivi;
- materiali in buone condizioni esposti a fattori di
deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).
In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere
adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di
danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e
manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non
è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento
dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da
attuare a medio termine.
2c) Materiali danneggiati.
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre
di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad
esempio:
- materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate
dell'edificio, che si presentino:
danneggiati per azione degli occupanti o per interventi
manutentivi;
deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni,
infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per
degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in
prossimità dei sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di
un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il
rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.
I provvedimenti possibili possono essere:
- restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza
effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma
limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause
potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione
in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento,
riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di
vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte
degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni
che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori
al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata).
È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o
per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni
circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la
superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare
un rilascio spontaneo di fibre;
- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o
confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera
installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle
zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.
Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è
necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione
di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM
(per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della
MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso
della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per
questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in
MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su almeno
tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di
inquinamento in atto.
Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva
presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante
una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia
minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato
3, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2).
TABELLA 2

Parte di provvedimento in formato grafico

3 - METODI DI BONIFICA.
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di
interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso
di interventi generali, sono:
3a) Rimozione dei materiali di amianto.
È il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale
fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele
per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio
estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione
dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e
nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che
comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di
realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo
materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
3b) Incapsulamento.
Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o
ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad
inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto,
a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede
la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce
rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per
l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla
rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco
friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è
rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto
e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo
e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia
dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere
danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale
rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è
più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa
dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre,
l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e
fonoassorbenti del rivestimento di amianto.
3c) Confinamento.
Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi
l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato
ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua
all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta
il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È
indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare
per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è
indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio
confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo
spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione,
ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in
quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata
per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.
3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica.
A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti
indicazioni:
i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore
soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto
impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse,
aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;
ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente
danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;
iii) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve
essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a
sopportare il peso dell'incapsulante.
In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:
- nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa
coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante
aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a
delaminarsi o a staccarsi dal substrato;
- nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di
2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e
non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.
Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco
dell'amianto:
- nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento
impermeabilizza il materiale così che si possono formare
internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e
ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;
- nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il
trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente
agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non
siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti
interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che
possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);
- nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti,
locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano
rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato;
iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione
presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il
costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di
successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del
trattamento. Il risparmio economico (cosi come la maggiore rapidità
di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal
fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi
sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare
sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;
v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture
rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione
dell'amianto stesso.
4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCE-
DURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali
contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in
atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al
minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica
mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre,
intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare
periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo.
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività
che vi si svolge dovra':
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono
interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei
materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a
frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni)
dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto
venga inavvertitamente disturbato;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le
attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di
qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di
amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura
di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli
interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione
verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio
sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui
comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far
ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in
grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un
dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia
del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale
può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico
delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
4b) Attività di manutenzione e custodia.
Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere
raggruppate in tre categorie:
a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
b) interventi che possono interessare accidentalmente i
materiali contenenti amianto;
c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di
materiali contenenti amianto.
Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto
non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di
bonifica.
Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita
la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve
essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio
di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con
l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli
altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e
gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a
perdere.
L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato.
Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con
metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare,
forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel
caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto
vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi
paragrafo 5 b).
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto
caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili
muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli
interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione.
Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di
filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al
potenziale livello di esposizione. È sconsigliabile l'uso di
facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle
operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere
adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di
copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute
devono essere eliminate dopo ogni intervento.
Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci
per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in
sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per
la pulizia ad umido vanno insaccati finchè sono ancora bagnati.
Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti
rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area interessata
(chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee);
affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei;
decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi
individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori
idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di
amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia
quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari
cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a
perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione
ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che
comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate
in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali
di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto
alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato
professionalmente esposto ad amianto.
5 - MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI
BONIFICA.
5a) Materiali friabili.
I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto
dovranno essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni contenute
nei punti seguenti:
1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE.
Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente
confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento
artificiale con idonei divisori.
Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da
tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.
Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere,
devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di
lavoro.
Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati
devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di
spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto.
Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere
tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona
di sicurezza incontaminata.
Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione
e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla
zona di lavoro.
Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo
tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.
Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in
sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti
contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e
reinstallati.
Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli
infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno,
con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro,
pulizia compresa, non sarà completato.
Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o
più fogli di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno
unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà
estendersi alla parete per almeno 500 mm.
Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli
di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro
a prova di umidità.
Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona
vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.
Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le
barriere siano funzionanti.
Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il
passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e
sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure
vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre
vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e
coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie
più estesa delle aperture.
Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una
rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non
compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di
polietilene da tagliare in caso di emergenza). Deve essere installato
un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e
collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo
da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati
accidentalmente.
Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è
necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento
statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta
in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno
(confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un
gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al
cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di
confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso
l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di
fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento
dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto
aerodisperse all'interno dell'area di lavoro.
L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di
lavoro, quando possibile fuori dall'edificio.
L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere
di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta
sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno
all'estrattore o al tubo di uscita.
L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere
efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del
cantiere.
Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta
efficienza: 99.97 DOP).
Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi
materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare
ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento
dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia
completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro nè
durante le eventuali pause.
In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa
accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di
rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già
rimossi e caduti devono essere insaccati finchè sono umidi.
L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di
determinare quando i filtri devono essere sostituiti.
Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di
lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione
individuale per l'amianto.
Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come
rifiuti contaminati da amianto.
2 - COLLAUDO DEL CANTIERE.
Dopo che è stato completato l'allestimento del cantiere, compresa
l'installazione dell'unità di decontaminazione e prima dell'inizio
di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i
sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di
tenuta.
a) Prova della tenuta con fumogeni.
Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un
fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali
fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni
le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il
piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate
dall'interno.
b) Collaudo della depressione.
Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli
di plastica delle barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi
leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di
lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata
utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in
particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali
aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle
porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso
l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione può
essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde
che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area
di lavoro.
3 - AREA DI DECONTAMINAZIONE.
Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del
personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte.
a) Locale di equipaggiamento.
Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e
l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento
saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un
apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona
per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento
prima di passare al locale doccia.
b) Locale doccia.
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla
chiusa d'aria.
Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua
calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici.
Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in
questo locale.
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente
filtrate prima di essere scaricate.
c) Chiusa d'aria.
La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed
il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consisterà in
uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi
dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli
operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.
d) Locale incontaminato (spogliatoio).
Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed
un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito
di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti
dall'esterno.
Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento
pulito.
4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI.
Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed
informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno
includere un programma di addestramento all'uso delle maschere
respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e
la pulizia del luogo di lavoro.
Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di
protezione individuali delle vie respiratorie (vedi Allegato 4),
devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti
protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e
copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono
essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al
termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno
essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che
si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti
protettivi con altri incontaminati.
È necessario che gli indumenti protettivi siano:
- di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da
trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i
materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;
- di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine
turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare
dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata);
- sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un
costume da bagno o biancheria a perdere).
Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel lo-
cale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che
dovranno essere seguite dagli operai.
Procedure di accesso all'area di lavoro.
Accesso alla zona: ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti
nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore
dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di
accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.
Uscita dalla zona di lavoro: ciascun operaio dovrà ogni volta che
lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione piu evidente
dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un
aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere
alle procedure seguenti:
- togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;
- sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale
doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone;
- togliere i filtri sciacquarli e riporli nel contenitore
predisposto per tale uso;
- lavare ed asciugare l'interno del respiratore.
Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio
proseguirà verso il locale spogliatoio dove indosserà gli abiti per
l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite
prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.
I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale
equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al
termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati
oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua
e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di
equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale
equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un
aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme
agli altri materiali contaminati da amianto.
Gli operai non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro,
fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.
Gli operai devono essere completamente protetti, con idoneo
respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area
di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al
termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona
interessata.
5 - TECNICHE DI RIMOZIONE.
A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la
rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del
materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose
di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-
acrilici comunemente usati per l'incapsulamento).
Generalmente e sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso
a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per
bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la
saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la
presenza di trattamenti di superficie, non e possibile ottenere
un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel
materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata
in profondità. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua.
La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli
estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso
dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che
si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già
decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente
e comunque prima che abbia il tempo di essiccare.
A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai:
uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a
raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno
sigillati immediatamente.
Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con
raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido
in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine
delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere
trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che
possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento
dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per
evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di
lavoro.
6 - IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.
L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti
atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali
devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando
separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere
un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore
adeguato (almeno 0.15 mm); come secondo contenitore possono essere
utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non
più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i
30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a
filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo
termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere
etichettati. L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto
il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso
all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo
contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma
solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione.
7 - MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO.
L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere
effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di
dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato
nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia
della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione.
Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una
distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali.
Questa deve essere costituito da almeno tre locali: il primo è
un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo
insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per
essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.
All'interno dell'unità operano due distinte squadre di
lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed
al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di
deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre è
necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di
lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati,
provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore
deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di
lavoro. A tal fine e opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in
un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino
al quel momento, il percorso rimanga sigillato.
Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'U.D.
destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel lo-
cale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il
locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi
dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce
i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le
operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la
terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi
tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di
allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire
le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.
I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; e
raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi,
eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in
modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità
della rottura di un sacco. Il percorso dal cantiere all'area di
stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere
preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile,
di attraversare aree occupate dell'edificio.
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al
trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno
dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere
utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purchè chiusi
anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.
8 - TECNICHE DI INCAPSULAMENTO.
La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche
del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento. A causa
della variabilità delle situazioni che si possono presentare, prima
di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul
materiale da trattare. Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna
verificarne l'aderenza al rivestimento; se si usano incapsulanti
penetranti bisogna controllarne la capacità di penetrazione e di
garantire l'aderenza al supporto del rivestimento. In tutti i casi,
bisogna sempre verificare preventivamente la capacità del
rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante. Preliminarmente
la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata;
devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di
amianto e le parti distaccate dal substrato. L'integrità del
rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza
amianto che presentino una sufficiente affinità con il rivestimento
esistente e con il prodotto incapsulante impiegato. L'incapsulante
deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo "airless", al
fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto.
Il trattamento completo può richiedere l'applicazione di 2 o 3
strati successivi.
9 - DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE.
Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a
periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto.
Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una
concentrazione pericolosa di fibre disperse.
Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli
indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di
lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e
destinati alla discarica.
Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento
per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti
amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione
pericolo a norma di legge.
I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere
trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere
insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel
ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di
eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica
messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti,
i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a
copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è
stata fatta una prima pulizia.
Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli
attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando
una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.
L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono
essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle
fibre di amianto.
Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere
tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le
attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc.
L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione
diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.
Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere
effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte
le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che
l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido,
sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono
essere nuovamente pulite ad umido.
Le zone devono essere lasciate pulite a vista.
Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali
per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando
un aspiratore a vuoto.
È consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore
successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria
secondo quanto indicato in allegato.
Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto
richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e
rendere di nuovo accessibile la zona.
10 - PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO.
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le
precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla
contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.
Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia, con aspirazione a
secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area
di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da
altri residui conseguenti al lavoro fatto.
11 - MONITORAGGIO AMBIENTALE.
Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito a carico
del committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre
aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine
di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di
amianto nelle aree incontaminate.
Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio
delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali.
Devono essere controllate in particolare:
- le zone incontaminate in prossimità delle barriere di
confinamento;
- l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale
incontaminato dello spogliatoio.
Campionamenti sporadici vanno effettuati all'uscita degli
estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante la
movimentazione dei rifiuti.
I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro
le 24 ore successive.
Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche
di MOCF. Sono previste due soglie di allarme:
1) Preallarme - Si verifica ogni qual volta i risultati dei
monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una
netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre
aerodisperse;
2) Allarme - Si verifica quando la concentrazione di fibre
aerodisperse supera il valore di 50 ff/l.
Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure:
- sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di
uscita);
- sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il
materiale rimosso;
- ispezione delle barriere di confinamento;
- nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona
dove si è rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre;
- pulizia impianto di decontaminazione;
- monitoraggio (verifica).
Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme,
piu':
- comunicazione immediata all'autorità competente (USL);
- sigillatura ingresso impianto di decontaminazione;
- accensione estrattore zona esterna;
- nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante;
- pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei
materiali;
- monitoraggio.
5b) Tubazioni e tecniche di glove-bag.
Tecniche di glove-bag.
Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto
per la rimozione di piccole superfici di coibentazione (ad es. su
tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da
liberare per altri interventi), è utilizzabile la tecnica del glove-
bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per
l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti procedure:
- nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta
stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli
attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli
agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o
sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in
opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato
di filtro di efficienza HEPA per la messa in depressione della cella
ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro;
- gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare
indumenti prottetivi a perdere e mezzi di protezione delle vie
respiratorie
(vedi allegato 4);
- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del
glove-bag la zona deve essere ove possibile circoscritta e confinata
(con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con
l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il
punto di lavoro);
- durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a
personale non direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha
luogo l'intervento;
- deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri
assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale
dalla cella;
- il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire
interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture
devono essere ermeticamente sigillate;
- la procedura di rimozione dell'amianto è quella usuale:
imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato
rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti;
- a fine lavoro la cella è messa in depressione collegando
l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene
pressata, "strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno il
materiale rimosso, svincolata ed avviata a smaltimento secondo le
usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto;
- la tecnica glove-bag non è utilizzabile per tubazioni di grosso
diametro e/o temperatura superiore a 60°C.
Bonifica di grandi strutture coibentate.
Nel caso di interventi di bonifica di intere strutture coibentate
(es. grosse tubazioni o caldaie o elementi coibentati di macchina)
sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, idonee procedure di
rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con
la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in
apposita zona confinata, allestita secondo le procedure già
descritte.
In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate
in amianto (es. tubazioni, caldaie etc.) debbano essere smontate o
smantellate (ad es. per essere sostituite) deve procedersi come
segue:
- se esistono soluzioni di continuità nella coibentazione lo
smontaggio o l'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza di
questi punti esenti da amianto, dopo aver provveduto a fasciare e
sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata (per impedire
che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre
nell'aria);
- se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si
rimuove, con le procedure della zona confinata o dei glove-bag, la
superficie più ridotta possibile di coibentazione; si può quindi
procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata
dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della coibentazione
rimasta in opera;
- la movimentazione dei pezzi così ottenuti va condotta con la
massima attenzione per non danneggiare la protezione della
coibentazione;
- devono essere sempre a disposizione le attrezzature per
interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di
fibre nell'aria (aspiratori con filtri ad efficienza HEPA,
incapsulanti etc.).
6 - CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI
BONIFICATI.
6a) Criteri guida generali.
Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti
bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree
interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere
eseguite da funzionari della USL competente. Le spese relative al
sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di
fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di
bonifica.
I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:
- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area
bonificata;
- assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa
nell'area bonificata.
Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura
che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento
dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare
le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il
campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di
residui visibili di amianto.
L'esperienza ha mostrato che durante le operazioni di
certificazione i livelli di concentrazione di amianto molto raramente
superano i valori limite indicati nelle varie normative vigenti
nazionali e internazionali. Di conseguenza il livello di protezione
richiesto per il personale addetto alle operazioni di certificazione
può essere notevolmente ridotto, in modo ragionevolmente
praticabile, al fine di consentire la mobilità, l'accesso e la
visibilità.
Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici
all'interno dell'area operativa bonificata devono essere
adeguatamente asciutte. Poichè spesso l'ispezione richiede l'accesso
visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario
disporre di torce elettriche portatili.
L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e
deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche
ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di
piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti,
sul soffitto e sul pavimento).
L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli in
polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora
confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di
decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di
ventilazione).
I sigillanti devono essere usati, ma solo dopo l'ispezione e prima
del campionamento aggressivo finale, per incapsulare residui di
amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente
praticabili.
Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi
meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da
quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Può essere
utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento,
creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante
ventilatori di potenza ridotta. Poichè tali operazioni provocano la
diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano
predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli
operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere.
Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla
partenza degli apparecchi di campionamento.
Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino
a 50 m(Elevato al Quadrato), almeno tre campionamenti per superfici
fino a 200 m(Elevato al Quadrato), un ulteriore campionamento ogni
200 m(Elevato al Quadrato) in più. Per aree bonificate maggiori di
600 m(Elevato al Quadrato) si può usare un numero di campioni
minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere
necessario effettuare misure in ogni stanza.
Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad
esigenze particolari relative a casi specifici.
6b) Criteri per la certificazione della restituibilità.
I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di
bonifica con certificazioni finali attestanti che:
a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della
microscopia elettronica in scansione;
b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di
fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.
I metodi analitici da impiegare vengono riportati nell'allegato 2.
7 - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO.
7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto.
Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per
copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che,
quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a
liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova
all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad
alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre,
se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti
atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge
acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi
vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono
determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle
fibre e fenomeni di liberazione.
I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado
delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale
rilascio di fibre, sono:
- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di
affioramenti di fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in
corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole
stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene
necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e,
pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la
dispersione di fibre.
I metodi di bonifica applicabili sono:
a) Rimozione.
Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità
del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la
produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che
devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di
installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;
b) Incapsulamento.
Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel
materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice
cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana
sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere
convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la
resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti.
Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con
l'impiego di entrambi i prodotti.
Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione
biocida.
L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento
preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di
garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve
essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione
di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il
trattamento delle acque di lavaggio;
c) Sopracopertura.
Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di
confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra
di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la
struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente
aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono
fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali
previsti per la relativa struttura.
L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei
materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova
copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano
liberazione di fibre di amianto.
La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non
viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile
dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche
costruttive del tetto.
Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono
necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale
manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei
trattamenti stessi.
7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in
cemento amianto.
1 - CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.
Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in
cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono
essere temporaneamente delimitate e segnalate.
2 - MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE.
La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio
specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo
restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i
cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee
opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero
adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le
coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di
rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto).
3 - PROCEDURE OPERATIVE.
Rimozione delle coperture.
Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono
essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o
movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono
essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici
che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà
essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a
bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua
ad alta pressione.
Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di
gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la
crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante
palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di
plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti
come rifiuti di amianto.
Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di
strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o
chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse.
Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole ab-
rasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far
ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici
provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del
cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.
I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati
dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a
terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il
calo a terra delle lastre.
Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono
essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole
movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.
I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in
imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica
sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere
sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I
rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della
loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non
deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta
devono essere etichettati a norma di legge.
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il
prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire
separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container
destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata,
in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne
la frantumazione.
Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con
aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del
cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.
Installazione della sopracopertura.
Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile
l'impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di
leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel
tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-
amianto.
Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di
protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante
pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un
prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda
con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda
può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente
confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario
movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale
operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare
fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale
sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate
utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.
Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della
nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura
secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente
all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti
insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura
secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e
quindi le nuove lastre di copertura.
Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili
provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del
cemento amianto.
4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI.
Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di
amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di
protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di
indumenti protettivi.
Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei
tetti.

Allegato 1
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI IN MASSA
ASPETTI GENERALI DEL PROBLEMA ANALITICO.
La determinazione delle varie forme di amianto contenute in
campioni in massa costituisce un problema analitico complesso, a cui
a tutt'oggi non è stata data una soluzione soddisfacente.
Come è noto, esistono varie tecniche analitiche per la
determinazione quantitativa delle varie forme di amianto; tutte,
però, presentano vantaggi e svantaggi.
Le tecniche microscopiche - ottiche o elettroniche - permettono di
distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di
uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di
fibre presenti in un campione. La conversione da numero di fibre a
valore ponderale - che costituisce l'espressione più adeguata dei
risultati per un'analisi di campioni in massa - è soggetta a
numerosi errori soprattutto se viene impiegata la microscopia ottica.
Questi errori possono essere contenuti se si utilizza la microscopia
elettronica a scansione (SEM) integrata da microanalisi a Raggi X del
campione.
In ogni caso, l'uso delle tecniche microscopiche di conta delle
fibre è limitato, nel caso di campioni in massa, da un problema
addizionale: il campione in massa, a meno che non sia molto friabile
o non sia costituito da una polvere molto fine, deve prima essere
macinato per poter poi essere analizzato. Il tipo e la durata della
macinazione, oltre che la durezza e altre caratteristiche
mineralogiche del campione, determinano le dimensioni, e quindi il
numero delle fibre che verranno contate. In altre parole, la conta e
la misura delle dimensioni geometriche delle fibre verrà effettuata
su un artefatto. La conversione da numero di fibre a valore di massa
risulterà ancora più aleatoria e soggetta ad errori che nel caso di
campioni aereodispersi o polveri fini dove le fibre vengono contate
così come sono state campionate.
Per quanto riguarda la determinazione ponderale delle varie forme
di amianto, si è fatto ricorso, negli ultimi anni, fondamentalmente
a due tecniche: la diffrattometria a Raggi X (DRX) e la spettroscopia
infrarossa in trasformata di Fourier (FT.IR).
Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari metodi
diffrattometrici che hanno permesso di superare alcuni inconvenienti
legati sia alla tecnica in sè sia alla sua applicazione all'amianto.
Il metodo che sembra aver dato i migliori risultati è quello del
"filtro d'argento", che permette di quantificare e correggere in
maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del
campione. In questo modo la risposta diffrattometrica dell'analita
viene resa indipendente dalla matrice nella quale si trova disperso,
per cui l'analisi quantitativa risulta adeguatamente riproducibile.
Anche quando l'analisi è condotta per via diffrattometrica, il
campione in massa deve essere previamente macinato. La macinazione
costituisce un passaggio analitico piuttosto delicato a causa dei due
fenomeni seguenti:
a) Per qualunque sostanza cristallina, la risposta
diffrattometricadipende dalla granulometria.
È quindi necessario che il campione in massa sia portato - con il
processo di comminuzione - ad uno spettro granulometrico vicino a
quello dell'amianto puro con cui sono stati preparati gli standards
della curva di taratura massa/risposta diffrattometrica;
b) La risposta diffrattometrica delle varie forme di amianto
dipende fortemente dall'integrità della struttura cristallina.
Il processo di comminuzione porta in genere ad una diminuzione
della cristallinità dell'amianto contenuto nel campione e quindi ad
un abbassamento della risposta diffrattometrica che può falsare
gravemente l'analisi. Questo è vero soprattutto se il processo di
comminuzione è condotto con metodi drastici (ad es. "a secco").
L'abbassamento della risposta diffrattometrica può essere
contenuto se la macinazione viene effettuata "ad umido", cioè in
presenza di un liquido che disperde gli accumuli locali di calore a
cui in genere si attribuisce la responsabilità delle distorsioni del
reticolo cristallino.
In ogni caso, una volta scelti gli standards di amianto puro ed un
determinato metodo di comminuzione, è necessario studiare
sperimentalmente le condizioni per portare il campione alla
granulometria desiderata e l'effetto che il processo di macinazione
ha sulla risposta diffrattometrica della forma di amianto in
questione.
SCELTA DELLE TECNICHE ANALITICHE.
Tenendo conto di tutti gli aspetti del problema appena
sottolineati e avendo chiaro che forse, ad oggi, la soluzione ideale
al problema analitico della determinazione dell'amianto in campioni
in massa non esiste, sono proposte nel seguito come tecniche di
riferimento per tale misura la diffrattometria a raggi X (DRX) con il
metodo del filtro d'argento per la determinazione dell'amianto in
campioni in cui è presente in concentrazioni superiori o uguali a "
1% (vedi paragrafo A) e la microscopia elettronica in scansione (SEM)
per la determinazione dell'amianto in campioni in cui è presente in
concentrazioni inferiori a " 1% (vedi paragrafo B). Recenti
applicazioni della spettrometria IR in trasformata di Fourier, anche
accoppiata con la microscopia ottica, hanno permesso di rivelare
concentrazioni di amianti in campioni di massa dell'ordine dell'1%.
La DRX con il metodo del filtro d'argento è stata proposta in
quanto attualmente è, fra le metodiche analitiche per determinazioni
ponderali, quella che presenta la migliore sensibilità per i diversi
tipi di amianto.
Per valutare la concentrazione di amianto in campioni in cui
questa è inferiore a " 1% la DRX non è più utilizzabile ed è
necessario ricorrere a tecniche di microscopia.
Se l'obiettivo dell'analisi è una valutazione della
concentrazione dell'amianto in termini di peso (m/m) è necessario
trasformare i dati relativi alle fibre osservate - numero fibre e
granulometria - in dati ponderali. Ciò in linea di principio è
possibile o facendo ricorso a fattori di conversione (numero
fibre)/(peso) o valutando in base alle loro dimensioni il volume
delle fibre e calcolandone quindi il peso.
L'uso di fattori di conversione non sembra attuabile con campioni
che sono degli artefatti, essendo ottenuti mediante una macinazione,
e in cui numero e dimensioni delle fibre dipendono da tutta una serie
di condizioni difficilmente controllabili e riproducibili.
L'unica strada percorribile sembra dunque quella della valutazione
della granulometria delle fibre e del calcolo del loro volume.
La microscopia ottica in contrasto di fase appare a questo scopo
meno adatta della microscopia elettronica in scansione per essere
proposta come tecnica di riferimento, le ragioni di ciò sono
essenzialmente:
- un minor potere risolutivo;
- una limitata profondità di campo;
- la difficoltà di riconoscere univocamente il tipo delle fibre
osservate.
Il limitato potere risolutivo - " 0.25 (Micron(m del MOCF contro "
0.01 (Micron(m del SEM - oltre a non permettere la rivelazione delle
fibre più piccole rende difficoltosa la valutazione delle dimensioni
vere di oggetti che non superino di almeno 2 o 3 volte tale potere
risolutivo; la limitata profondità di campo non permette di
focalizzare oggetti che non si trovino esattamente sul piano immagine
del microscopio; può risultare perciò difficile valutare l'esatta
granulometria di fibre sottili e in posizione inclinata rispetto a
tale piano; infine la mancanza di un sistema che permetta il
riconoscimento sicuro del tipo di fibra può determinare, in campioni
in cui sono presenti materiali eterogenei, errori sistematici.
Il SEM analitico appare perciò per le sue caratteristiche -
elevato potere risolutivo, elevata profondità di campo, possibilità
di utilizzare la spettrometria X per il riconoscimento delle fibre -
la metodica più indicata.
L'utilizzazione comunque della microscopia ottica in contrasto di
fase in mancanza del SEM dovrebbe portare a risultati, in assenza di
fibre diverse dall'amianto, che si avvicinano a quelli ottenibili con
il SEM tanto più quanto maggiori sono le dimensioni medie delle
fibre presenti nel campione.
PROCEDURA DI ANALISI DEI CAMPIONI.
Di seguito è riportato uno schema di procedura per l'analisi di
un campione utilizzante le metodiche analitiche dettagliatamente def-
inite nei successivi paragrafi A) e B).
CAMPIONAMENTO
CONTROLLO DEL CAMPIONE PER LA VERIFICA
DELLA PRESENZA DI UNA COMPONENTE FIBROSA
( NO )
mediante stereomicroscopio, MOCF, SEM
( SI )
MACINAZIONE DEL CAMPIONE
STIMA APPROSSIMATIVA DELLA QUANTITÀ DI MATERIALE FIBROSO PRESENTE
mediante MOCF, SEM


SUPERIORE A INFERIORE A
= 3 * 10⁵ fibre/mg (a) = 3 * 10⁵ fibre/mg (a)
MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE
AMIANTO MEDIANTE DRX CON DI AMIANTO MEDIANTE SEM
FILTRO D'ARGENTO ANALITICO

CONCENTRAZIONE INFERIORE ALLA
SENSIBILITÀ DELLA DRX

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI
AMIANTO MEDIANTE SEM ANALITICO


------------
(a) Il limite di 3 * 10⁵ fibre/mg è stato fissato in base al
fattore di conversione da numero di fibre a peso proposto dall'USEPA
per la MOCF (vedi paragrafo 5.7B).
A) Diffrattometria a raggi-X con il metodo del filtro d'argento
(per percentuali di amianto &gt; o = 1%).
1A) Campo di applicazione.
Il metodo è applicabile a materiali in massa contenenti i
principali tipi di amianti commerciali (crisotilo, crocidolite,
amosite) e per quantità di amianto dell'ordine dei microgrammi.
L'intervallo ottimale di misura è compreso tra 20 e 100 microgrammi
di amianto sul filtro di lavoro in argento. Il limite inferiore di
rivelabilità (LLD) dipende da vari fattori: tipo di amianto, matrice
nella quale l'analita si trova disperso, tempo di integrazione del
picco analitico, area di deposizione del campione sul filtro di
lavoro in argento. In ogni caso, è sempre possibile determinare le
tre forme di amianto in concentrazioni intorno all'1% in peso quando
il campione da analizzare sia costituito da un deposito di polvere
macinata di circa 0.5 mg su un'area del filtro di lavoro di circa 1.0
cm(Elevato al Quadrato) (Vedi Tabella 1a e 1b).
2A) Principio del metodo.
Macinazione controllata del campione in massa fino a raggiungere
una granulometria vicina a quella degli standards di amianto puro
usati per la costruzione della curva di taratura; studio dell'effetto
che la macinazione ha sulla risposta diffrattometrica dell'amianto
contenuto nel campione; sospensione di una parte della polvere in
adatta soluzione disperdente; filtrazione di una quantità nota di
polvere in sospensione su membrana filtrante in argento; analisi
diffrattometrica dei vari tipi di amianto per confronto con una curva
di taratura; correzione dell'attenuazione dell'intensità dei picchi
analitici misurati (attenuazione dovuta all'assorbimento dei raggi da
parte del campione).
Il metodo di correzione è basato sull'uso del filtro d'argento
che ha la doppia funzione di supporto filtrante e di standard
interno. In pratica, dalla misura dell'attenuazione del picco di
diffrazione dell'argento si ricava il fattore di correzione per
l'attenuazione dei picchi analitici delle varie forme di amianto.
La riproducibilità del metodo globale non è conosciuta. È stata
stimata solamente la riproducibilità del metodo di preparazione e
lettura dei campioni su filtro d'argento.
In figura 1 sono riportati le medie e gli errori standard delle
risposte diffrattometriche di un totale di 31 filtri, su ciascuno dei
quali sono stati depositati 100 (Micron(g di crisotilo puro (vedi
punti 3.4A e 5.4A). I filtri provengono da 8 diverse sospensioni; n
indica il numero di filtri preparati da ciascuna sospensione, mentre
il trattino verticale è una misura, nella stessa scala dell'asse
delle ordinate, dell'errore standard associato alla media.
Da una analisi della varianza di questi dati è risultato che le
medie delle risposte diffrattometriche delle 8 sospensioni
appartengono ad una stessa popolazione avente coefficiente di
variazione uguale al 9%. Questo può essere preso come misura della
riproducibilità del metodo di preparazione e misura dei campioni su
filtro d'argento.
3A) Reagenti.
3.1A Soluzione disperdente: H2O contenente lo 0.1% di NaCl e lo
0.1% di Areosol OT o altro tensioattivo analogo.
3.2A NaCl di purezza RPE.
3.3A Tensioattivo tipo Areosol OT.
3.4A Crisotilo canadese dell'UICC (Union International Contre le
Cancer) avente lunghezza delle fibre Q10 (Micron(m per il 97.0%.
3.5A Crocidolite dell'UICC avente lunghezza delle fibre Q10
(Micron(m per il 97.0%.
3.6A Amosite dell'UICC avente lunghezza delle fibre Q10 (Micron(m
per il 97.0%.
4A) Apparecchiatura.
Attrezzatura di uso comune di laboratorio e:
4.1A Mulino per la macinazione controllata del campione.
4.2A Membrane in argento aventi porosità di 0.45 (Micron(m e
diametro di 25 mm.
4.3A Dispositivo di filtrazione sotto piccolo vuoto con setto
poroso e sede per alloggiare le membrane in Ag.
4.4A Agitatore magnetico capace di fornire circa 400 giri/min.
4.5A Diffrattometro a R.X.
5A) Determinazione quantitativa dell'amianto.
5.1A Macinazione del campione.
Di seguito viene descritta una procedura di comminuzione
controllata di un campione in massa. Tale procedura è evidentemente
solo indicativa; se ne possono adottare delle altre purchè, una
volta scelte le condizioni di macinazione ed individuato il tempo
necessario per portare il campione ad una granulometria simile a
quella degli standards, venga studiato, ed eventualmente corretto,
l'abbassamento della risposta diffrattometrica dell'amianto che la
comminuzione ha determinato. A questo scopo, e sempre a titolo
indicativo, viene anche presentato uno studio della relazione tra
tempi di macinazione, granulometria e risposta diffrattometrica
dell'amianto. Il campione scelto è un frammento di amianto-cemento,
contenente crisotilo; gli standards usati per la curva di
calibrazione, forniti dall'UICC (Union International contre le Can-
cer) sono composti da fibre di lunghezza inferiore a 10 micron nel
97% dei casi e di diametro inferiore a 0.3 micron nel 92.5% dei casi.
Circa 1 grammo del campione viene macinato a mano in mortaio
d'agata; il macinato viene quindi setacciato con setaccio da 400
micron. La polvere così ottenuta viene quindi sottoposta a
macinazione meccanica "ad umido" e ad "impatto". Come disperdente
viene utilizzato l'alcol isopropilico (circa 10 mL); la macinazione
ad impatto viene realizzata per mezzo di una serie di cilindretti
d'agata che un sistema di scuotimento della camera di macinazione
obbliga ad urtarsi tra loro. Dopo la macinazione, condotta per un
tempo prefissato, si ottiene una sospensione che viene trasferita con
alcol isopropilico in un beker da 100 mL. L'alcol viene fatto
evaporare in stufa a 90°C e la polvere seccata viene sottoposta
all'analisi diffrattometrica.
Per lo studio della relazione tra tempi di macinazione,
granulometria del macinato e risposta diffrattometrica dell'amianto
contenuto nel campione, si è proceduto nel modo seguente.
Il campione è stato sottoposto a tempi di macinazione crescenti
tra 0 e 45 minuti. Dopo ciascuna macinazione, parte della polvere
seccata è stata sottoposta ad un'analisi granulometrica con
microscopio elettronico a scansione, mentre un'altra parte è stata
depositata su filtro d'argento e letta al diffrattometro. Nelle Fig-
ure 2 e 3 sono riportate le distribuzioni dei diametri e delle
lunghezze delle fibre della polvere ottenuta dopo 30 minuti di
macinazione. Le due distribuzioni presentano - in questo come negli
altri casi - l'atteso andamento lognormale, per cui si è preferito
utilizzare la media geometrica piuttosto che quella aritmetica per la
caratterizzazione morfologica dei campioni stessi. In Figura 4
appaiono le cinetiche di comminuzione per la polvere iniziale. Gli
andamenti (per diametri e lunghezze) presentano una fase iniziale
(corrispondente ai primi 15 minuti di macinazione) durante la quale i
due parametri si riducono di oltre il 50% del valore iniziale; per
tempi più lunghi di macinazione la media geometrica della lunghezza
delle fibre rimane praticamente costante mentre la media geometrica
del diametro tende ancora a diminuire arrivando ad un valore
inferiore ad 1 micron dopo 45'.
Il complesso dei risultati ottenuti sembra indicare che il
processo di comminuzione delle fibre, nella seconda fase sia causato
essenzialmente da successive sfaldature delle fibre lungo piani
paralleli al loro asse maggiore, processo che porta alla formazione
di fibrille più sottili ma di lunghezza abbastanza costante; la
tecnica di macinazione impiegata non sembra invece privilegiare, in
questa seconda fase, la frattura trasversale delle fibre, che
comporta la rottura dei forti legami esistenti tra gli atomi di Si e
di O nei tetraedri SO4, della struttura cristallina del serpentino.
Nella Figura 5 appaiono le risposte diffrattometriche del
crisotilo (contenuto in 400 microgrammi di polvere) in funzione dei
tempi di comminuzione. I dati mostrano come nelle fase iniziale della
macinazione, corrispondente ai primi 5 minuti, vi sia una rapida
crescita della risposta diffrattometrica, che tende poi a diminuire
progressivamente, fino a raggiungere, per un tempo di macinazione di
30', un valore di plateau che è pari a circa l'80% del valore
massimo. Che si tratti di una situazione di plateau è dimostrato dal
fatto che la differenza tra le medie delle risposte diffrattometriche
a 30' ed 45' non è risultata statisticamente significativa (p =
0.085).
L'iniziale crescita della risposta diffrattometrica può essere
interpretata come un effetto della disgregazione, a seguito
dell'inizio della macinazione, di aggregati di fibre e/o fibre e
cemento presenti ancora nel campione dopo la setacciatura; durante la
preparazione dei filtri d'argento impiegati nella metodica
diffrattometrica adottata, le fibre di crisotilo libere tendono a
disporsi con l'asse longitudinale (l'asse avaaw della cella unitaria)
parallelamente al filtro e questo effetto contribuisce ad aumentare
l'intensità delle riflessioni (002) e (004) corrispondenti alle
famiglie di piani perpendicolari all'asse avcaw e paralleli all'asse
avaaw. Fibre legate in aggregati, al contrario, non possono disporsi
con l'asse longitudinale parallelamente al piano del filtro.
È anche interessante notare che, dopo la fase iniziale (5
minuti), la risposta diffrattometrica segue un andamento simile a
quelli individuati per la lunghezza ed il diametro medi.
Nella Tabella 2 appare un quadro riassuntivo dei risultati: sia le
granulometrie che le risposte diffrattometriche appaiono in funzione
dei tempi di macinazione. Questa tabella ci permette di scegliere il
tempo di macinazione più adeguato nelle nostre condizioni. Tale
tempo può essere compreso tra 15 e 30 minuti: infatti in questo
intervallo si tende a raggiungere un livello di plateau sia per
quanto riguarda la lunghezza delle fibre sia per quanto riguarda
l'abbassamento della risposta diffrattometrica del crisotilo. Un
tempo più lungo di macinazione non sembra comportare ulteriori
vantaggi, e le differenze di granulometria con gli standards sembrano
sufficientemente ristrette.
5.2A Deposizione del campione sul filtro d'argento.
La polvere macinata e seccata viene ripresa con la soluzione
disperdente (vedi punto 3.1A) e la sospensione così ottenuta viene
mantenuta sotto agitazione magnetica per circa 2 o 3 ore. Dalla
dispersione vengono prelevate aliquote opportune che sono filtrate su
membrana di Ag per mezzo del dispositivo di filtrazione del punto
4.3A. È opportuno procedere alla filtrazione nello stesso giorno in
cui le sospensioni vengono preparate, perchè esse tendono ad
"invecchiare"; in altre parole, le fibre di amianto in dispersione
tendono ad includere acqua nella loro struttura cristallina e a
formare aggregati la cui risposta diffrattometrica risulta diversa da
quella del materiale appena preparato. Da risultati sperimentali
risulta che l'invecchiamento comincia dopo circa 24 ore dalla
preparazione della sospensione.
Durante la filtrazione si raccomanda di seguire gli accorgimenti
al successivo punto 5.3A.
5.3A Preparazione degli standards per le curve di taratura.
Circa 2 mg di ciascuno dei tre tipi di amianto puro a
granulometria nota, sono posti in tre distinti matracci tarati da 200
mL. A questi viene aggiunta fino a volume la soluzione disperdente
indicata al punto 3.1A. Le dispersioni così ottenute vengono
mantenute sotto agitazione magnetica per ca. 3 ore. Queste
dispersioni hanno una concentrazione in amianto pari a ca. 100
(Micron(g/mL e costituiscono le dispersioni madre (stock) da cui si
dovranno preparare, prelevando opportune aliquote mediante pipetta
tarata, 3 o più campioni su filtro di Ag per ciascuna delle
quantità di amianto scelte (nell'esempio riportato si tratta di 10,
20, 40, 60, 80, 100 (Micron(g).

Parte di provvedimento in formato grafico
L'attenuazione è provocata dall'assorbimento dei raggi X da parte
del campione. Quando tale effetto non è trascurabile occorre
effettuare la correzione. Nella Tabella n. 4 viene mostrato sia
l'effetto di attenuazione riscontrato sperimentalmente a carico
dell'intensità dei picchi analitici del crisotilo o della
crocidolite da parte di varie matrici minerali, sia il risultato
della correzione.
6 A) Espressione dei risultati.
La percentuale di amianto presente nel campione sara':

Parte di provvedimento in formato grafico
dove W è la massa totale di polvere sul filtro d'argento.
7 A) Interferenze.
Teoricamente le fasi cristalline che possono interferire sui
picchi analitici degli amianti sono moltissime. In pratica è
sufficiente prendere in considerazione solo le sostanze che più
comunemente si trovano associate all'amianto nei principali prodotti
industriali.
I minerali non fibrosi di serpentino (lizardite o antigorite), i
quali hanno la stessa struttura cristallina del crisotilo,
costituiscono un'interferenza non eliminabile. Il problema tuttavia
è limitato ai casi in cui i campioni da analizzare provengano dalle
attività minerarie di estrazione del crisotilo.
L'alite, minerale di base nella produzione di manufatti di
amianto-cemento, nei quali viene utilizzato quasi esclusivamente
crisotilo, non produce interferenze sui due principali picchi
analitici di questa forma di amianto.
Il gesso può interferire sul picco del crisotilo a 0.73 nm ma non
sul picco secondario (0.36 nm).
Il caolino può interferire su entrambi i picchi del crisotilo, ma
il disturbo sembra essere significativo solo per campioni aventi un
contenuto in caolino superiore al 10%.
La clorite potrebbe interferire su entrambi i picchi del crisotilo
ma è possibile la separazione analitica dei suoi picchi da quelli
del crisotilo, rallentando adeguatamente la velocità di scansione
nell'intorno della zona di uscita dei picchi che interessano.
Anche per la crocidolite o l'amosite, i corrispondenti minerali
non fibrosi costituiscono un'interferenza non eliminabile; tuttavia
la presenza di questi minerali nei campioni reali è molto rara.
In generale la distinzione tra crocidolite o amosite, quando sono
presenti contemporaneamente (e questo può avvenire per taluni
prodotti isolanti), risulta difficoltosa e si può tentare ricorrendo
ai picchi secondari a 0.36 nm e 0.32 nm per l'amosite, e a 0.31 nm
per la crocidolite, utilizzando il metodo della bassa velocità di
scansione.
Altri minerali che possono trovarsi associati all'amianto in vari
prodotti possono essere eliminati con adatti trattamenti chimici: ad
esempio un trattamento con acido debole decompone i carbonati.
B) Microscopia elettronica analitica a scansione (per percentuali di
amianto comprese fra le 100 ppm e l'1%).
1 B) Oggetto e campo di applicazione.
Descrizione di un metodo per la determinazione, mediante
microscopia elettronica analitica a scansione, della concentrazione
(massa/massa) di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite)
in campioni massivi, quali il cemento-amianto, o polverulenti, quali
polveri di talco.
Il metodo è applicabile per concentrazioni di amianto comprese
fra le 100 ppm (0.01%) e le 10000 ppm (1%) o superiori; l'intervallo
in cui il metodo fornisce risultati quantitativi è compreso fra le
1000 ppm e le 10000 ppm o superiori.
Per concentrazioni di amianto inferiori alle 1000 ppm il metodo
fornisce risultati semiquantitativi (vedi successivo punto 5.7B).
La sensibilità della metodica dipende da vari fattori: condizioni
di lavoro del microscopio, area di deposizione del campione sul
filtro di lavoro, numero di campi di lettura fissati sul filtro; in
ogni caso si può stimare una sensibilità di circa 100 ppm quando il
campione sia costituito da circa 0.1 mg di materiale depositato su
un'area di circa 300 mm(Elevato al Quadrato) (superficie circolare di
circa 1 cm di raggio) e vengano letti 400 campi a 2000 x (vedi
successivo punto 5.7B).
2 B) Principio del metodo.
Sospensione di una quantità non inferiore a 0.1 mg del campione
polverulento in un volume noto di soluzione disperdente costituita da
un tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata. Se il campione da
analizzare è un campione in massa viene ottenuta, per mezzo di una
opportuna macinazione, la sua comminuzione fino a che lo spettro
granulometrico del particolato prodotto è compreso nell'intervallo
fra 10 e 100 (Micron(m.
Filtrazione di un volume della sospensione contenente almeno 0.1
mg del campione su un filtro in policarbonato a foro passante, di 0.4
- 0.8 (Micron(m di porosità, di 25 mm di diametro.
Montaggio del filtro su un portacampioni per SEM e metallizzazione
della sua superficie con Au mediante sputtering catodico.
Lettura a 1000 - 2000 ingrandimenti di un numero di campi
microscopici adeguato al limite di rivelabilità richiesto,
tipicamente fra 200 e 400 campi.
Riconoscimento mediante spettroscopia X a dispersione di energia
delle fibre di amianto presenti e misura delle loro dimensioni.
Calcolo dei volumi e dei corrispondenti pesi delle fibre di
amianto utilizzando i pesi specifici dei minerali corrispondenti.
Calcolo del peso totale di amianto sul filtro in base alla
superficie di deposizione del campione, alla superficie del filtro
letta, al numero e dimensioni delle fibre osservate e all'ipotesi di
una distribuzione Poissoniana delle fibre sul filtro.
3 B) Apparecchiature e materiali da impiegare.
Attrezzature di uso comune in laboratorio e:
3.1 B Soluzione disperdente contenente lo 0.1% di tensioattivo in
acqua deionizzata e prefiltrata su filtri cellulosici da 0.2
(Micron(m di porosità.
3.2 B Mortaio d'agata.
3.3 B Bilancia analitica.
3.4 B Mulino per la macinazione ad umido di quantità fra 1 e 10
mg di campione; il mulino deve permettere di ottenere una
granulometria finale del campione compresa nell'intervallo fra 10 e
100 (Micron(m.
3.5 B Filtri a membrana in policarbonato a foro passante, di 0.4 -
0.8 (Micron(m di porosità, di 25 mm di diametro.
3.6 B Dispositivo di filtrazione sotto vuoto con setto poroso e
sede per alloggiare le membrane in policarbonato.
3.7 B Portacampioni in alluminio o grafite per SEM.
3.8 B Collante conduttore all'argento o alla grafite.
3.9 B Apparato per la metallizzazione con Au di campioni per il
SEM mediante sputtering catodico.
3.10 B Microscopio elettronico a scansione corredato dell'apparato
di cui al punto 3.11 B.
3.11 B Spettrometro X a dispersione di energia.
4B) Campionamento.
Prelevare dal materiale da esaminare un campione, significativo
della sua composizione, dell'ordine di 0.5 - 1 gr. Nel caso di
materiale in massa e non già sotto forma di polvere procedere ad una
sua frammentazione in mortaio d'agata fino a ottenere un particolato
con dimensioni inferiori a 400 - 500 (Micron(m.
5B) Procedimento.
5.1 B Comminuzione del campione.
Se il campione originale è un materiale in massa o se, pur
presentandosi come materiale polverulento, le fibre di amianto sono
presenti in aggregati con altre fibre o altro materiale, per
l'analisi al SEM è necessario trattare il campione in modo da
separare le fibre tra loro e dall'eventuale matrice.
Dopo l'eventuale macinazione a mano in mortaio d'agata, trasferire
circa 10 mg di polvere in 100 mL di alcol isopropilico nella camera
di macinazione di un mulino in grado di macinare ad umido le
quantità indicate. Macinare il campione fino ad ottenere una
granulometria finale del particolato compresa fra 10 e 100 (Micron(m;
la sospensione in alcol isopropilico è quindi trasferita in stufa.
L'alcol isopropilico viene fatto evaporare a 90°C e la polvere
residua essiccata è recuperata.
5.2 B Dispersione in acqua e filtrazione su filtro a membrana.
Pesare con una bilancia analitica una quantità di polvere di
circa 5 mg e sospenderla in 200 mL di una soluzione allo 0.1 % di
tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata; per questo utilizzare
un matraccio da 200 mL aggiungendo fino a volume la soluzione
disperdente. Calcolare la concentrazione della dispersione così
ottenuta e mediante pipetta tarata prelevarne un'aliquota da filtrare
sul filtro a membrana. Per evitare che la dispersione decanti
lasciarla sotto agitazione magnetica per almeno 5 minuti prima di
effettuare il prelievo.
Mediante il dispositivo di filtrazione descritto al punto 3.6 B
filtrare una aliquota nota della dispersione preparata, contenente
circa 0.1 mg del campione in polvere, su un filtro a membrana in
policarbonato di 25 mm di diametro con porosità di 0.4 - 0.8
(Micron(m. Alternativamente possono essere utilizzati filtri in
esteri di cellulosa delle stesse dimensioni, tuttavia questi filtri
non si presentano al SEM con una superficie liscia e le irregolarità
osservabili potrebbero rendere più difficile il riconoscimento delle
fibre più sottili, per questo, nel caso del loro uso è
consigliabile utilizzare porosità non superiori a 0.4 (Micron(m.
Nel procedere alla filtrazione aver cura di versare alcuni mL
della soluzione disperdente nel serbatoio del sistema filtrante prima
di aggiungere l'aliquota nota della dispersione; successivamente
lavare più volte con la soluzione il serbatoio.
Il filtro a membrana su cui è deposta la polvere è lasciato
asciugare su carta bibula in una capsula Petri o contenitore analogo.
5.3 B Montaggio del filtro su portacampioni per il SEM e
metallizzazione.
Tagliare una parte circolare del filtro, di dimensioni leggermente
inferiori al portacampioni del SEM, dalla sua zona centrale mediante
un bisturi o una lama ugualmente affilata. Durante tale operazione
aver cura di non toccare con le mani la superficie del filtro, di non
capovolgerlo o causare spostamenti o cadute della polvere dalla sua
superficie.
Montare la porzione di filtro su un portacampioni per SEM, in
alluminio o grafite, mediante collanti conduttori all'argento; aver
cura di realizzare con gli stessi collanti dei ponti conduttori fra
il bordo del filtro ed il portacampione.
Metallizzare, il filtro così montato, con uno strato di 25 - 50
nm di Au mediante sputtering catodico.
Alternativamente è possibile ricoprire il filtro con un film di
carbone evaporato sotto vuoto; in tal caso è opportuno utilizzare
spessori leggermente maggiori, intorno ai 100 nm, a causa della
minore conducibilità termica ed elettrica della grafite rispetto
all'Au. In ogni caso l'immagine in elettroni secondari del filtro
risulterà di minore qualità a causa del più basso coefficiente di
emissione secondaria del carbonio rispetto all'Au.
5.4 B Scelta delle condizioni strumentali.
Il potere risolutivo di un SEM è molto elevato (si può valutare
intorno ai 5 nm), tuttavia, con campioni del tipo di quelli
descritti, ad un ingrandimento di lavoro (1000-2000X) che permetta
tempi di analisi non eccessivamente lunghi e con condizioni
strumentali compatibili con una buona risoluzione analitica
(efficienza di produzione e rivelazione di raggi X elevate) risultano
rivelabili e classificabili fibre intorno a 0.1 (Micron(m di
spessore.
Condizioni strumentali in grado di assicurare tali prestazioni
corrispondono a: una energia del fascio incidente fra 20 e 30 KeV;
una distanza di lavoro tipicamente dai 12 ai 25 mm e comunque tale da
massimizzare l'efficienza di raccolta dei raggi X da parte del
rivelatore; un angolo di tilt compatibile con la geometria del
rivelatore dei raggi X, se tale angolo è diverso da zero ne va
tenuto conto nella valutazione delle dimensioni delle fibre.
Fissare l'ingrandimento di lavoro fra 1000 e 2000X; valutare la
superficie corrispondente ad un campo di lettura all'ingrandimento
fissato (tipicamente a 2000X questa risulta intorno a 2500
(Micron(m(Elevato al Quadrato) e a 1000X intorno a 10000
(Micron(m(Elevato al Quadrato) per cui occorrono rispettivamente
circa 400 e circa 100 campi di lettura per esplorare 1 mm(Elevato al
Quadrato) del filtro); osservare il filtro in elettroni secondari
utilizzando il "modo" TV.
5.5 B Lettura del filtro e determinazione delle dimensioni delle
fibre di amianto.
In funzione dell'ingrandimento di lavoro fissato leggere un numero
di campi sufficienti almeno ad esplorare circa 1 mm(Elevato al
Quadrato) del filtro (tipicamente a 2000X occorrono 400 campi).
Scegliere i campi di lettura in modo da esplorare tutta la superficie
del filtro evitando la sovrapposizione dei campi stessi. È
consigliabile a tal fine seguire un percorso sistematico sul filtro
secondo un qualche schema prestabilito.
Prendere in considerazione, nell'analisi del filtro, tutte le
fibre o gli aggregati di fibre o gli aggregati di fibre con altro
materiale; valutare, utilizzando i riferimenti dimensionali
disponibili sullo schermo, la lunghezza e la larghezza di ciascuna
fibra risolvibile con il SEM (non considerare in tale valutazione
eventuali particelle di altra natura occasionalmente sovrapposte od
aggregate alle fibre). Le fibre che non giacciono completamente nel
campo di lettura vanno considerate solo per la parte compresa nel
campo stesso.
Identificare e classificare le fibre in base alla loro morfologia
ed alla loro composizione; in linea generale per la classificazione
delle varietà minerali degli amianti sarà sufficiente una analisi
qualitativa con riconoscimento, nello spettro X della fibra, delle
righe degli elementi caratteristici con le attese intensità relative
(generalmente saranno presenti sullo spettro anche righe più deboli
corrispondenti ad elementi, come Fe, Al, Mn, presenti in tracce);
tener presente che se sulla fibra o sull'aggregato di fibre di
amianto è depositato o aggregato materiale di altra natura (non
necessariamente evidente sull'immagine elettromicroscopica), le righe
X degli elementi presenti nella composizione del materiale appaiono
sullo spettro finale.
5.6 B Elaborazione dei dati, calcolo della concentrazione di amianto
e valutazione dell'errore.
Valutare il volume di ciascuna fibra e aggregato di fibre
d'amianto approssimando la morfologia delle particelle a cilindri di
altezza pari alla lunghezza e diametro pari alla larghezza misurati.
Valutare la massa delle fibre utilizzando una densità di 2.6
gr/cm(Elevato al Cubo) per il crisotilo e 3.0 gr/cm(Elevato al Cubo)
per gli anfiboli.
Calcolare la concentrazione C dell'amianto nel campione (espressa
in ppm) mediante la:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
A = area effettiva del filtro (mm(Elevato al Quadrato));
a = area del campo di lettura (mm(Elevato al Quadrato));
n = numero campi di lettura;
P = peso totale del campione depositato sul filtro (mg);
pc = dc ● Σj vi = peso totale fibre di crisotilo (mg);
dc = densità del crisotilo (gr/cm(Elevato al Cubo) = mg/mm(Elevato
al Cubo));
vi = volume dell'i-esima fibra di crisotilo (mm(Elevato al Cubo));
Pa = da ● Σj vj = peso totale fibre di anfibolo (mg);
da = densità degli anfiboli (gr/cm(Elevato al Cubo) = mg/mm(Elevato
al Cubo));
vj = volume dell'j-esima fibra di anfibolo (mm(Elevato al Cubo)).
L'errore sperimentale nella misura della concentrazione C di
amianto nel campione è essenzialmente dovuto alla statistica del
campionamento delle fibre durante la lettura del filtro (il numero N
delle fibre campionate su una data superficie presenta una
distribuzione Poissoniana se le fibre sono distribuite in modo
casuale sul filtro) e alla larghezza dello spettro granulometrico
delle fibre contenute nel campione (lo spettro granulometrico delle
fibre di amianto prodotte nella macinazione di un campione
generalmente è descritto bene da una distribuzione lognormale). Per
valutare l'errore sperimentale conviene esplicitare nella relazione
(a) il numero N di fibre di amianto individuate sugli n campi di
lettura e il peso medio di una fibra di amianto, la relazione (a)
può essere riscritta poi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Significatività delle misure di concentrazione.
Una valutazione dell'errore standard &lt; * &gt; mediante l'equazione
(e) è significativa solo se il numero N delle fibre individuate è
sufficiente a rientrare nel limite dei grandi numeri (X 30); numeri
minori non permettono una stima significativa nè della media nè
della deviazione standard di una distribuzione.
Per numeri N di fibre maggiori di 30 la equazione (f) permette una
valutazione della significatività dei valori di concentrazione C
ottenuti con il metodo.
In tabella n. 5 è riportato l'errore sperimentale sulla
concentrazione, DC/C, calcolato in base alla equazione (f) adottando
indicativamente, per l'errore standard &lt; * &gt;, un valore di 0.3
compatibile con i dati sperimentali rintracciabili nella letteratura
scientifica del settore.
I dati riportati nella tabella n. 5 indicano che la metodica
descritta nell'intervallo di concentrazioni che vanno da circa 100
ppm a circa 1000 ppm di amianto può fornire solo risultati
qualitativi.
Stime quantitative della concentrazione di amianto sono ottenibili
con concentrazioni maggiori a 1000 ppm o, alternativamente,
modificando la metodica per aumentare il numero totale di fibre
campionate.
Definizioni, abbreviazioni e simboli.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONCENTRAZIONI DI FIBRE DI AMIANTO
AERODISPERSE IN AMBIENTI INDOOR

Parte di provvedimento in formato grafico

2A) Direttiva 83/477/CEE (1) - Metodo di riferimento per le
misurazioni del tenore dell'amianto nell'aria nel luogo di lavoro:
a) I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei
singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che
si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire
dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
b) Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o
nitrato di cellulosa) di porosità tra 0,8 e 1,2 (Micron(m con
reticolo stampato e con diametro di 25 mm.
c) Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio
metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al
filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20
mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
d) Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura
o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da
pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min (Più o Meno)
5%. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro
(Più o Meno) 10% della portata iniziale.
e) Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del
2%.
f) Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e
400 fibre/mm(Elevato al Quadrato).
g) In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento,
posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il
metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
h) Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le
seguenti caratteristiche:
Illuminazione Koehler.
Un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase
incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e
montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco.
L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è
indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore.
Un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale,
a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70
e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%.
Oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti. Almeno un oculare
deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con
messa a fuoco.
Un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un
diametro apparente sul piano oggetto di 100 (Micron(m (Più o Meno)2
(Micron(m quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia
controllato con un micrometro dell'oggetto.
i) Il microscopio è montato secondo le istruzioni del
fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante un
"vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo
specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui
vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL
Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della
giornata di lavoro.
l) Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti
regole:
Per fibra da contare si intende qualunque particella di
lunghezzaR5(Micron(m, diametroQ3(Micron(m e rapporto
lunghezza/diametroR3:1 che non sia in contatto con una particella con
diametro massimo maggiore di 3 (Micron(m.
Le fibre da contare che hanno le sue estremità entro l'area del
reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente
una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come
mezza fibra.
Le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a
caso all'interno della superficie esposta al filtro.
Un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o
più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra
ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme
al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato
attraverso la parte intera e non quella ramificata.
In qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre
si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate
individualmente ogniqualvolta possano essere distinte
sufficientemente per stabilire che sono conformi al primo trattino
del presente punto. Se non è possibile distinguere nessuna singola
fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato
come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso al
primo trattino del presente punto.
Se più di un ottavo di un area del reticolo è coperto da un
agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve
essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il
conteggio.
Si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo
o esaminare 100 aree di reticolo.
m) Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato
dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di
reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio
dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a
3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri
"bianchi".
B) Microscopia elettronica a scansione (SEM).
1B) Procedura per campionamento e analisi:
a) Filtri di prelievo: membrana in policarbonato (NPF) da 0.8
(Micron(m di porosità, 25 mm di diametro (per il deposito usare la
faccia più lucida).
(Nota: Per ridurre la carica elettrostatica presente nelle membrane
NPF, può essere utile ricoprirle preventivamente con uno strato di
carbone, sotto vuoto, da ambedue le parti. Tale strato dovrebbe avere
uno spessore non superiore a circa 100 nm.).
b) Supporto cellulosico: membrane in esteri misti di cellulosa
(o nitrato) da 3-8 (Micron(m di porosità, 25 mm di diametro.
c) Portafiltri: metallici con estensione metallica in materiale
conduttivo o costruiti interamente in materiali conduttivi.
d) Flusso di prelievo: il flusso deve essere tale da assicurare
una velocità lineare sulla faccia esposta della membrana pari a 0.35
m/sec (Più o Meno) 10%. La velocità lineare minima di 0.35 m/sec è
necessaria per campionamenti che avvengono in presenza di elevata
velocità dell'aria circostante il punto di prelievo (es. aria aperta
o forti correnti d'aria).
Non è indispensabile in luoghi chiusi dove la velocità dell'aria
è molto ridotta. In tal caso i parametri condizionanti sono il tempo
di prelievo e l'intasamento del filtro, restando fisso il volume
totale di ca. 30001.
Con filtri (o membrane) aventi diametro 25 mm e diametro effettivo
di prelievo compreso tra 20 e 22 mm, il flusso di prelievo deve
essere compreso tra 6 e 9 l/min (Più o Meno) 10% e mantenuto
costante durante il tempo di prelievo. Il flusso di prelievo può
essere superiore per ridurre i tempi di campionamento,
compatibilmente con l'effetto di intasamento della membrana. Quando
tale effetto faccia abbassare il flusso al di sotto di circa 6 l/min,
è opportuno interrompere il campionamento, annotando il volume di
aria campionato (vedi il successivo punto).
e) Volume di aria da prelevare: il metodo prevede un volume
minimo di campionamento pari a circa 3000 litri su di un'area
effettiva di circa 315 mm(Elevato al Quadrato) (diametro effettivo di
ca. 20 mm).
Se la portata di prelievo è di circa 8 l/min, il tempo necessario
sarà di circa 6 ore. Usando portate maggiori si può ridurre il
tempo di campionamento (vedi punto d).
Se non è possibile prelevare 3000 litri su di una stessa
membrana, a causa dell'eccessiva perdita di carico o dell'eccessivo
deposito di particelle, si possono prelevare 2 campioni da circa 1500
litri ciascuno e quindi considerare i risultati analitici di questi
sommandoli come se fossero riferiti ad un unico campione di ca. 3000
litri. Tale procedura può essere applicata anche a campioni
prelevati con flussi di campionamento più elevati.
f) Preparazione dei campioni: si prepara una basetta sul
portacampioni o stub (normalmente di Alluminio) spalmando strati
successivi di sospensione di grafite. Quando l'ultimo strato è
ancora umido, si stende una porzione del filtro di prelievo (NPF),
ritagliata con attenzione, evitando la caduta della polvere ivi
depositata (per un portacampioni tipo Cambridge o Philips in Al è
sufficiente ritagliare un quarto del filtro di prelievo). Durante la
deposizione della porzione di filtro sulla grafite occorre evitare
quanto più possibile la formazione di bolle d'aria. La preparazione
si completa saldando, ove necessario, alcuni punti dei bordi della
porzione di filtro con grafite, usando una punta sottile (ad esempio
bastoncini di legno appuntiti). Successivamente a questa fase il
campione sullo stub viene ricoperto con uno strato di oro di circa
25-50 nm, in uno "sputter coater". In caso di necessità di eseguire
la microanalisi a dispersione di energia (EDXA) con maggiore
accuratezza è opportuno eseguire il ricoprimento con carbone per uno
strato di ca. 100 nm.
g) Condizioni strumentali: le condizioni di lavoro al SEM
possono essere diverse per le differenti marche di microscopi,
tuttavia esse devono essere tali da permettere la individuazione di
fibre aventi almeno 0.2 micrometri di diametro.
I parametri che influenzano la visibilità o la microanalisi per
l'identificazione delle fibre sono:
il voltaggio di accelerazione (VA): risulta soddisfacente un VA
compreso tra 20 e 30 KV.
l'angolo di tilt: quando viene usato un angolo elevato è
necessario operare una correzione per la determinazione della
lunghezza delle fibre, inoltre, in questo caso si possono avere
problemi di messa a fuoco.
Come raccomandazione generale occorre aggiustare l'angolo di tilt
in modo da avere una buona resa microanalitica &lt; * &gt;, dove: S
(segnale) = P (altezza del picco) - B (altezza del fondo)) e una
buona visibilità per le fibre più sottili (intorno a 0.2 microns).

Parte di provvedimento in formato grafico

La distanza di lavoro: essa influenza sia la resa microanalitica,
che la visibilità. In genere i SEM sono già ottimizzati rispetto a
questo parametro.
Diametro del raggio elettronico: un diametro più elevato
determina un conteggio di raggi X maggiore, una buona intensità del
segnale, una risoluzione dell'immagine scarsa. Occorre scegliere le
condizioni di compromesso più soddisfacenti.
L'allineamento del raggio, l'astigmatismo, la apertura, il
contrasto e la luminosità dello schermo, devono essere impostate
sperimentalmente per assicurare una adeguata visibilità.
Da notare che le dimensioni dello schermo, ovvero del campo di
osservazione, possono essere diverse usando il modo "RASTER" oppure
"TV".
h) Campi microscopici da esaminare: poichè la superficie
corrispondente ad un campo di lettura (modo "TV") a 2000x circa,
corrisponde a circa 2540 (Micron(m(Elevato al Quadrato), per
esplorare approssimativamente 1 mm(Elevato al Quadrato) di superficie
del filtro occorre osservare 400-450 campi. Nel caso in cui per
raggiungere i 3000 litri siano stati prelevati 2 campioni da circa
1500 litri, su ciascun filtro si devono esplorare 400-450 campi e
quindi si esprimeranno i risultati come indicato al punto 13.
i) Criteri di conteggio: vengono contate le fibre di lunghezzaR
5 (Micron(m, diametroQ 3 (Micron(m e rapporto lunghezza/diametro R
3:1.
Tutte le fibre che giacciono completamente entro l'area di
conteggio (area del campo a 2000 x corrispondente allo schermo posto
nella posizione TV) vengono contate come una fibra.
Le fibre che sono a cavallo dei bordi dello schermo vengono
contate come 1/2 fibra.
I campi di lettura devono essere scelti in modo da esplorare tutta
la superficie del campione, evitando la sovrapposizione dei campi (è
consigliabile stabilire un percorso sistematico a forma di "greca"
operando sulle manopole degli assi x e y).
Un fascetto (fibra splittata) viene considerato come una fibra, se
è conforme alle definizioni, il diametro deve essere misurato nella
zona non separata di esso.
Le fibre in un agglomerato vengono contate singolarmente se
vengono sufficientemente distinte (anche ad alto ingrandimento)
purchè soddisfino le dimensioni indicate nelle definizioni (in ogni
caso si deve indicare il numero di agglomerati trovato).
Se più di 1/8 dell'area di conteggio (campo) è occupata da
agglomerati di fibre o particelle, il campo viene respinto.
l) Filtri bianchi: almeno 2 membrane per ogni scatola di filtri,
o il 10% dei campioni prelevati. Per filtro bianco si intende una
membrana che abbia seguito tutte le varie fasi del campionamento
(montata nel portafiltro, portata sul luogo di prelievo, aperta per
il tempo necessario al prelievo, ma senza fare passare aria
attraverso di essa) e quindi riportata, chiusa nel portafiltri, in
laboratorio. I valori ottenuti dall'analisi dei bianchi non hanno in-
fluenza sul limite di rilevabilità del metodo, ma servono per il
controllo della eventuale contaminazione delle membrane vergini.
m) Identificazione delle fibre: l'analisi elementare viene
realizzata tramite lo spettrometro a raggi X a dispersione di energia
(EDXS).
Le condizioni strumentali del SEM (distanza di lavoro, angolo di
tilt, diametro del raggio elettronico, voltaggio di accelerazione,
apertura dei condensatori, ampiezza del canale - generalmente è
preferibile una ampiezza di 10 eV/canale, ma possono essere
utilizzate ampiezze diverse comprese tra 10 e 50 eV/canale -, tempo
di integrazione) devono essere aggiustate in modo tale da fornire uno
spettro sufficientemente chiaro su una fibra di crisotilo standard di
0.2 (Micron(m di diametro.
Ciò significa che per i picchi del Mg e del Si devono essere
contemporaneamente soddisfatte le relazioni:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove: S (segnale) + B (fondo) = altezza del picco (P).
In termini pratici è soddisfacente che i picchi di Mg e Si
(crisotilo), Si e Fe (crocidolite e amosite), Mg, Si, Ca (tremolite),
siano sufficientemente evidenziabili al di sopra del fondo in un
tempo di integrazione compreso tra 30 e 100 secondi.
n) Variabilità del metodo: se si assume una distribuzione
casuale di tipo Poissoniano delle fibre sulla membrana di prelievo,
per un volume campionato di ca. 3000 litri (su un solo filtro o su
due da 1500 litri ciascuno) e per una superficie del filtro esaminata
pari a ca. 1 mm(Elevato al Quadrato) il ritrovamento di 1 fibra
corrisponde a ca. 100 F/m(Elevato al Cubo).
Assumendo valida una distribuzione Poissoniana, con il 95% di
probabilità il numero medio di fibre per mm(Elevato al Quadrato) sul
filtro sarà compreso tra 0.025 F/mm(Elevato al Quadrato) (limite
fiduciario inferiore o LFI) e 5.6 F/mm(Elevato al Quadrato) (limite
fiduciario superiore o LFS) e cioè tra 2.5 e 560 F/m(Elevato al
Cubo) (vedi tabelle della distribuzione di Poisson). Per 0 fibre
trovate in ca. 1 mm(Elevato al Quadrato), le tabelle indicano che il
valore superiore della distribuzione Poissoniana è pari a ca. 4
fibre/mm(Elevato al Quadrato) e cioè una concentrazione pari a ca.
400 F/m(Elevato al Cubo).
o) Espressione dei risultati:

Parte di provvedimento in formato grafico

C = Fibre/m(Elevato al Cubo);
n = n di fibre conteggiate su un solo filtro da 3000 litri, oppure
su due filtri da circa 1500 litri ciascuno. Nel caso che sia
disponibile un solo filtro (con meno di 3000 litri) ci si riferirà
solo a questo, tenendo conto che il LAA sarà diverso;
N =n di campi esaminati su ogni filtro;
d = diametro effettivo del filtro di prelievo in metri;
A = area di un campo a 2000 x circa, in m(Elevato al Quadrato);
V = volume prelevato in m(Elevato al Cubo).
------------
(1) Recepita con decreto legislativo n. 277 del 15/8/1991,
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
200 del 27/8/1991.

Allegato 3
IDENTIFICAZIONE QUALITATIVA DELLE FIBRE DI AMIANTO MEDIANTE LA
TECNICA DELLA DISPERSIONE CROMATICA IN MICROSCOPIA OTTICA
La tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica è
particolarmente utile nell'identificazione delle particelle minerali.
Il principio ottico su cui si fonda è la variazione dell'indice
di rifrazione dei minerali in funzione della lunghezza d'onda della
luce che li attraversa; con l'aumentare di questa generalmente
l'indice di rifrazione diminuisce. Sperimentalmente si osserva che la
maggior parte dei liquidi ha una dispersione cromatica maggiore dei
solidi.
Quando gli indici di rifrazione del minerale e del liquido in cui
questo viene immerso, sono prossimi, in luce bianca, si producono
fenomeni cromatici tanto più evidenti quanto più grande è la
variazione dell'indice di rifrazione del liquido rispetto a quella
del minerale.
Se consideriamo il punto in cui si intersecano le curve di
dispersione del minerale e del liquido, in quel punto (a quella
stessa lunghezza d'onda) liquido e solido hanno lo stesso indice di
rifrazione.
La luce di quella lunghezza d'onda attraverserà indeviata il
sistema solido-liquido mentre la luce di altre lunghezze d'onda
passando dal solido al liquido devierà verso la normale al bordo in
maniera diversa a seconda che sia minore o maggiore l'indice di
rifrazione. Tali deviazioni dipendono infatti dalla differenza tra
gli indici del solido e del liquido per le varie lunghezze d'onda.
Nel caso di sostanze isotrope e minerali monorifrangenti, che
possiedono cioè un solo indice di rifrazione, l'unica colorazione
che questo tipo di particelle assumono in un determinato liquido,
serve come mezzo di identificazione.
I minerali di amianto, ad eccezione dell'antofillite che
cristallizza nel sistema ortorombico, cristallizzano nel sistema
monoclino e sono quindi birifrangenti. Generalmente le fibre di
amianto hanno l'indice di rifrazione maggiore ng parallelo alla
direzione allungata della fibra mentre l'indice di rifrazione
inferiore na si trova nella direzione perpendicolare. Per la sola
crocidolite, che ha una orientazione ottica negativa, avviene il
contrario.
Considerando i due indici di rifrazione principali, ng ed na, a
ciascuno di essi corrisponderà quindi una curva di dispersione
cromatica distinta.
Di conseguenza durante l'osservazione del minerale in un liquido
ad indice di rifrazione intermedio, che interseca con la sua curva
quelle dei due indici di rifrazione principali, si avrà una
sovrapposizione degli effetti cromatici. Ciò viene superato con
l'illuminazione del preparato tramite luce polarizzata piana. Ogni
particella, in tal modo, presenterà gli effetti cromatici
caratteristici di ogni singolo indice di rifrazione quando la loro
direzione di vibrazione coincide con quella della luce polarizzata.
Per evidenziare tali colorazioni relative agli indici di rifrazione
ng ed na, bisognerà porre la direzione allungata della fibra prima
parallelamente e poi perpendicolarmente alla direzione di vibrazione
del polarizzatore.
LIQUIDI AD ALTA DISPERSIONE
Per identificare i diversi tipi di fibre di amianto, per mezzo di
tale tecnica, sono necessari liquidi ad alta dispersione dell'indice
di rifrazione.
Miscele con le caratteristiche richieste si possono preparare
partendo da alcuni liquidi organici come cianato di etile, ioduro di
metilene, iodomercurato di potassio e nitrotoluolo.
In commercio esistono liquidi con le caratteristiche ottiche
necessarie, con indice di rifrazione nell'intervallo di 1,50 e 1,80.
Risultano particolarmente utili i liquidi ad indice di rifrazione
uguale a 1, 55, 1, 58, 1, 67, 1, 70. Necessario per l'impiego della
tecnica di dispersione è innanzitutto l'allineamento del sistema
ottico e la necessità di una sorgente luminosa ad alta intensità
(12 V, 50 W) e la realizzazione del campo scuro inserendo sotto il
condensatore un diaframma circolare di diametro adeguato. È infatti
indispensabile che l'apertura del fascio luminoso sia maggiore
dell'apertura dell'obiettivo; poichè l'apertura dei normali
condensatori per contrasto di fase è di 0,80, per questo tipo di
osservazioni saranno necessari obiettivi di apertura inferiore a
0,80. Con i normali microscopi Leitz Ortoluz attrezzati per il
contrasto di fase con condensatore ed obiettivi 10X, 25X e 4X occorre
impostare i diaframmi del condensatore in posizione 3 per i primi due
e in posizione 5 per il terzo obiettivo. Infine per l'osservazione a
luce polarizzata sarà sufficiente utilizzare un filtro polarizzatore
ruotante all'uscita della sorgente luminosa.
Vengono comunque indicati dal costruttore, per altri tipi di
microscopio oggi comunemente in commercio, tutti i parametri
necessari per tale tipo di osservazione. In tabella 1 si riportano i
colori di dispersione che si ottengono per ogni singola varietà di
amianto usando liquidi ad indice di rifrazione 1,55, 1,58, 1,67,
1,70, in campo scuro, in contrasto di fase e luce polarizzata.
Tale metodo permette un riconoscimento ottimale delle fibre di
amianto aventi diametro superiore a 0,4 (Micron(m. La sensibilità
del metodo permette di valutare le parti per milione sia su un
campione in massa che su campioni su filtro dopo aver separato
naturalmente la matrice filtrante. Con tale tecnica è infine
possibile passare all'osservazione in fase dello stesso campo visivo
microscopico, il che ovviamente permette di ottenere ulteriori
elementi di valutazione per l'identificazione delle fibre di amianto.
Per arrivare ad una valutazione della concentrazione dell'amianto
in termini di peso è necessario trasformare il numero delle fibre
osservate e la loro granulometria in un valore ponderale; ciò è
possibile valutando in base alla dimensione delle fibre il loro vol-
ume. Macinando opportunamente il campione in laboratorio sino ad
ottenere diametri delle fibre inferiori a 10 (Micron(m è possibile
affermare, come dimostrato in via sperimentale, che il numero delle
fibre osservate con la tecnica descritta corrisponde in buona
approssimazione al volume dell'amianto nel campione. Conoscendo il
peso specifico delle singole varietà di amianto e delle matrici in
cui queste si trovano è pertanto possibile risalire alla percentuale
in peso dell'amianto presente nel campione.
Il limitato potere risolutivo, circa 0.25 (Micron(m, di tale
tecnica microscopica rende difficoltosa la valutazione delle fibre di
diametro inferiore a 0.5 (Micron(m; inoltre la sua limitata
profondità di campo non permette di ben focalizzare fibre che non si
trovino perfettamente sul piano immagine del microscopio.


TABELLA 1. - Colori di dispersione per le fibre di abseto

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4
CRITERI PER UNA CORRETTA SCELTA DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DELLE VIE RESPIRATORIE
In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti
l'esposizione a polveri e fibre di amianto non possono essere evitati
o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratorie (respiratori).
I respiratori contro il materiale particolato e fibroso possono
essere di vario tipo a seconda del grado di protezione che si intende
ottenere; questo va valutato in rapporto al grado di inquinamento
ambientale.
Con riferimento alle indicazioni del CEN (CEN/TC 79: Guidelines
for selection and use of respiratory protective devices. Draft infor-
mation report) i filtri dei respiratori possono essere di classe P1,
P2 e P3 rispettivamente di bassa, media ed alta efficienza.
Ad ogni combinazione facciale/filtro corrisponde un valore del
fattore di protezione nominale che indica il rapporto fra le
concentrazioni dell'inquinante nell'atmosfera ambiente e nell'aria
inspirata dall'operatore.
Per una valutazione dell'idoneo respiratore che si intende
adottare si forniscono di seguito i valori dei fattori di protezione
nominale per le diverse combinazioni facciale/filtro.
Nei casi in cui la protezione offerta dai respiratori a filtro non
risultasse sufficiente, il ricorso a respiratori isolanti consente di
raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a 10.000.
Con l'adozione di tali dispositivi le vie respiratorie dell'operatore
sono isolate rispetto all'ambiente di lavoro in quanto l'aria per
l'inspirazione proviene da una sorgente esterna all'ambiente stesso.
Nell'ambito dei lavori dello stesso CEN/TC 79, in linea
cautelativa, l'attuale tendenza è di considerare accanto al fattore
di protezione nominale, un fattore di protezione "reale" di valore
pari alla metà di quello nominale. Ciò per tenere conto delle
effettive situazioni "reali" che si possono verificare nei posti di
lavoro in relazione all'imprecisione nell'indossamento del mezzo di
protezione, ad una eventuale carenza di manutenzione dello stesso,
ecc.
Poichè sappiamo che il limite massimo di esposizione, relativo ad
una determinata sostanza, è dato dalla relazione:
Limite massimo di esposizione = FP x TLV in cui FP è il fattore
di protezione, si possono presentare le seguenti situazioni.
Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (TLV 0,2
fibre/cm(Elevato al Cubo)) una semimaschera con filtro P3 offrirà
una garanzia di protezione (per il lavoratore) sino alla
concentrazione di 10 fibre/cm(Elevato al Cubo), se ci riferiamo al
fattore di protezione nominale, sino a 5 fibre/cm(Elevato al Cubo)
nel caso che il fattore di protezione sia "reale".
Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono raggiunte
solitamente concentrazioni elevate di fibre di amianto, vengono
normalmente preferiti, in relazione alle condizioni microclimatiche
favorevoli per l'indossatore, gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se
questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che
si deve raggiungere, possono essere utilizzati respiratori isolati.
In questo caso solo quelli autonomi con bombole di aria o di
ossigeno compressi (autorespiratori) essendo difficile, soprattutto
in relazione alle esigenze di mobilità degli operatori, l'utilizzo
di respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad
adduzione di aria compressa).
Per una più completa descrizione della casistica degli apparecchi
di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme UNI EN 133
e UNI EN 134 (1991).
Lavorazioni saltuarie.
Per i lavori saltuari (manutenzioni di controsoffittature, di
impianti elettrici, ecc.) durante i quali sia possibile venire a
contatto con materiali contenenti amianto non "friabile" e non sia
evidente un rilascio di fibre nell'ambiente, l'uso di una
semimaschera con filtro P3 si ritiene possa offrire sufficienti
garanzie in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare
concentrazioni di fibre di amianto momentaneamente elevate; tale
respiratore non risulta inoltre inutilmente sovradimensionato in
relazione proprio alla saltuarietà delle lavorazioni.
Se invece, per necessità operative, il materiale contenente
amianto deve o può essere manomesso, la zona di manutenzione andrà
ovviamente circoscritta; andrà quindi effettuata una valutazione
ambientale, avvalendosi anche di dati riscontrati in situazioni
analoghe, al fine di scegliere l'idoneo mezzo di protezione delle vie
respiratorie.
Le successive fasi operative seguiranno l'iter previsto nei
cantieri ove si effettua la bonifica dell'amianto.
Si fa infine presente che in base al decreto legislativo n. 475
del 4/12/92, i dispositivi di protezione individuale (DPI)
commercializzati a partire dal 1/1/95 dovranno essere accompagnati
dalla dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il
DPI è conforme ai requisiti essenziali indicati dalla direttiva) e
muniti del marchio CE.
Sino al 31/12/94 possono essere commercializzati i DPI prodotti
entro il 1992 in base alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea.
Combinazione Fatt. prot. nom.

Facciale filtrante P1 (FFP1) o
semimaschera con filtro P1 . . . . . . . . . 4
Facciale filtrante P2 (FFP2) o
semimaschera con filtro P2 . . . . . . . . . 12
Facciale filtrante P3 (FFP3) o
semimaschera con filtro P3 . . . . . . . . . 50
Maschera intera con filtro P1. . . . . . . . 5
Maschera intera con filtro P2. . . . . . . . 20
Maschera intera con filtro P3. . . . . . . . 1000
Elettrorespiratore con cappuccio
o casco e filtro P1 (THP1) . . . . . . . . . 10
Elettrorespiratore con cappuccio
o casco e filtro P2 (THP2) . . . . . . . . . 20
Elettrorespiratore con cappuccio
o casco e filtro P3 (THP3) . . . . . . . . . 500
Elettrorespiratore con maschera
e filtro P1 (TMP1) . . . . . . . . . . . . . 20
Elettrorespiratore con maschera
e filtro P2 (TMP2) . . . . . . . . . . . . . 100
Elettrorespiratore con maschera
e filtro P3 (TMP3) . . . . . . . . . . . . . 2000

Allegato 5


Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

I - DATI GENERALI
A - DATI SULL'EDIFICIO VISITATO
Edificio visitato:
Indirizzo: Tel.:
Uso a cui è adibito:

Tipo di costruzione: | | prefabbricato | | parz. prefabbricato
| | non prefabbricato

Se prefabbricato:| | interamente metallico | | in metallo e cemento
| | in amianto/cemento | | non metallico

Data di costruzione:
Area tot. edificio mq: N. Piani N. Locali

Cantine: | | SI | | NO Mansarde: | | SI | | NO

Tipo di copertura:

- | | guaina impermeabile - | | tegole
| | a terrazzo | | a tetto
- | | guaina imp. - | | guaina imp. + tegole
+ piastrelle

Eventuali ristrutturazioni:
(indicare: area interessata; tipo di intervento; data)

Ditta costruttrice dell'edificio:
Indirizzo: Tel.:
(Se prefabbricato) ditta fornitrice: Tel.:
N. occupanti: N. addetti manutenzione:

Accesso al pubblico: | | SI | | NO

Orari e modalità di accesso del pubblico:
Persone contattate e Tel.:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI GENERALI
B - INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI
FRIABILITÀ
Friabile Compatto

1 - | | Materiali che rivestono | | | |

superfici applicati a spruzzo
o a cazzuola

2 - | | Rivestimenti isolanti di tubi | | | |

e caldaie

3 - | | Pannelli in cemento-amianto | | | |

(all'interno dell'edificio)

| | Altri materiali (all'interno dell'edificio):

............................. | | | |

............................. | | | |

4 - | | Coperture in cemento-amianto | | | |

(1) Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in
polvere con la semplice pressione manuale.
Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere
solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,
frese, trapani, ecc.).

| |
Locale esaminato | Materiali individuati | N. rif. campioni
| | prelevati
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Notizie ricavate dai documenti dell'edificio:

Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
A - DATI SUL LOCALE ESAMINATO
Locale esaminato:
Piano:
Attività svolta nel locale:

Accesso al pubblico: | | SI | | NO

Orari e modalità di accesso del pubblico:
N. Occupanti:
Attività svolta nella stanza superiore:
Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO
1 - Descrizione dell'installazione

Zona rivestita: | | soffitto | | pareti | | canalizzazioni

| | elementi strutturali al di sopra di

controsoffitti sospesi

| | altro:

Totale superficie rivestita mq:
- In caso di rivestimento del soffitto:

Tipo di soffitto: | | calcestruzzo | | pannellature

| | rivestito in metallo

Forma del soffitto: | | piatto | | a cupola | | a barile | | a shed

| | altro:

Altezza del soffitto mt:

Apparecchi di illuminazione: | | montati sulla superficie

| | sospesi | | incassati

- In caso di rivestimento delle pareti:

Tipo di pareti: | | calcestruzzo liscio | | calcestruzzo ruvido

| | muratura | | tavole d'intonaco

| | altro:

Friabilita': | | Friabile | | Compatto

Spessore medio cm: Spessore uniforme: SI NO

Trattamenti superficiali: | | verniciatura | | incapsulamento

| | altro:

Sistema di riscald./ventilaz.: radiatori termoventilazione

| | altro:

Tipo di pavimento: | | cemento | | piastrelle | | legno | | moquette

| | altro:

Presenza di pannelli o tende che scorrono nel rivestimento:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO
2 - Condizioni del materiale
2.1 - Qualità dell'installazione

Ridotta coesione interna: | | il materiale tende a separarsi in

strati

| | il materiale libera polvere se

lievemente strofinato

Ridotta aderenza al supporto: | | segni evidenti di distacco del

supporto

| | il materiale si muove su e giù

sotto la pressione manuale
2.2. - Integrità della superficie

Presenza di rotture e/o erosioni superficiali
(estensione superficie danneggiata (*): )

Presenza di frammenti pendenti

Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali
sottostanti
2.3 - Cause presumibili del danneggiamento

Degrado spontaneo

Cause accidentali o vandaliche

Interventi di manutenzione sugli impianti

Interventi sulle strutture

altre:
2.4 - Infiltrazioni d'acqua

segni evidenti di infiltrazioni d'acqua
(estensione superficie danneggiata (*): ) Cause
dell'infiltrazione:
3 - Cause potenziali di danneggiamento
3.1 - Correnti d'aria

Presenza di bocchette di immissione rivolte contro il
rivestimento

Circolazione di aria forzata in spazi chiusi compresi tra il
rivestimento e un controsoffitto o altra struttura
3.2 - Vibrazioni

Macchine o attrezzature meccaniche:

Fonti sonore:

Autostrade

Aeroporti
3.3. - Accessibilità

Il materiale è interamente a vista

Presenza di una barriera incompleta
(estensione della superficie a vista (*): )

Presenza di una barriera completa

Il materiale è accessibile solo per rari interventi di
manutenzione

Il materiale è accessibile per l'ordinaria manutenzione
( (*) In percentuale della superficie rivestita)

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
C - RIVESTIMENTI ISOLANTI DI TUBI E CALDAIE
1 - Descrizione dell'installazione
Caldaie,
Tipo di rivestimento: Tubazioni Serbatoi, ec

- Impasti di tipo gessoso | | | |

- Cartoni, feltri, ecc. | | | |

- Corde, tele, nastri, ecc. | | | |

Rivestimenti o trattamenti superficiali:

Friabilita': | | Friabile | | Compatto

Estensione della superficie rivestita:
2 - Condizioni del materiale
Presenza di rotture superficiali:
Estensione della superficie danneggiata:
Cause presumibili del danneggiamento:
3 - Accessibilità
Altezza delle strutture rivestite:
Presenza di una barriera:
Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
D - PANNELLI E ALTRI MATERIALI
1 - Descrizione dell'installazione
Tipo di materiale: Pareti Soffitto

- Pareti o soffitto in cemento/amianto | | | |

- Rivestimento con pannelli in cemento/amianto | | | |

- Rivestimento con cartoni o altri materiali | | | |

a bassa densità
Rivestimenti o trattamenti superficiali:

Friabilita': | | Friabile | | Compatto

Estensione della superficie rivestita:
2 - Condizioni del materiale
Presenza di rotture superficiali:
Estensione della superficie danneggiata:
Cause presumibili del danneggiamento:
3 - Accessibilità
Altezza del materiale:
Presenza di una barriera:
Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
E - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di materiale: | | lastre ondulate | | lastre piene

| | altro: .................................

Rivestimenti o trattamenti superficiali:

Friabilita': | | Friabile | | Compatto

Estensione della superficie della copertura:
Accessibilità dall'interno dell'edificio:

| | materiale confinato non accessibile

| | materiale non confinato accessibile dal sottotetto

| | materiale a vista

- se a vista: - altezza del materiale:
2 - Condizioni del materiale: superficie esterna

| | Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

| | Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

| | Presenza di detriti friabili negli scoli d'acqua e/o nei canali
di gronda

| | Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la
superficie

3 - Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista)

| | Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

| | Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

| | Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente
nel cemento-amianto

| | Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la
superficie
Cause presumibili del danneggiamento:

| | Degrado del materiale

| | Interventi sulle strutture o sugli impianti

| | Cause accidentali o vandaliche

Altre:
Note: