Serie Generale n. 23 del 29-1-2003
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 gennaio 2003
Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico. (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2003)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli
apparecchi domestici;
Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione
che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
dei condizionatori d'aria per uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione
comunitaria sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai condizionatori d'aria per
uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle
norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui
all'art. 2, comma 1 del presente decreto.
2. Sono eclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti apparecchi:
apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti
di energia;
apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;
unità con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono
misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) su mandato della commissione ai sensi della
direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli
stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme
nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che
recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di
applicazione.

Art. 3.
Definizioni
1. Il significato dei termini usati nel presente decreto è
identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di
approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una descrizione generale dell'apparecchio, che consenta di
identificarlo univocamente e agevolmente;
c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni,
riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in
particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura più significative,
effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme
armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.
Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di
modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto
e /o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la
documentazione deve comprendere i dettagli dei calcoli fatti e delle
estrapolazioni fatte, nonchè delle prove effettuate per verificare
l'esattezza dei calcoli stessi (dettagli del modello matematico per
calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni
eseguite per verificare il modello).

Art. 5.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è
redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui
all'allegato I del presente decreto. L'etichetta è apposta in modo
chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore
dell'apparecchio.
2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi,
di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una
scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua
italiana, di contenuto e formato rispondenti alle indicazioni
dell'allegato II del presente decreto.
3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di
locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione
stampa o mediante offerta scritta o in forma tale da non consentire
al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto
(offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci
pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), è
obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale
acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente
decreto.
4. La classe di efficienza energetica di ogni apparecchio è
determinata conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.
Disposizione transitoria
1. A partire dal 1° luglio 2003 è vietata l'immissione sul
mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione, nonchè la
distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di
locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3 del
presente decreto, di condizionatori d'aria per uso domestico, di cui
all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata
e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la
documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7.
Disposizione finale
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano

ALLEGATO I
(Art. 5, comma 1)

ETICHETTA

Modello dell'etichetta
1. L'etichetta è redatta in lingua italiana ed è conforme al
seguente modello:
Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento - Etichetta
1

----&gt; Vedere Etichetta a pag. 35 della G.U. &lt;----

Etichetta per gli apparecchi con funzione
raffreddamento/riscaldamento - Etichetta 2

----&gt; Vedere Etichetta a pag. 36 della G.U. &lt;----

2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:

Note

I. Nome e marchio del costruttore.
II. Identificazione del modello del costruttore.
Sulle unità monosplit e multisplit l'identificativo del modello
delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono
i valori qui sotto citati.
III. Classe di efficienza energetica del modello o della
combinazione, determinata conformemente all'allegato IV. La punta
della freccia indicante la lettera distintiva della classe deve
trovarsi all'altezza della punta della freccia indicante la classe di
appartenenza.
La freccia indicante la lettera distintiva della classe deve avere
un'altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse
categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro
altezza.
IV. Fatte salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione
del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano
ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del
regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di
assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), è possibile
aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.
V. Il consumo indicativo annuo di energia, calcolato alla potenza
totale di immissione, come definita dalle norme armonizzate di cui
all'articolo 2, moltiplicato per una media di 500 ore/anno in
modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le norme
armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).
VI. La potenza refrigerante, definita come la capacità di
raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalità "raffreddamento"
a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme
armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).
VII. EER (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio)
dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime,
determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di
cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).
VIII. Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento,
raffreddamento/riscaldamento.La freccia di identificazione deve
trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.
IX. Tipo di raffreddamento: raffreddamento ad aria, raffreddamento ad
acqua.
La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo
corrispondente.
X. Solo per apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la
potenza termica definita come capacità di riscaldamento in kW a
pieno regime, determinata secondo la procedura di prova delle norme
armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C).
XI. Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento
(etichetta 2) la classe di efficienza energetica in modalità
riscaldamento conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da
A (bassi consumi) a G (alti consumi), determinata secondo le
procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2
(condizioni T1 + 7C). Qualora la funzione riscaldamento sia fornita
da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa
- coefficient of performance) deve essere pari a 1.
XII. Ove applicabile, rumorosità del ciclo in funzionamento normale,
determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.

Stampa

3. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche
dell'etichetta:

Colori usati:
CMYK - ciano, magenta, giallo, nero
Es. 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Colore del contorno: X070.

La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore
nero.

Tutto il testo è nero su fondo bianco.

----&gt; Vedere Etichetta a pag. 39 della G.U. &lt;----

ALLEGATO II
(Art. 5, comma 2)

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni, le quali possono
essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi
forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere
elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione
dell'apparecchio:
1) Marchio del costruttore.
2) Identificazione del modello del costruttore.
Sulle unità monosplit e multisplit, l'identificativo del modello
delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono
i valori qui sotto citati.
3) La classe di efficienza energetica del modello determinata secondo
l'allegato IV espressa come "classe di efficienza energetica...... su
una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata
una tabella questa informazione può essere espressa in altro modo
purchè sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti
consumi).
4) Se le informazioni sono fornite in una tabella e se alcuni
apparecchi riportati su di essa hanno ricevuto un "marchio UE di
qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tali
informazioni possono essere inserite qui. In tal caso
nell'intestazione deve figurare la dicitura "Marchio UE di qualità
ecologica" e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa
possibilità non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni
relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità
ecologica.
5) Il consumo indicativo annuo di energia riferito ad un utilizzo
medio di 500 ore/anno, determinato secondo le procedure di prova
delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1,
moderate), come definite nell'allegato I, nota V.
6) La potenza refrigerante definita come la capacità di
raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalità "raffreddamento "
a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme
armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate) come
definite nell'allegato I, nota VI.
7) EER (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio)
dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime,
determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di
cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).
8) Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento,
raffreddamento/riscaldamento.
9) Il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua.
10) Solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza
termica definita come capacità di riscaldamento in kW
dell'apparecchio in modalità "riscaldamento" a pieno regime,
determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di
cui all'articolo 2 (condizioni T1, + 7C), come definite nell'allegato
I, nota X.
11) Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la
classe di efficienza energetica in modalità "riscaldamento "
conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi
consumi ) a G (alti consumi) determinata secondo le procedure di
prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, +
7C), come definite nell'allegato I, nota XI. Qualora la funzione
riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del
COP (coefficiente di resa) deve essere pari a 1.
12) Ove applicabile, rumorosità del ciclo in funzionamento normale,
determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.
13) I costruttori possono anche aggiungere le informazioni di cui ai
punti da 5 a 8 desunte da test effettuati in altre condizioni,
determinate conformemente con le procedure di prova delle norme
armonizzate di cui all'articolo 2.
Se l'etichetta è riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e
nero - è sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate
sull'etichetta.

ALLEGATO III
(Art. 5, comma 3)

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le
offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri mezzi
elettronici di cui all'articolo 5, comma 3 devono contenere le
informazioni, indicate nell'allegato II nell'ordine definito
nell'allegato II stesso.

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio è
determinata secondo le seguenti tabelle dove l'indice di efficienza
elettrica (EER) è determinato in conformità delle procedure di
prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni
T1, moderate.
Tabella 1 - Condizionatori raffreddati ad aria
Tabella 1.1.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A 3,20 &lt; EER
B 3,20 = EER &gt; 3,00
C 3,00 = EER &gt; 2,80
D 2,80 = EER &gt; 2,60
E 2,60 = EER &gt; 2,40
F 2,40 = EER &gt; 2,20
G 2,20 = EER

Tabella 1.2.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI MONOBLOCCO (1)
A 3,00 &lt; EER
B 3,00 = EER &gt; 2,80
C 2,80 = EER &gt; 2,60
D 2,60 = EER &gt; 2,40
E 2,40 = EER &gt; 2,20
F 2,20 = EER &gt; 2,00
G 2,00 = EER

(1) Le unità monoblocco a doppio condotto ("double ducts"), definite
come "condizionatori completamente situati all'interno dello spazio
condizionato, con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce
attraverso il condensatore collegati all'esterno per mezzo di due
condotti", saranno classificati in base alla tabella 1.2 con un
fattore di correzione di -0,4.

Tabella 1.3.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE
A 2,60 &lt; EER
B 2,60 = EER &gt; 2,40
C 2,40 = EER &gt; 2,20
D 2,20 = EER &gt; 2,00
E 2,00 = EER &gt; 1,80
F 1,80 = EER &gt; 1,60
G 1,60 = EER

Tabella 2 - Condizionatori raffreddati ad acqua

Tabella 2.1.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A 3,60 &lt; EER
B 3,60 = EER &gt; 3,30
C 3,30 = EER &gt; 3,10
D 3,10 = EER &gt; 2,80
E 2,80 = EER &gt; 2,50
F 2,50 = EER &gt; 2,20
G 2,20 = EER

Tabella 2.2.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI MONOBLOCCO
A 4,40 &lt; EER
B 4,40 = EER &gt; 4,10
C 4,10 = EER &gt; 3,80
D 3,80 = EER &gt; 3,50
E 3,50 = EER &gt; 3,20
F 3,20 = EER &gt; 2,90
G 2,90 = EER

2. La classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento è
determinata in conformità delle seguenti tabelle dove COP
(coefficiente di resa) è determinato secondo le procedure di prova
delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni T1 +
7C.

Tabella 3 - Condizionatori raffreddati ad aria - funzione
riscaldamento

Tabella 3.1.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA SISTEMI SPLIT E MULTISPLIT
A 3,60 &lt; COP
B 3,60 = COP &gt; 3,40
C 3,40 = COP &gt; 3,20
D 3,20 = COP &gt; 2,80
E 2,80 = COP &gt; 2,60
F 2,60 = COP &gt; 2,40
G 2,40 = COP

Tabella 3.2.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI MONOBLOCCO (1)
A 3,40 &lt; COP
B 3,40 = COP &gt; 3,20
C 3,20 = COP &gt; 3,00
D 3,00 = COP &gt; 2,60
E 2,60 = COP &gt; 2,40
F 2,40 = COP &gt; 2,20
G 2,20 = COP
(1) Le unità monoblocco a doppio condotto ("double ducts"), definite
come "condizionatori completamente situati all'interno dello spazio
condizionato, con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce
attraverso il condensatore collegati all'esterno per mezzo di due
condotti", saranno classificati in base alla tabella 1.2 con un
fattore di correzione di -0,4.

Tabella 3.3.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE
A 3,00 &lt; COP
B 3,00 = COP &gt; 2,80
C 2,80 = COP &gt; 2,60
D 2,60 = COP &gt; 2,40
E 2,40 = COP &gt; 2,10
F 2,10 = COP &gt; 1,80
G 1,80 = COP

Tabella 4 - Condizionatori raffreddati ad acqua - funzione
riscaldamento

Tabella 4.1.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A 4,00 &lt; COP
B 4,00 = COP &gt; 3,70
C 3,70 = COP &gt; 3,40
D 3,40 = COP &gt; 3,10
E 3,10 = COP &gt; 2,80
F 2,80 = COP &gt; 2,50
G 2,50 = COP

Tabella 4.2.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA APPARECCHI MONOBLOCCO
A 4,00 &lt; COP
A 4,70 &lt; COP
B 4,70 = COP &gt; 4,40
C 4,40 = COP &gt; 4,10
D 4,10 = COP &gt; 3,80
E 3,80 = COP &gt; 3,50
F 3,50 = COP &gt; 3,20
G 3,20 = COP