Serie Generale n. 169 del 22-7-2011
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (11A09949) (GU Serie Generale n.169 del 22-07-2011)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante
«Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256
del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina
operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.»;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per l'installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina
operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza
antincendi anche per le unità di cogenerazione a servizio di
attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine
operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unità di
cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione
aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera q)
del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente
decreto, non superiore a 10000 kW a servizio di attività civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione
aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000
kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato
al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e di unità di
cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e
non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I
e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e di unità di
cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si
applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato.
3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di
gruppi e unità di cogenerazione inseriti in processi di produzione
industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche,
dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di
qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per potenza
nominale complessiva superiori a 10000 kW, le presenti disposizioni
costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2


Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Alle installazioni il cui progetto è stato approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente
decreto, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi, non è
richiesto alcun adeguamento al presente decreto.

Art. 3


Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e dei beni, le installazioni di cui
all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle
persone, agli animali ed ai beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.

Art. 4


Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3
del presente decreto è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.

Art. 5


Sicurezza delle macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, le
macchine, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza,
regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la normativa
vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6


Esercizio e manutenzione

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1
del presente decreto sono effettuati secondo la regola dell'arte e la
regolamentazione vigente nonchè secondo quanto indicato nelle norme
tecniche impiegate per la progettazione ed installazione
dell'impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito
dall'impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli
impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate
dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per
i predetti impianti, nonchè dal relativo manuale di uso e
manutenzione.
2. La manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente
decreto e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale
esperto, qualificato sulla base della regola dell'arte specifica ed
applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni
svolte.

Art. 7


Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto:
a) i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di
prestazione previsti dal presente decreto;
b) i prodotti non regolamentati da disposizioni comunitarie o per
i quali non risultino ancora applicabili disposizioni comunitarie,
disciplinati in Italia da specifiche disposizioni nazionali che
prevedono, per la commercializzazione sul territorio italiano,
apposita omologazione rilasciata dal Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e che rispondono ai requisiti di prestazione previsti
dal presente decreto. Per i suddetti prodotti legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ed ivi
sottoposti ad attestazione della conformità per l'impiego nelle
stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
prescritto dal presente decreto, si applicano le procedure previste
per il reciproco riconoscimento dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
764/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008;
c) le tipologie di prodotti non contemplati dalle precedenti
lettere a) e b), purchè legalmente fabbricati o commercializzati in
uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di
specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea,
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego
nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
prescritto dal presente decreto.

Art. 8


Disposizioni finali e abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro
dell'interno, con particolare riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 22 ottobre 2007, recante «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a
macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali,
agricole, artigianali, commerciali e di servizi».
2. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia, in
particolare con la lettera circolare Ministero dell'interno n.
756-4188 del 16 marzo 2009, recante chiarimenti al decreto del
Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, continuano a disciplinare le
attività di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: Maroni

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI
A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O
AD ALTRA MACCHINA OPERATRICE E DI UNITÀ DI COGENERAZIONE A SERVIZIO
DI ATTIVITÀ CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI
E DI SERVIZI

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339, e successive modifiche ed
integrazioni. Inoltre, si definisce:
a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio. In caso di serbatoi suddivisi in più compartimenti la
capacità dello stesso è pari alla somma dei volumi interni di
ciascun compartimento;
b) combustibile di alimentazione. Si intende di tipo:
liquido: combustibile che è allo stato liquido alle condizioni
di riferimento normalizzate, anche di origine vegetale od animale. Il
gasolio è considerato combustibile liquido di categoria C) così
come definito nel D.M. 31/7/1934 indipendentemente dalla sua
temperatura di infiammabilità. Sono inoltre ritenuti similari al
gasolio i combustibili liquidi aventi comparabili caratteristiche,
nonchè i combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilità
pari o superiore a 55 °C.
gassoso: combustibile che è allo stato gassoso alle condizioni
di riferimento normalizzate;
c) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le
condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero
temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;
d) condotte di adduzione del combustibile: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per
la distribuzione del combustibile, conformi alla normativa vigente;
e) involucro metallico: cofanatura o contenitore di protezione
entro il quale è installato il gruppo e/o la unità di cogenerazione
e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma
installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della
presente regola tecnica. L'involucro metallico può avere anche
funzione di riduzione delle emissioni acustiche e, se dotato di
propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione
da e verso l'esterno del locale, costituisce sistema di separazione
ai fini funzionali;
f) gruppo: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a
combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con altra
macchina operatrice; può essere di tipo fisso, rimovibile, mobile.
Esso può comprendere anche l'insieme dei relativi accessori
necessari per il funzionamento;
g) unità di cogenerazione: unità che può operare in modalità
di cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica
e/o meccanica ed energia termica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a),
b) e c) del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.
h) installazione mobile: gruppo e/o unità di cogenerazione
montati su carrello, autoveicolo o altro mezzo mobile destinati ad
utilizzo temporaneo;
i) installazione rimovibile: gruppo e/o unità di cogenerazione
di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;
j) installazione all'aperto: si intende tale il gruppo e/o
l'unità di cogenerazione anche munita di involucro di cui al punto
e) del presente articolo installata su spazio scoperto così come
definito dal D.M. 30/11/1983.
k) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza al fabbricato servito, purchè strutturalmente separato e
privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati sulla copertura piana del fabbricato servito purchè privi di
pareti comuni;
l) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
m) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
n) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra
nè interrato;
o) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive
comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate
per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei
di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o
dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in
kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi
costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La
potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal
fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione
del gruppo o unità di cogenerazione;
r) potenza termica o portata termica del gruppo o unità di
cogenerazione: potenza termica immessa con il combustibile nel motore
primo del gruppo o unità di cogenerazione, pari alla portata del
combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore,
espressa in kW;
s) potenza termica complessiva o portata termica complessiva:
potenza termica immessa con il combustibile nell'installazione, pari
alla somma delle portate dei combustibili moltiplicate per i
rispettivi poteri calorifici inferiori, espressa in kW;
t) serbatoio incorporato: serbatoio per combustibili liquidi
montato a bordo gruppo o unità di cogenerazione;
u) serbatoio di servizio: serbatoio per combustibili liquidi,
diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo o
unità di cogenerazione;
v) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per
il contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale
di installazione del gruppo o unità di cogenerazione;
w) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento
del combustibile liquido contenuto all'interno del serbatoio
incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con
bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi
con doppia parete;
x) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il
trasferimento del combustibile liquido dal serbatoio di deposito al
serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale
funzionamento del gruppo o della unità di cogenerazione;
y) rampa gas: insieme di valvole di intercettazione, apparecchi
di regolazione della pressione, filtri, dispositivi di controllo e/o
di misura, del combustibile gassoso, disposti sulle tubazioni di
adduzione
2. Marcatura CE
2.1. Il gruppo e/o l'unità di cogenerazione, deve essere dotato di
marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L'utilizzatore è
tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il
manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di
vigilanza.
2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere
certificati secondo le normative vigenti.

1. Alimentazione

1.1. L'alimentazione del gruppo e/o della unità di cogenerazione
può avvenire da deposito di combustibile gassoso, da condotta
interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione o
da condotta derivante da gasometro o da centrale di estrazione
biogas; la pressione di alimentazione non deve superare il valore
massimo prescritto dal fabbricante del gruppo e/o dell'unità di
cogenerazione. L'alimentazione di gruppi e/o unità di cogenerazione
con combustibili gassosi aventi massa volumica rispetto all'aria
superiore a 0,8 dovrà avvenire tramite deposito realizzato in
conformità alle norme vigenti che ne disciplinano la sicurezza
antincendio. Non sono ammessi serbatoi incorporati o di servizio.
2. Dispositivi esterni di intercettazione del combustibile
2.1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2.2. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del
locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.
3. Impianto interno
3.1. L'impianto interno ed i relativi materiali impiegati devono
essere conformi alla normativa vigente. In particolare, nel caso di
alimentazione a gas avente densità non superiore a 0,8, sono da
rispettare, se rientranti nel relativo campo di applicazione, le
indicazioni riportate nel Decreto del Ministro dell'interno 16 aprile
2008.
3.2. L'impianto interno non deve presentare prese libere.
3.3. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione
interna del combustibile gassoso, si deve verificarne accuratamente
la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad
una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di
esercizio e comunque non inferiore a 100 kPa di pressione relativa ed
in conformità alla normativa vigente. Tale prova deve essere estesa
sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile.
3.4. Tubazioni flessibili. Il collegamento tra gruppo e/o unità di
cogenerazione e terminale dell'impianto di alimentazione dovrà
essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile o altro
materiale idoneo allo scopo, con caratteristiche adeguate alla
pressione di esercizio.
4. Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas
4.1. I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas devono essere
realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37.
4.2. Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle
rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate
all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di
sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a
non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.
4.3 Deve essere prevista l'installazione di almeno i seguenti
dispositivi di sicurezza:
a) un dispositivo automatico di arresto del gruppo e/o unità per
minima pressione di alimentazione del combustibile;
b) nel caso di alimentazione a pressione superiore a 50 kPa,
anche un dispositivo automatico di blocco del gruppo e/o unità per
massima pressione di alimentazione del combustibile;
c) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve
comandare automaticamente l'intercettazione del combustibile
all'esterno del locale;
d) un dispositivo di intercettazione del combustibile a gruppo
e/o unità spenti, nel caso che il gruppo e/o la unità vengano
arrestati diversamente dalla chiusura della adduzione del
combustibile.

1. Disposizione comune

1.1. Qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio
del gruppo e/o unità di cogenerazione dovrà essere realizzato in
modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di
combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.
2. Sistema di alimentazione
2.1. Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere
alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un
serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio
incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
2.2. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di
servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del
combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.
3. Serbatoio incorporato
3.1. Ciascun gruppo e/o unità di cogenerazione può avere un
serbatoio incorporato anche diviso in più setti o più serbatoi
singoli purchè la capacità complessiva non superi quella indicata
al successivo punto 3.2; i serbatoi devono essere fermamente
vincolati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e
calore.
3.2. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i
2.500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilità
pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto prescritto ai punti
precedenti; nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C, la capacità del
serbatoio non può eccedere i 120 dm3.
4. Serbatoio di servizio
4.1. La capacità del serbatoio di servizio, realizzato con
materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 dm3 per
combustibili con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55
°C, e 120 dm3 per combustibile liquido avente temperatura di
infiammabilità inferiore a 55°C.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento
deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di
capacità superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei
fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di
tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi
devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della
capacità dei medesimi. Quando il gruppo e/o l'unità di
cogenerazione è munito di serbatoio di capacità non superiore a 120
dm3, il rifornimento del serbatoio è consentito con recipienti
portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.
6. Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione
6.1. La capacità complessiva dei serbatoi incorporati e di
servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i
gruppi e/o le unità di cogenerazione, non può essere superiore a
2500 dm3 nel caso
di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore
a 55 °C o 120 dm3 nel caso di combustibile liquido avente temperatura
di infiammabilità inferiore a 55°C.
7. Serbatoi di deposito
7.1. Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di
infiammabilità pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui
al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
7.2. I serbatoi di deposito di combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C non possono essere
sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti
serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro
dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1934, n. 228.
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
8.1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo e/o unità di cogenerazione, i
serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una
tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito.
Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di
qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso
verso il serbatoio di deposito.
Nel caso di utilizzazione del serbatoio di deposito a quota
superiore a quella del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione,
l'alimentazione può avvenire per gravità, purchè la tubazione di
adduzione sia intercettata da due dispositivi in serie, di cui uno
esterno al locale, realizzanti le funzioni di cui al successivo punto
8.2, lettere a) e b).
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio
deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che
intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
b) dispositivo di intercettazione del flusso;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di
versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa
tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il
serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva
di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti
impedimenti al naturale deflusso.
8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio
od incorporato, deve essere previsto un dispositivo manuale di
intercettazione del flusso di combustibile liquido, in posizione
esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile
ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo o altro
materiale idoneo allo scopo.
8.5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo e/o della unità di cogenerazione, il sistema di
rilevamento e segnalazione perdite deve essere in grado di segnalare
gli spargimenti provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale
di installazione. In caso di spargimento del combustibile il sistema
deve automaticamente far intervenire i seguenti dispositivi di
sicurezza:
a) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
b) intercettazione del flusso di combustibile in un punto esterno
al locale;
c) allarme ottico e acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in
posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono
essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.

1. Sistemi di scarico dei gas combusti

1.1. Varie.
I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante
tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di
sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve
avvenire in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a
distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese
d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale
installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali
complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non
inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Qualora il recupero dell'energia termica dei gas di scarico avvenga
tramite apposito scambiatore o caldaia a recupero, questi apparecchi
devono essere provvisti di sistemi di by-pass ad intervento
automatico al superamento dei parametri di sicurezza del fluido
termovettore utilizzato. In alternativa al sistema di by-pass, è
obbligatorio l'arresto delle unità di cogenerazione.
Se i gas di scarico non vengono immessi in atmosfera ma utilizzati
in condotti a servizio di altre apparecchiature di utilizzo dei gas
di scarico medesimi, l'apposito sistema di by-pass dovrà intervenire
automaticamente in ogni fase di avviamento per evitare eventuali
indebiti accumuli di gas combustibile nei sopraddetti condotti ed
apparecchiature.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con
materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate
per la protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni
devono essere di classe A1L di reazione al fuoco. Per i prodotti per
i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in
assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle
procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi
devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra
classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo
2005).
2. Installazione
2.1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione,
devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica
vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o
delle unità di cogenerazione installati deve essere duplicato
all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione
facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
2.2. Tale pulsante deve attivare, oltre all'arresto del gruppo e/o
unità di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei
circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione
di sicurezza.
3. Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive
3.1. Per tutte le tipologie di installazioni contemplate nella
presente regola tecnica deve essere effettuata la valutazione del
rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformità alla
normativa vigente.
3.2. Per le installazioni dove il rischio di esplosione è ritenuto
residuale, quali in particolare i casi in cui l'alimentazione avviene
con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilità pari o
superiore a 55 °C la valutazione può ridursi ad una semplice
dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.
4. Illuminazione di Sicurezza
4.1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza
che garantisca un illuminamento dei locali di installazione dei
gruppi e/o unità di cogenerazione, anche in assenza di alimentazione
da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio per un tempo
compatibile con la classe di resistenza al fuoco minima prescritta
per il locale.
5. Mezzi di estinzione portatili
5.1. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista
l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di
estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113
B-C.
5.2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione
di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a
polvere avente capacità estinguente pari a A-B1-C per potenze
superiori a 800 kW.
6. Impianto automatico di rivelazione incendi
6.1. Per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione di
potenza nominale complessiva superiore a 2500 kW deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione incendi da asservire
alla linea di alimentazione del combustibile per l'intercettazione.
7. Segnaletica di sicurezza
7.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V e
Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti
e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di
emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della
continuità di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.

1. Luoghi di installazione

1.1. I gruppi e/o le unità di cogenerazione possono essere
installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato.
2. Disposizioni comuni
2.1. I gruppi e/o le unità di cogenerazione, se installati in
luoghi di cui al punto 1.1. lettera c) del presente titolo, devono
essere ubicati in locali fuori terra, salvo quanto previsto nei punti
successivi.
2.2. È consentita l'installazione di gruppi e/o di unità di
cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di
infiammabilità pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al
primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unità di cogenerazione
alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di
infiammabilità inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 è consentita esclusivamente in
locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota
superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati con i sopradetti
combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati
o di servizio con una capacità complessiva non superiore a 120 dm3.
Per i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati con i
sopradetti combustibili gassosi sono vietate aperture poste al di
sotto del locale sede di installazione per una fascia laterale di
larghezza fino a 2,5 metri rispetto al filo delle aperture di
aereazione dello stesso. Deve essere comunque impedita la
possibilità di formazione di sacche di gas. Non è consentita
l'installazione di tali gruppi e/o unità di cogenerazione entro il
volume dei fabbricati di cui al successivo punto 2.4.
2.4. Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore
a 24 m o in fabbricati destinati, anche in parte, ad attività di cui
ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del
Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano previsti
locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere
installati gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale
complessiva non superiore a 2.500 kW alimentati a combustibile
liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o
a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8.
Gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere una
capacità complessiva non superiore a 500 dm3.
2.5. Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad
attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del
Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano
previsti locali con affollamento superiore a 100 persone
l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 può
essere consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non
contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle
relative vie di esodo.
2.6. Nello stesso locale possono essere sistemati più gruppi e/o
unità di cogenerazione purchè la potenza nominale complessiva
installata non risulti superiore a 8.000 kW. I gruppi e/o le unità
di cogenerazione alimentati con combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 possono coesistere solo
con gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con lo stesso tipo
di combustibile.
2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unità di
cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che
siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. È inoltre
consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o più gruppi
e/o una o più unità di cogenerazione con impianti di produzione di
calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella
1:

Tabella 1



Parte di provvedimento in formato grafico


alle ulteriori condizioni:
- la somma della potenza termica complessiva delle unità di
cogenerazione e della potenzialità degli impianti di produzione del
calore non superi i 10.000 kW
- gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi e/o
unità di cogenerazione non superino complessivamente i 120 dm3;
- i gruppi e/o unità di cogenerazione non svolgano funzioni di
sicurezza;
- i gruppi e/o unità di cogenerazione siano muniti di involucro
metallico; qualora provvisti di sistemi di ventilazione forzata
devono essere dotati di propri sistemi di adduzione ed espulsione
dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale,
indipendenti da altri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria.
Tale involucro costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;
- le distanze laterali tra i gruppi e/o unità di cogenerazione e
gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai
fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la
effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e
comunque non devono essere inferiori a 0,6 m;
- siano rispettate le misure di sicurezza antincendio previste
dalle vigenti norme di prevenzione incendi degli impianti di
produzione calore applicabili in funzione della tipologia del
combustibile utilizzato, a parità di potenza termica complessiva
dell'unità di cogenerazione installata nel locale incrementata della
potenzialità dell'impianto di produzione calore, ove più
restrittive di quelle di cui al presente decreto limitatamente ai
seguenti aspetti: accesso, comunicazione, resistenza al fuoco,
ventilazione.
Le medesime prescrizioni del presente paragrafo devono essere
osservate anche per i locali adibiti a centrale termica qualora
vengano inseriti gruppi e/o unità di cogenerazione.
2.8 . Le distanze dei gruppi e/o unità di cogenerazione dai
serbatoi di servizio non devono risultare inferiori a quanto indicato
nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore.
2.9. Fermo restando quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 del Titolo
I, Capo II, Sezione I, deve inoltre essere previsto un dispositivo
esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non
automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso di
emergenza. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del
locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.

1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza
non inferiore a quanto indicato nella tabella 2, colonna 2 da
depositi di sostanze combustibili, fermo restando il rispetto delle
distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L di cui al
decreto ministeriale 14 maggio 2004 e al decreto ministeriale 13
ottobre 1994 e loro successive modificazioni e/o integrazioni ed il
punto 2.8 del Capo I del Titolo II. Tali distanze possono essere
ridotte secondo la tabella 2 colonna 3 in caso di interposizione di
idoneo schermo protettivo realizzato in materiale incombustibile e di
dimensioni tali da proteggere l'intero ingombro del deposito di
sostanze combustibili.



Tabella 2

-------------------------------------------------
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
-------------------------------------------------
Potenza nominale Distanza Distanza
complessiva ridotta
-------------------------------------------------
Fino a 2500 kW 3 m !
-----------------------------------! 3 m
Fino a 5000 kW 4 m !
-----------------------------------!-------------
Fino a 7500 kW 5 m ! 4 m
-----------------------------------!-------------
Fino a 10000 kW 6 m ! 5 m
-----------------------------------!--------------



I gruppi e/o le unità di cogenerazione installati all'aperto, in
luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere
costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente
protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal
fabbricante.
2. I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati
da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o
vegetazione che possano costituire pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura del
fabbricato o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio
scoperto i gruppi e/o le unità di cogenerazione, i cui eventuali
serbatoi incorporati o di servizio devono avere una capacità
complessiva non superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture,
portanti e/o separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore
a R, REI 60 rispettivamente. Inoltre devono essere di potenza
nominale complessiva non superiore a 5000 kW, salvo che in fabbricati
destinati ad uso industriale.
Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore
a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti
51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del decreto del Ministro
dell'interno 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
Aprile 1982, n. 98 o comunque nei quali siano previsti locali con
affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati
esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con
potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando
le prescrizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al
primo capoverso del presente punto.

1. I locali esterni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo
I, titolo II, devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di
cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie. I
materiali costituenti i locali devono possedere classe di reazione al
fuoco A1, A1 FL (prodotti installati a pavimento), A1 L (prodotti
destinati all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto
del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Per i prodotti per i quali non è
applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di
specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure
nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere
installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione
al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo
2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005). Inoltre, i gruppi
e/o le unità di cogenerazione devono soddisfare i requisiti
richiesti dal titolo II, capo I.
Sono ricompresi nei locali esterni i locali interrati fuori dal
volume del fabbricato, il cui piano di calpestio non può comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al
capo IV, punto 1, lettera c) del Titolo II; le aperture di
ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo
IV, punto 1, lettera f) del titolo II.
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura del fabbricato
o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio scoperto, i
gruppi e/o le unità di cogenerazione, i cui eventuali serbatoio
incorporati o di servizio devono avere una capacità complessiva non
superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture portanti e/o
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI 60.
Inoltre devono essere di potenza nominale complessiva non superiore a
5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale. Sulla
copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24
metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti 51, 75,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero dell'Interno 16
Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n.
98 o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento
superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i
gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale
complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando le prescrizioni
sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al primo capoverso
del presente punto.
4. L'accesso ai locali esterni può avvenire, oltre che
direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del
fabbricato servito, secondo le modalità previste nel successivo capo
IV, punto 1, lettera d).

1. Il locale, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I,
titolo II, deve essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di
cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie e, oltre
che soddisfare i requisiti richiesti dal titolo II, capo III, deve
avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione
a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con
intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6
m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
a2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve
essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo
e/o la unità di cogenerazione; è ammesso che tale intercapedine sia
anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi
accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima
non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non
inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale
stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve
presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
a3. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la
quota del piano riferimento e l'intradosso del soffitto del locale
deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di
aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo
libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m.
b) Strutture
b1. Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti,
devono avere una resistenza al fuoco R, REI, EI 120 rispettivamente.
c) Dimensioni
c1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve
essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave.
c2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o
delle unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature
accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonchè
le distanze tra i gruppi e/o le unità installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo
e/o della unità di cogenerazione.
c3. Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono
rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.
d) Accesso e comunicazione.
d1. L'accesso al locale può avvenire:
- direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- tramite disimpegno aerato dall'esterno con adeguate aperture
di aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata
su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su
intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in
materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a
conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La
struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente;
- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso;
d2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria del
fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di
fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai
punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, indicati nel decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o fabbricati aventi altezza
antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi
direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a
servizio esclusivo del locale stesso.
d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e
manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della
unità di cogenerazione.
e) Porte
e1. Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili
verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali
di cui alla precedente lettera d), punti 2 e 3, devono essere EI 120
e munite di congegno di autochiusura.
f) Ventilazione.
f1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui
al capo IV, punto 1, lettera a), devono avere, in caso di
ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30
della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,20
m2 per impianti di potenza nominale complessiva fino a 400 kW; per
gli impianti di potenza nominale complessiva superiore a 400 kW, la
superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le
superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione
del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere
diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o
unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le
caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
f2. Per gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con un gas
avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la
superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo
pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di
cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le
caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.

1. Il locale di installazione, fatto salvo quanto previsto al punto
2.2, 2.3 e 2.8, capo I, titolo II, deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) Attestazione
Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 10% del perimetro,
deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o
privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine,
di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per
l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o su strada scoperta.
b) Strutture
Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti,
devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60
rispettivamente.
c) Dimensioni.
l'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve
essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave. Le
distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unità
di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le
pareti verticali ed orizzontali del locale, nonchè le distanze tra i
gruppi e/o le unità installati nello stesso locale, devono
permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e
controllo nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unità di
cogenerazione. Ai fini antincendio tali distanze devono rispettare un
minimo di 0,6 m su almeno tre lati.
d) Accesso e comunicazioni.
d1. L'accesso al locale può avvenire:
- direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- tramite disimpegno, anche non aerato, avente strutture e
porte di resistenza al fuoco non inferiore a R60, REI60, EI60
rispettivamente. Suddetto disimpegno deve possedere le medesime
caratteristiche di cui al punto d1 del Capo IV del Titolo II in caso
di comunicazione con attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85,
86, 87, 89 e 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n.
98;
- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso.
d2. Il locale non deve avere aperture di comunicazione diretta
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e
manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della
unità di cogenerazione.
e) Porte.
Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili
verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali
di cui alla precedente lettera d), punti d1 e d2, devono essere EI 60
e munite di congegno di autochiusura.
f) Ventilazione.
Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al
punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione naturale,
una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in
pianta del locale e comunque non inferiore 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le
superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione
del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere
diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o
unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le
caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
2. Per gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con un gas
avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la
superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo
pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di
cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le
caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
3. I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno
mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di
sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve
avvenire in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a
distanza da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di
ventilazione adeguata in relazione alla potenza nominale installata,
comunque non inferiore a 1,5 m e a quota non inferiore a 3 m sul
piano praticabile.

1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi
potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate
dall'installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del
gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di
istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica. Per
suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui
al Capo I, Titolo I.
2. L'installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la
propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è
installato a regola d'arte.