Serie Generale n. 187 del 11-8-2000
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 giugno 2000
Adozione del regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 109/00). (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2000)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 giugno 2000;
Premesso che:
l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio
1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima
deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale
presenti all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante i
criteri per valutare la compatibiità delle richieste di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale;
il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha potuto
provvedere a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.1, della
deliberazione n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a
quella data, non aveva ancora assunto la titolarità e le funzioni di
gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che,
qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti
il regolamento di cui al comma 3.1 del medesimo articolo per
l'approvazione, l'Autorità adotta il regolamento sentiti, ove
ritenuto necessario, i gestori delle reti stabilite sul territorio
nazionale;
nel corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, è
emersa altresì la necessità di integrare la disciplina contenuta
nella deliberazione n. 13/99 con riferimento alle modalità per la
richiesta del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per
la valutazione della compatibilità della medesima con la
salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione
approvato in data 9 febbraio 2000 "Regolamento recante procedure e
criteri ai fini della valutazione della compatibilità delle
richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale" (di seguito: documento
per la consultazione);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione
dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 151 del 30 giugno 1999;
Viste:
la deliberazione n. 13/99;
la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
Considerato che:
la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha
trasmesso all'Autorità, con lettera in data 1o ottobre 1999 (prot.
GRTN/P/50155), un documento recante criteri tecnici ai fini della
verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la
salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
in mancanza del regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della
deliberazione n. 13/99, i gestori delle reti, ai fini della
valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con
la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e
che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel documento
"Massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione
sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli
ulteriori adempimenti del gestore della rete di trasmissione
nazionale previsti dalla delibera n. 179/99", inoltrato all'Autorità
con lettera in data 18 aprile 2000 (prot. gestore della rete di
trasmissione nazionale AD/P/20000039), ha indicato l'idoneità di
tale criterio ai fini della verifica della salvaguardia della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de
l'Electricite') ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza
N-1 che garantisce adeguati livelli di sicurezza e di
interoperabilità delle reti interconnesse;
Considerate le osservazioni inviate dai soggetti interessati a
seguito della diffusione del documento per la consultazione;
Ritenuto che:
ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale sia opportuno confermare l'adozione
del criterio di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di
trasmissione nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza
di funzionamento del medesimo sistema elettrico;
la disciplina del servizio di vettoriamento debba, altresì,
includere la definizione delle modalità per la presentazione delle
richieste di vettoriamento, per la valutazione delle medesime da
parte dei gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale
nonchè per l'assolvimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del compito di coordinamento tra i gestori
delle reti interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la
deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti;
l'Autorità attraverso la diffusione del documento per la
consultazione abbia dato l'opportunità ai gestori delle reti
stabilite sul territorio nazionale di inviare osservazioni e
suggerimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2,
della deliberazione n. 13/99;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue:
a) corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di
rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può
trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di
rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può
trasportare per un tempo definito a partire da condizioni di
funzionamento prestabilite;
c) criterio N-1 è il criterio di sicurezza che prevede che, in
tutte le situazioni di funzionamento di una rete, la perdita di un
qualsiasi elemento non comporti il superamento delle correnti limite
di funzionamento degli altri elementi della rete medesima;
d) esercizio è l'utilizzazione degli impianti elettrici
componenti le reti elettriche secondo procedure codificate.
Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto
intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed
il monitoraggio sugli impianti;
e) interconnessione di reti elettriche è il collegamento fra
reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;
f) interoperabilità di reti elettriche o connessione operativa
tra reti elettriche sono le condizioni operative di due o più reti
interconnesse, determinate dalle attività di gestione, esercizio,
manutenzione e sviluppo delle stesse, in cui è garantito il
funzionamento coordinato delle reti medesime;
g) manutenzione è l'insieme delle operazioni e degli interventi
finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del
buon funzionamento degli impianti elettrici, avuto riguardo al
decadimento delle prestazioni;
h) programma orario è il profilo temporale di potenza elettrica
impegnata ai fini del vettoriamento;
i) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di
connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione
nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima. nonchè
per la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie
dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione
nazionale;
j) rete elettrica è il complesso di impianti, linee e stazioni
per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei
necessari servizi ausiliari;
k) richiesta di vettoriamento è l'istanza di attivazione di un
vettoriamento ovvero di modifica dei punti di consegna e di
riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere;
l) sicurezza intrinseca è la condizione operativa di una rete
elettrica in cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono
presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente
e transitorio degli elementi della rete;
m) sviluppo è l'insieme degli interventi sulla rete elettrica
che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di
trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un
incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione
di elementi di rete;
n) valutazione di compatibilità è la valutazione della
compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
o) verifica di interoperabilità è la verifica della
compatibilità delle richieste di vettoriamento con
l'interoperabilità delle reti elettriche;
p) verifica di sicurezza intrinseca è la verifica della
compatibilità delle richieste di vettoriamento con la sicurezza
intrinseca;
q) vettoriamento internazionale è il vettoriamento che prevede
almeno un punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del
territorio nazionale.

Art. 2.
Adozione dei regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione n.
13/99
È adottato il "Regolamento recante i criteri per valutare la
compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale"
allegato come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (allegato A).

Art. 3.
Integrazioni dell'art. 3 della deliberazione n. 13/99
All'art. 3 della deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti
commi:
"3.4 Sono tenuti all'applicazione del regolamento di cui ai
precedenti commi, di qui in poi denominato "regolamento di
sicurezza", i seguenti gestori delle reti stabilite sul territorio
nazionale:
a) il gestore della rete di trasmissione nazionale;
b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione
nazionale, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.
79/99;
c) i gestori delle reti di distribuzione aventi tensione
superiore a 120 kV di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
d) i gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi
tensione non superiore a 120 kV;
e) i gestori delle reti di distribuzione in media e bassa
tensione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi
inclusi i gestori delle piccole reti isolate, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 79/1999.
3.5 La società Ferrovie dello Stato S.p.a. e sue aventi causa
applicano il regolamento di sicurezza con riferimento alle proprie
reti elettriche non facenti parte della rete di trasmissione
nazionale, tenuto conto dell'esigenza di continuità del servizio da
esse svolto.
3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che
i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono
seguire per valutare la compatibilità delle richieste di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale ai fini dell'accettazione o del
rifiuto delle medesime richieste.
3.7 Il rispetto di tutti i criteri contenuti nel regolamento di
sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione
delle richieste di vettoriamento.
3.8 Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti
di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 effettuano per ciascuna
richiesta di vettoriamento:
a) la verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si
trovano i punti di consegna o di riconsegna relativi al singolo
vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al
programma orario della richiesta di vettoriamento;
b) la verifica di interoperabilità delle reti, anche se sulle
medesime reti non si trovano punti di consegna o di riconsegna,
interessate dai flussi fisici di potenza corrispondenti al programma
orario della richiesta di vettoriamento.
3.9 Al fine di garantire la prevedibilità del processo di
verifica, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5
hanno l'obbligo di effettuare la valutazione della compatibilità
delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi".

Art. 4.
Integrazioni dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99
4.1 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2,
sono aggiunti i seguenti commi:
"4.2-bis Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la
richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al
successivo comma 4.2-ter al gestore della rete di cui al precedente
comma 4.2.
4.2-ter Il richiedente, ai fini della valutazione di
compatibilità, deve indicare:
a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento;
b) per i punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del
territorio nazionale:
i) localizzazione dei punti di consegna ed indicazione dei
relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione,
unitamente all'identità del gestore di rete interessato;
ii) localizzazione dei punti di riconsegna ed indicazione dei
relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione,
unitamente all'identità del gestore di rete interessato;
iii) programma orario della potenza contrattualmente impegnata
nei punti di consegna;
iv) programma orario della potenza contrattualmente impegnata
nei punti di riconsegna;
v) ogni elemento informativo, con riferimento ai punti di
consegna e di riconsegna, utile ai fini della valutazione di
compatibilità, anche in funzione dei programmi di manutenzione degli
impianti di consegna e riconsegna, quali ad esempio ciclicità
produttive stagionali, di processo, fermate obbligatorie, e che
permetta comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di
consegna o di riconsegna di coordinare la manutenzione delle
infrastrutture di rete con le indisponibilità degli impianti di
consegna e riconsegna del vettoriamento;
vi) schemi circuitali con indicazione precisa dei punti di
consegna e di riconsegna;
c) per i punti di consegna situati all'estero:
i) localizzazione dei punti di consegna all'estero;
ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi
confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione
nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;
iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al
vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera
elettrica italiana al gestore della rete di trasmissione nazionale
dai gestori di cui al precedente punto ii);
d) per i punti di riconsegna situati all'estero:
i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero;
ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi
confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione
nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al
vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera
elettrica italiana dal gestore della rete di trasmissione nazionale
ai gestori di cui al precedente punto ii).
4.2-quater Il gestore della rete di cui al precedente comma 4.2
esamina la richiesta di vettoriamento verificando la completezza
delle informazioni contenute, ai fini della valutazione di
compatibilità della richiesta medesima. Qualora il gestore della
rete di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore
di cui al precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento
per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta
eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17."
4.2 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7,
sono aggiunti i seguenti commi:
"4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla
valutazione di compatibilità sulla base delle disposizioni contenute
nel regolamento di sicurezza ed è responsabile della verifica di
interoperabilità e del necessario coordinamento tra i gestori delle
reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca.
4.9 Il gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per
quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente
articolo.
4.10 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora il
vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o
più gestori di cui al precedente art. 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso
di vettoriamento internazionale:
a) individua i gestori delle reti interessate dal vettoriamento
oggetto della richiesta, anche nel caso n cui tali reti non siano
sede di punti di consegna o riconsegna;
b) definisce con i gestori delle reti di cui alla precedente
lettera a), relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o,
comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni:
i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate
dal vettoriamento, anche in accordo al piano di sviluppo per esse
previsto;
ii) le situazioni di funzionamento più rappresentative,
tenendo conto dei possibili schemi di rete, anche in relazione ai
piani di indisponibilità programmata, delle diverse condizioni di
generazione e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di
fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento;
c) fornisce ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera
a) i dati relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la
verifica di sicurezza intrinseca;
d) esegue la verifica di interoperabilità delle reti
interconnesse, analizzando la compatibilità della richiesta medesima
relativamente alle parti delle reti prossime ai punti di
interconnessione delle reti medesime.
4.11 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il
gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre
giorni dal ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete
di trasmissione nazionale, che effettua la valutazione di
compatibilità relativamente all'interconnessione con l'estero. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale, nel valutare la
compatibilità delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene
conto dei regolamenti e della normativa tecnica vigente presso i
gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti ed
interconnesse con il sistema elettrico italiano, in quanto
applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni è vincolante ai
fini della compatibilità della richiesta di vettoriamento.
4.12 I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera
a), effettuano, sotto la propria responsabilità, la verifica di
sicurezza intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i
criteri previsti dal regolamento di sicurezza, e comunicano i
risultati al gestore della rete di trasmissione nazionale entro
cinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma
4.10, lettera c).
4.13 Il gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al
gestore della rete cui è pervenuta la richiesta di vettoriamento
l'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera d),
e 4.12.
4.14 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità,
la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il
gestore della rete cui è pervenuta detta richiesta provvede, qualora
il gestore della rete di trasmissione nazionale, in qualità di
coordinatore dei gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del
precedente comma 4.7, non disponga diversamente, ad allegare gli
esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa
al richiedente secondo le modalità previste dal presente
articolo ovvero al contratto di vettoriamento in essere in caso di
modifica degli impegni contrattuali nei punti di consegna o di
riconsegna.
4. 15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità,
la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la
salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale per motivi ascrivibili a violazioni dei criteri tecnici
contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è
pervenuta la richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente
art. 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne dà comunicazione
all'Autorità ed al richiedente.
4.16 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità,
la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la
salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale per motivi tecnici specifici della rete interessata, pur
non evidenziando violazioni dei criteri tecnici contenuti nel
regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è pervenuta la
richiesta ne dà comunicazione all'Autorità ed al richiedente,
fornendo le motivazioni che hanno determinato la valutazione di
incompatibilità.
4.17 Nel caso in cui la richiesta di vettoriamento interessi
esclusivamente una rete in media o bassa tensione gestita da un solo
gestore, e in cui la distanza in linea d'aria tra ciascun punto di
consegna e ciascun punto di riconsegna, in tutte le possibili
combinazioni fra di essi, sia inferiore a 20 km, la verifica di
interoperabilità può essere omessa ed il gestore della rete
verifica solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalità previste
nel presente articolo ed in base ai criteri tecnici contenuti nel
regolamento di sicurezza".

Art. 5.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Milano, 15 giugno 2000
Il Presidente: Ranci

Allegato A

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITÀ DELLE
RICHIESTE DI VETTORIAMENTO CON LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE.

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 109/00, di qui in poi
denominata "deliberazione n. 109/2000".
Art. 2.
Criteri per valutare la compatibilità delle richieste di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
"del sistema elettrico nazionale.
2. 1 Le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilità
sono effettuate in base ai criteri tecnici di cui ai successivi commi
da 2.4 a 2.10, tenendo conto delle situazioni di riferimento
individuate al successivo comma 2.8. I criteri tecnici di cui ai
successivi commi da 2.4 a 2.7 sono basati sul criterio N-1 dalla cui
applicazione discende la necessarietà delle seguenti condizioni per
la compatibilità della richiesta di vettoriamento con la sicurezza
del sistema:
a) nelle situazioni di riferimento a rete integra, il
vettoriamento è garantito senza violazioni delle correnti limite di
funzionamento permanente in tutti gli elementi della rete;
b) il fuori servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete,
presi uno alla volta ed indipendentemente dalla probabilità di
guasto di ciascuno, a partire dagli stati di funzionamento sopra
definiti, non causa:
i) il superamento delle correnti limite di funzionamento
transitorio degli elementi di rete;
ii) l'interruzione dell'alimentazione delle utenze di clienti
vincolati;
iii) la riduzione o l'interruzione dei vettoriamenti presenti
sulla rete.
2.2 Per effettuare la verifica di sicurezza intrinseca e di
interoperabilità, il gestore di ciascuna rete interessata dal
vettoriamento considera i flussi di potenza corrispondenti al
programma orario di ciascun vettoriamento unitamente alle altre
transazioni fisiche di potenza relative a contratti di immissione e/o
di prelievo di energia elettrica ad altro titolo presenti sulla rete.
A tal fine, il gestore della rete:
a) verifica tutte le transazioni fisiche ed i vettoriamenti
secondo l'ordine cronologico di attivazione dei relativi contratti e
delle nuove richieste di vettoriamento (applicando il meccanismo
first come first served) o, qualora sia adottato un diverso
meccanismo di allocazione fra le diverse richieste di vettoriamento,
secondo l'ordine che ne consegue;
b) applica le regole, definite dall'Autorità ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di
non introdurre discriminazioni sull'applicazione contemporanea di
diversi meccanismi di allocazione per differenti richieste di
vettoriamento.
2.3 Al fine di individuare i criteri tecnici per la verifica di
sicurezza intrinseca e di interoperabilità sono identificate le
seguenti tipologie di reti interessate dal vettoriamento:
a) rete di trasmissione nazionale in altissima tensione;
b) rete di trasmissione nazionale in alta tensione;
c) altre reti in alta tensione gestite dai soggetti di cui
all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come
integrata dalla deliberazione n. 109/00;
d) altre reti in media e bassa tensione gestite dai soggetti di
cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come
integrata dalla deliberazione n. 109/00.
2.4 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera a), si
applica il criterio N-1 con le modalità previste al precedente comma
2.1.
2.5 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera b), ivi
incluse le stazioni di trasformazione tra altissima e alta tensione,
si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di
funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento
permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera
b), punto i).
2.6 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera c), si
applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di
funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento
permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera
b), punto i).
2.7 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera d), deve
essere verificato che, nelle situazioni di riferimento previste a
rete integra, il vettoriamento non introduca violazioni delle
correnti limite di funzionamento permanente di tutti i componenti
della rete.
2.8 Il gestore della rete nell'effettuare le verifiche di
sicurezza intrinseca e di interoperabilità considera quelle
situazioni di riferimento della propria rete elettrica che potrebbero
essere critiche in relazione alla sicurezza del sistema elettrico.
Tali situazioni di riferimento comprendono tra le altre:
a) le condizioni previsionali di rete individuate in accordo ai
piani di sviluppo delle reti interessate ed in particolare a quello
della rete specifica sottoposta a verifica, relativo a tutto il
periodo temporale interessato dal vettoriamento o a quello minimo di
tre anni;
b) le condizioni rappresentative del funzionamento della rete
specifica nelle diverse condizioni di fabbisogno previsto, tenuto
conto dei programmi di produzione degli impianti di generazione, dei
piani di indisponibilità programmata e dei preesistenti contratti di
vettoriamento.
2.9 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il
gestore della rete di trasmissione nazionale tiene conto della
disponibilità della capacità di trasporto allocabile per il
vettoriamento in oggetto su tutte le linee di interconnessione con
l'estero e delle determinazioni al riguardo dell'Autorità ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.
2.10 Quando il punto di consegna o di riconsegna, indicato nella
richiesta di vettoriamento, sia connesso alla rete per mezzo di un
unico collegamento, in relazione a tale collegamento non si applica
quanto previsto dal precedente comma 2.1, lettera b).
2.11 I gestori delle piccole reti isolate fanno riferimento, al
fine della verifica della compatibilità delle richieste di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale, al regolamento specifico per il
funzionamento delle reti suddette emanato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo n. 79/1999 e, in quanto applicabili, ai
criteri previsti nel presente regolamento.