Serie Generale n. 302 del 29-12-1998
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 26 novembre 1998
Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18 gruppo). (GU Serie Generale n.302 del 29-12-1998)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
di gas combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7, e successive
modificazioni, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5
marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n.
218, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di
sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico;
Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per
l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge
6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la
sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in
tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere
effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi
similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e cioè, a quelli analoghi, nel fine operativo, negli usi
domestici e da questi differiscono perchè richiedono apparecchi o
installazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli
impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono
soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai
componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non
rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di recepimento della direttiva
CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;
Visto che, ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, le modalità per effettuare
l'adeguamento, i controlli e le verifiche ivi previste sono state
pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI con la norma
specifica UNI-CIG 10738;
Considerato che le tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di
norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi
della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva
CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti
secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole
della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione
possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione,
trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e
della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle
corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvata, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, e pubblicata nell'allegato I parte integrante del presente
decreto, la seguente tabella UNI-CIG, norma tecnica per la
salvaguardia della sicurezza (18 gruppo):
UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 - "Impianti alimentati a gas
combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo
1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".
2. L'allegato F alla tabella UNI-CIG 10738 è sostituito dalla
scheda di presentazione dei risultati delle verifiche, riportata
nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 1998
Il Ministro: Bersani

ALLEGATO I
NORMA ITALIANA Impianti alimentati a gas UNI 10738
combustibile per uso domestico
preesistenti alla data del 13 marzo
1990
Linee guida per la verifica delle
caratteristiche funzionali
MAGGIO 1998

Gas plants for domestic use dating
before 13th March 1990
Guidelines tor verifying functional
characteristics

DESCRITTORI Impianto a gas per uso domestico,
materiale, ventilazione, aerazione
locali, scarico prodotti della
combustione, apparecchio

CLASSIFICAZIONE ICS 91.140.40

SOMMARIO La norma fornisce le linee guida per
effettuare la verifica delle carat-
teristiche funzionali degli impianti
a gas per uso domestico, preesisten-
ti alla data del 13 marzo 1990, ali-
mentati a gas combustibile, ovvero
agli impianti asserviti ad apparec-
chi con singola portata termica non
maggiore di 35 kW.

RELAZIONI NAZIONALI

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

ORGANO COMPETENTE CIG - Comitato Italiano Gas

RATIFICA Presidente dell'UNI, delibera del 20
aprile 1998

RICONFERMA

UNI (Copyright) UNI - Milano 1998
Ente Nazionale Riproduzione vietata. Tutti i dirit-
Italiano di ti sono riservati. Nessuna parte del
Unificazione presente documento può essere ri- UNI
Via Battistotti prodotta o diffusa con un mezzo
Sassi, 11B qualsiasi, fotocopie, microfilm o
20133 Milano, altro, senza il consenso scritto
Italia dell'UNI.
------------
PREMESSA
La presente norma è stata elaborata dal CIG (Comitato Italiano Gas -
viale Brenta 27, 20139 Milano), ente federato all'UNI, è stata
rivista da una Commissione istituita presso il Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato, ed è stata approvata per la
sua presentazione alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI il 20
ottobre 1997.
È stata quindi esaminata ed approvata dalla Commissione Centrale
Tecnica, per la pubblicazione come norma raccomandata, il 26 marzo
1998.
La norma contiene delle linee guida per la verifica delle
caratteristiche funzionali degli impianti a gas, connesse agli
obiettivi della legge 1083/1971. Essa riguarda gli impianti costruiti
prima del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge
46/1990; per gli impianti costruiti successivamente a tale data, deve
essere fornita ed essere disponibile la dichiarazione di conformità,
secondo l'art. 9 della Legge 46/1990 ed il Decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 febbraio 1992
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992).
------------
Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la
pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di
essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali
aggiornamenti.
Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di
vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto
conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della
materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di
poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo
adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di
inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione, per l'eventuale
revisione della norma stessa.
------------
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma fornisce le linee guida per effettuare la
verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas per
uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 (1).
Essa si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas
combustibile (sia gas naturale (metano), sia gas di petrolio
liquefatto (GPL), sia gas manifatturato), comprendenti apparecchi con
singola portata termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h)(2).
------------
(1) Data coincidente con l'entrata in vigore della Legge 5
marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti.
(2) Nel testo della presente norma i valori di portata
termica vengono espressi in kilowatt (kW) in conformità al
Sistema Internazionale di misura (SI); tenuto conto che la
realizzazione degli impianti preesistenti può risalire a
periodi anche non recenti, in cui era ancora in vigore o
comunque molto diffusa come unita di misura la kilocaloria
all'ora, tale unità viene per praticità indicata tra
parentesi, di fianco ad ogni valore espresso in kilowatt.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 7140 Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili non
metallici per allacciamento
UNI 9691 Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di
acciaio inossidabile a parete continua
UNI 10642 Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo
di prelievo dell'aria comburente e di scarico dei prodotti
della combustione
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma si applicano le definizioni
seguenti:
3.1 ventilazione: Afflusso dell'aria necessaria alla combustione.
3.2 aerazione: Ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento
dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore
pericoloso di gas non combusti.
4 VERIFICA DELLA VENTILAZIONE
4.1 Nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas di
cottura e/o a circuito di combustione aperto (tipo A o B) (per la
classificazione degli apparecchi vedere appendice A) è necessario
che siano presenti una o più aperture di ventilazione permanenti
verso l'esterno con i seguenti requisiti:
a) avere complessivamente una sezione libera di 5,16 cm2 per ogni
kW (6 cm2 per ogni 1.000 kcal/h) di portata termica del/degli
apparecchio/i, con minimo di 100 cm2;
b) quando praticate nelle pareti devono essere protette con
griglia, reti metalliche, ecc. che non riducano la sezione netta
richiesta;
c) essere praticate preferibilmente nella parte bassa della
parete esterna o delle portefinestre.
Qualora siano realizzate nella parte alta delle pareti o degli
infissi (finestre, porte, cassonetti di serrande avvolgibili o
simili)(3), le sezioni libere devono essere maggiorate del 50%, cioè
7,74 cm2 per ogni kW (9 cm2 per ogni 1.000 kcal/h) con un minimo di
150 cm2, secondo le indicazioni riportate nel prospetto C.2.
In presenza di portate termiche complessive maggiori di 35 kW
(30.000 kcal/h), la superficie di ventilazione deve essere comunque
non minore del valore ottenuto con la seguente relazione:
5,16 cm2 per ogni kW (6 cm2 per ogni 1.000 kcal/h)
------------
(3) Nel controllare le aperture di ventilazione non
praticate nella muratura, occorre poterne misurare le
dimensioni nette ed assicurarsi che in ogni posizione dei
serramenti sia garantito il libero passaggio dell'aria.
d) la sezione necessaria alla ventilazione può essere costituita
anche da una fessura tra una porta che dia verso l'esterno ed il
pavimento, purchè si abbia la superficie prevista in c) per la
posizione bassa.
4.1.1 I locali contenenti solo apparecchi di cottura dotati di
dispositivi di controllo di fiamma e con portata termica non
superiore a 11,6 kW (10.000 kcal/h), si considerano idonei dal punto
di vista della ventilazione se hanno volume uguale o maggiore di 20
m3 (superficie in pianta circa 7 m2) e dispongono di finestre o
portefinestre prospicienti l'esterno apribili (per l'aerazione vedere
5).
Ai fini del calcolo del volume del locale di installazione può
essere considerato anche il locale contiguo e comunicante senza
interposizione di porte, purchè detto locale rispetti i seguenti
requisiti:
- non sia adibito a camera da letto;
- non vi siano installati altri apparecchi a gas;
- non sia un ambiente con pericolo di incendio (per esempio
autorimessa, magazzino di materiali combustibili, ecc.).
I locali contenenti apparecchi di cottura privi di dispositivi
di controllo di fiamma sul piano di lavoro, o con volume minore di 20
m3, devono essere ventilati a mezzo di apposite aperture verso
l'esterno aventi superficie minima pari a 100 cm2, indipendentemente
dalla presenza di finestre o portefinestre.
4.1.2 Nei locali in cui sono installati apparecchi di tipo A (non
collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della
combustione) (per la classificazione degli apparecchi vedere
appendice A), devono essere presenti due aperture, verso l'esterno,
ciascuna di sezione minima di 100 cm2, una in posizione bassa, per la
ventilazione, l'altra in posizione alta per l'aerazione.
I locali contenenti apparecchi di tipo A, non devono essere
adibiti ad uso bagno o doccia, nè camere da letto; inoltre devono
avere un volume maggiore di 12 m3.
4.2 Gli apparecchi a circuito di combustione stagno rispetto al
locale di installazione (apparecchi di tipo C) non sono soggetti a
prescrizioni di ventilazione.
In ogni caso la presa esterna dell'aria di combustione
(terminale) deve essere libera da ogni ostruzione, in buono stato di
conservazione e fissata stabilmente.
4.3 Nel caso non sia possibile effettuare la ventilazione diretta del
locale come sopra descritto, si può realizzare la ventilazione
indiretta con gli stessi requisiti di cui sopra, da un locale
adiacente, purchè tale locale non sia una camera da letto, o un
locale con pericolo di incendio (per esempio autorimessa), non sia in
depressione rispetto al locale da ventilare (per esempio per presenza
di altri apparecchi di combustione con circuito di combustione
aperto, elettroventilatori o simili) e sia collegato al locale da
ventilare da aperture aventi le medesime dimensioni di quelle sopra
descritte, praticabili anche nella porta di passaggio da un locale
all'altro.
4.4 Per la verifica della corretta ventilazione si devono prima
rilevare il tipo e i dati di targa (portata termica) degli apparecchi
(di cottura e/o a circuito di combustione aperto) presenti nel
locale, in modo da poter calcolare le aperture di ventilazione
necessarie.
Nel caso non siano disponibili i dati di targa, si possono
assumere i valori riportati nell'appendice B.
Successivamente si procede alla misurazione della sezione netta
delle aperture per accertarne la conformità a quanto richiesto.
Si deve controllare anche che le aperture siano libere da
ostruzioni.
Nelle appendici C e D sono riportati alcuni esempi per il calcolo
delle superfici di ventilazione.
Se si vogliono accertare le condizioni di ventilazione, in
mancanza dei requisiti di cui sopra, è indispensabile effettuare
idonee prove strumentali e stabilire comunque i provvedimenti da
adottare.
5 VERIFICA DELL'AERAZIONE DEI LOCALI
5.1 Nei locali dove sono installati apparecchi di tipo A o di
cottura, non dotati di condotti di scarico dei prodotti della
combustione all'esterno, deve essere garantita una idonea aerazione
sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per
evitare l'eventuale formazione di miscele con tenore pericoloso di
gas non combusto.
5.2 Nei locali in cui sono installati apparecchi di tipo A, oltre
all'apertura di ventilazione di cui in 4.1, deve essere presente
anche un'altra apertura per l'aerazione, ubicata nella parte alta del
locale ed avente una superficie minima netta non minore di 100 cm2.
5.3 Nei locali in cui sono installati solo apparecchi di cottura
privi della cappa per lo scarico dei prodotti della combustione
(vedere 6.1), l'aerazione del locale si ritiene soddisfatta in
presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
5.3.1 un elettroventilatore (estrattore) applicato alla parete
esterna o alla finestra, oppure collegato ad un apposito condotto di
scarico verso l'esterno, da mettere in funzione durante tutto il
tempo di funzionamento dell'apparecchio di cottura.
In questo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il ventilatore non può tassativamente essere collegato a
canne fumarie destinate allo scarico di apparecchi diversi da quelli
di cottura, quali caldaie, scaldabagni e stufe anche se installati su
altri piani;
- nel locale non vi deve essere alcun condotto di scarico
funzionante o fuori servizio, a meno che non sia tappato o sigillato;
- l'elettroventilatore deve avere una portata di aria di almeno
2 m3/h ogni 1.000 kcal/h di portata termica installata:
oppure mediante:
5.3.2 un apposito foro, verso l'esterno, nella parte alta della
parete o dell'infisso con una superficie netta non minore di 100 cm2.
Tale foro non concorre al calcolo della superficie di ventilazione
prevista in 4.1.
Tuttavia l'apertura di ventilazione di cui in 4.1, può essere
coincidente con quella di aerazione sopra descritta (con esclusione
degli impianti alimentati a GPL, vedere appendice D), in tale caso
l'apertura unica deve risultare ubicata necessariamente nella parte
alta del locale ed avere una superficie netta non minore di 250 cm2.
Nell'appendice D sono riportati alcuni esempi riferiti alle
superfici di aerazione e di ventilazione dei locali contenenti solo
apparecchi di cottura.
6 VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI SCARICO DEI PRODOTTI
DELLA COMBUSTIONE (SCARICO DEI FUMI)
6.1 Apparecchi di cottura
Gli apparecchi di cottura dei cibi devono scaricare i prodotti
della combustione in apposite cappe che comunque devono essere
collegate a condotti specificatamente dedicati, oppure scaricare
direttamente all'esterno (a parete).
Nei condotti dove scaricano le cappe degli apparecchi di cottura
non è consentito convogliare lo scarico di qualsiasi altro
apparecchio.
In alternativa allo scarico per mezzo della cappa è consentito
adottare uno dei requisiti specificati in 5.3.
6.2 Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
Gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono scaricare i
prodotti della combustione in appositi camini o canne fumarie
collettive ramificate (di seguito denominate canne fumarie) oppure
direttamente all'esterno (a parete).
Canali da fumo
Il canale da fumo, che collega l'apparecchio al camino, canna
fumaria o terminale esterno, deve presentare i seguenti requisiti:
- non deve essere deteriorato per effetto del calore, delle
eventuali condense o da altre cause;
- deve avviare in maniera adeguata il flusso ascendente dei
prodotti della combustione verso l'imbocco al camino, canna fumaria,
dispositivo di scarico;
- deve essere ben fissato in maniera da impedire lo scollegamento
accidentale sia dell'apparecchio sia dell'imbocco del camino o canna
fumaria;
- deve ricevere lo scarico dei prodotti della combustione di un
solo apparecchio;
- lungo tutto il percorso del canale da fumo non devono essere
presenti serrande o altri sistemi di chiusura;
- deve avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di
quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio. Nel caso in
cui la canna fumaria avesse un diametro minore di quello dei canali
da fumo deve essere effettuato un raccordo conico.
È consentito che due apparecchi a gas, situati nello stesso
ambiente, scarichino in un apposito canale da fumo collettore,
purchè vengano rispettate le prescrizioni seguenti:
a) gli apparecchi siano similari per tipo e portata termica, per
esempio due caldaie, una caldaia ed uno scaldabagno oppure due stufe;
b) il collettore abbia una sezione di passaggio non minore della
somma delle sezioni dei canali da fumo dei due apparecchi.
In alternativa al collettore, due apparecchi similari possono
scaricare i prodotti della combustione direttamente in un unico
camino, purchè tra l'asse dei due imbocchi al camino stesso vi sia
una distanza non minore di 25 cm.
6.3 Apparecchi di tipo B a tiraggio forzato e di tipo C
Canali da fumo
Gli apparecchi di tipo B (vedere appendice A) a tiraggio forzato
sono quelli a circuito di combustione aperto che dispongono di un
elettroventilatore per evacuare forzatamente i fumi dell'apparecchio
stesso.
I canali da fumo degli apparecchi di tipo B a tiraggio forzato e
degli apparecchi di tipo C (per questi ultimi nel caso di canale
dell'aria separato dal canale da fumo) devono essere a tenuta dei
prodotti della combustione e non devono essere di tipo corrugato.
Inoltre i canali da fumo non devono essere corrosi o deteriorati.
I canali da fumo devono essere ben fissati sia all'apparecchio
sia al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
6.4 Scarico diretto all'esterno dei prodotti della combustione degli
apparecchi di tipo B e C (a tiraggio naturale e forzato)
Nel caso gli apparecchi scarichino direttamente all'esterno (a
parete), il terminale di tiraggio deve essere posizionato al di fuori
dell'area di rispetto indicata nell'appendice E; in pratica i fumi
non devono fuoriuscire all'esterno degli edifici nelle zone vicine ad
eventuali aperture quali finestre, portefinestre, aperture di
ventilazione, ecc. La stessa appendice riporta le distanze in
funzione della tipologia degli apparecchi (a tiraggio naturale o
forzato). Tali distanze si applicano agli apparecchi con portata
termica maggiore di 4 kW (3 440 kcal/h).
I terminali di tiraggio degli apparecchi di tipo B a tiraggio
naturale devono essere posizionati in modo da convogliare i fumi
verso l'alto e non obliquamente ed orizzontalmente.
6.5 Scarico dei prodotti della combustione in camini e canne fumarie
Per camino si intende un condotto singolo che riceve lo scarico
di un solo apparecchio, o due come sotto specificato, mentre le canne
fumarie sono costituite essenzialmente da un collettore collegato
tramite condotti secondari (rami) agli apparecchi ubicati sui diversi
piani degli stabili.
I camini possono ricevere lo scarico di un solo apparecchio. È
consentito lo scarico di due apparecchi, ubicati nello stesso locale,
purchè vengano rispettate le prescrizioni precedentemente descritte
in 6.2.
Le canne fumarie collettive ramificate possono ricevere lo
scarico solo da apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale
tenendo presente che:
- è consentito lo scarico di un solo apparecchio per piano;
- gli apparecchi sui vari piani devono avere una portata termica
similare (cioè che non differisca tra loro più del 30%);
- ogni canna fumaria può servire massimo otto piani, il nono
deve scaricare attraverso il condono secondario, direttamente nel
comignolo.
6.6 Controllo dell'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti
della combustione degli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
I controlli di cui ai punti precedenti devono formare oggetto di
un esame visivo preliminare. Di seguito invece vengono descritte le
prove da effettuare per la verifica dell'efficienza dei sistemi di
scarico.
L'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della
combustione degli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale può
essere verificata secondo la procedura prevista dalla normativa
tecnica, specifica in materia. Possono comunque essere seguite le
seguenti modalita':
- chiudere porte e finestre del locale;
- azionare gli eventuali elettroventilatori o cappe aspiranti;
- accendere l'apparecchio oggetto della prova e gli altri
eventuali apparecchi (esclusi quelli a circuito di combustione
stagno) alla massima portata termica;
- trascorsi 10 min, con tutte le apparecchiature in funzione, si
accosta lungo tutto il bordo dell'interruttore di tiraggio
dell'apparecchio in prova un fiammifero o una candela o,
preferibilmente, un fiammifero fumogeno o un prodotto analogo.
Se il tiraggio è corretto la fiamma o i fumi saranno attirati
nell'interruttore di tiraggio. Altrimenti i prodotti della
combustione che non evacuano correttamente tenderanno a respingere la
fiamma o i fumi.
Un altro metodo pratico per il controllo dell'efficienza del
tiraggio, consiste nell'accostare alle aperture sul mantello degli
apparecchi in corrispondenza dell'interruttore di tiraggio, o ai
bordi dello stesso, nelle medesime condizioni di funzionamento di cui
sopra, una placca cromata o uno specchio passato prima sotto acqua
fredda corrente ed asciugato. Se la placca o lo specchio si appannano
significa che il sistema di scarico non è efficiente ed i fumi
rientrano nell'ambiente. In alternativa alla placca o allo specchio
si possono utilizzare anche appositi strumenti elettronici.
Se le prove con fiamme o fumi, oppure con placca cromata o
specchio forniscono risultati incerti, oppure si rilevano alcuni
degli indizi sottocitati, occorre, nelle medesime condizioni di
prova, effettuare il controllo del tiraggio, a valle del
rompitiraggio, mediante un apposito strumento (per esempio un
deprimometro).
Indizi della non corretta efficienza del sistema di scarico dei
prodotti della combustione o dell'intasamento dello scambiatore di
calore, sono dati dalla presenza di depositi di sporco all'imbocco
del camino, dal deterioramento del colore dell'involucro
dell'apparecchio e dalla presenza di muffa o di umidità sulle pareti
limitrofe e sui vetri delle finestre. Questi ultimi fenomeni sono
più evidenti nei periodi molto freddi, bisogna però verificare che
l'umidità non sia dovuta ad altre cause, come la cottura dei cibi.
Nel caso la prova di tiraggio evidenzi la fuoriuscita dei
prodotti della combustione nell'ambiente oppure si abbia un risultato
incerto, è indispensabile effettuare una verifica delle condizioni
di tutta la canna fumaria.
7 VERIFICA DELLA TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
COMBUSTIBILE (TUBAZIONI E LORO ACCESSORI)
La verifica ha lo scopo di accertare la tenuta dell'impianto
interno cioè l'assenza di perdite di gas dalle tubazioni a partire
dal contatore (o dalle bombole oppure dai serbatoi fissi per il GPL)
fino agli apparecchi di utilizzazione.
Le tubazioni degli impianti interni possono essere in vista,
sotto traccia (cioè all'interno delle pareti) o interrate.
L'impianto interno deve presentare le seguenti caratteristiche ed
essere conforme alle prescrizioni sottoriportate:
- gli impianti alimentati da GPL (sia da bombole che da serbatoi
fissi) devono avere solo tubazioni collocate in vista e, negli
eventuali attraversamenti di muri e di solette, devono avere un tubo
di protezione esterno (guaina);
- gli impianti interni alimentati da GPL (sia da bombole che da
serbatoi fissi) non possono essere installati in locali con il
pavimento al di sotto del piano di campagna;
- è vietata la posa in opera delle tubazioni nei camini, nelle
canne fumarie, nei condotti di scarico delle immondizie, nei vani
ascensori o vani per il contenimento di tubazioni per altri servizi.
Qualora la tubazione attraversi ambienti con pericolo di
incendio, (quali autorimesse, magazzini di materiali combustibili,
ecc.) il tubo deve essere collocato in apposita guaina metallica;
- subito prima di ogni apparecchio di utilizzazione o di ogni
flessibile deve essere sempre presente un rubinetto di
intercettazione, posto in posizione facilmente visibile ed
accessibile;
- gli apparecchi montati in modo fisso devono essere allacciati
all'impianto con raccordi rigidi o con tubi flessibili di acciaio,
secondo UNI 9891. Gli altri apparecchi (per esempio quelli di
cottura), ad eccezione di quelli ad incasso, possono essere
allacciati anche con tubi non metallici (gomma o elastomeri).
I tubi non metallici non devono avere lunghezza maggiore di 1,5
m, devono essere facilmente ispezionabili e fissati solidamente ai
portagomma con apposite fascette metalliche, o con raccordi
filettati, laddove l'apparecchio dispone di attacco anch'esso
filettato; non devono presentare strozzature, non devono essere
soggetti a sforzi di trazione o torsione od essere a contatto con
corpi taglienti, spigoli vivi e simili e non devono essere esposti a
temperature maggiori di 50 (gradi)C. Ciascun flessibile non
metallico, di cui alla UNI 7140, riporta la data entro la quale deve
essere sostituito.
L'ispezione visiva di quanto sopra costituisce la parte
preliminare della procedura di controllo ed è limitata alle parti in
vista; essa è accompagnata anche all'accertamento della
manovrabilità di tutti i rubinetti.
7.1 Tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas
È necessario procedere alla verifica della tenuta dell'impianto
da effettuarsi secondo una o più delle seguenti modalita':
a) in generale effettuando una prova alla pressione di rete con
l'utilizzo di manometri di tipo tradizionale o elettronico o altri
strumenti equivalenti, opportunamente raccordati all'impianto
(mediante la presa di pressione dell'apparecchio);
b) sulle giunzioni in vista mediante soluzione saponosa o idonei
prodotti, anche al fine di localizzare la dispersione; oppure
mediante cercafughe elettronici;
c) oppure verificando che a valle del misuratore, dopo avere
alimentato con gas combustibile l'impianto, ma con tutti gli
utilizzatori non in funzione, per un periodo di almeno 15 min il
misuratore stesso non segnali passaggio di gas.
Se si dovesse avvertire l'odore di gas, oppure l'esito della
prova di tenuta sia dubbio o evidenzi delle perdite è necessario
effettuare la prova di tenuta, in conformità alla normativa vigente,
con idonea strumentazione e ricercare la causa della perdita stessa
per gli eventuali successivi interventi di risanamento dell'impianto.
Nel caso si debba intervenire sull'impianto, l'intervento deve essere
effettuato secondo la normativa vigente.
8 ESISTENZA E FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA DI
FIAMMA
8.1 Per tutti gli apparecchi di riscaldamento o produzione di acqua
calda è necessario verificare che gli stessi siano dotati dei
sistemi di sicurezza per la sorveglianza di fiamma, atti ad
interrompere l'afflusso del gas nel caso di spegnimento accidentale
delle fiamme stesse (bruciatori).
8.2 Verifica di funzionalità
Ove non esista un rapporto di controllo e/o manutenzione relativo
all'ultimo biennio, la verifica della funzionalità dei dispositivi
di sorveglianza di fiamma si effettua nel modo seguente:
a) Apparecchi dotati di termocoppie
La funzionalità delle termocoppie si controlla come segue: si
inizia con la sola fiamma pilota in funzione; quest'ultima deve
essere spenta chiudendo il rubinetto di intercettazione del gas a
monte dell'apparecchio; entro 60 s dallo spegnimento si deve
avvertire lo scatto della valvola di blocco; successivamente, ove
l'apparecchio lo consenta senza lo smontaggio di parti funzionali
dello stesso, si riapre il rubinetto di intercettazione e si prova ad
accendere la fiamma pilota (senza intervenire sul sistema di
accensione) con un fiammifero. Se la fiamma pilota non si riaccende
il sistema di sicurezza è efficiente.
b) Apparecchi dotati di un sistema elettronico (ionizzazione di
fiamma)
Per gli apparecchi che dispongono di sistemi a ionizzazione di
fiamma, la prova si effettua accendendo l'apparecchio (il bruciatore
principale), quindi si chiude il rubinetto di intercettazione del gas
a monte dell'apparecchio; a questo punto il bruciatore si spegne e
l'apparecchio (sempre con rubinetto chiuso) effettua automaticamente
il tentativo di riaccensione per 10 s circa, dopo di che deve
verificarsi il blocco dell'apparecchio.
La verifica può essere effettuata anche controllando il fermo
del misuratore dopo lo spegnimento della fiamma, senza interventi sul
rubinetto di arresto manuale.
8.2.1 Per gli apparecchi di cottura, se dotati di sorveglianza di
fiamma, la verifica del dispositivo si esegue nel modo seguente:
- accendere un bruciatore solo ed attendere 1 min circa, quindi
spegnerlo chiudendo il rubinetto (di comando) dell'apparecchio.
Entro 60 s dallo spegnimento si deve avvertire lo scatto della
valvola di blocco;
- procedere quindi nello stesso modo per gli altri bruciatori.
9 DISPOSITIVI RIVELATORI DI GAS NATURALE O DI GPL (SE PRESENTI)(4)
------------
(4) rivelatore di gas (RG): Dispositivo costituito da
almeno un elemento sensore atto a rivelare una determinata
concentrazione di gas in aria, un dispositivo atto a
generare il segnale di allarme, elementi per il comando a
distanza di altri dispositivi. Il RG può contenere
l'alimentatore. Quando il RG non è direttamente alimentato
dalla rete di pubblica distribuzione dell'energia
elettrica, tramite alimentatore incorporato, il costruttore
deve specificare l'alimentatore esterno da impiegare ed
indicarne tutte le caratteristiche atte ad individuarlo
(definizione conforme a quella della UNI CEI 70028).
L'eventuale impiego di dispositivi rivelatori di gas naturale o
di GPL può contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive,
alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione
di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso,
in eventi eccezionali non intenzionali; tale impiego non esonera
comunque dal rispetto di tutti i requisiti prescritti nei precedenti
punti della presente norma, mentre le verifiche, ove siano presenti
tali dispositivi, devono anche essere volte all'accertamento
materiale della funzione svolta, solo mediante gli appositi strumenti
di prova con iniettore di gas calibrato (per esempio: cuffie,
maschere, ecc.).
Può essere verificato, se del caso, che detti dispositivi:
- non abbiano superato la scadenza indicata dal costruttore;
- siano conformi alla norma tecnica di riferimento. La
conformità deve risultare da idonea attestazione;
- non diano segnali di guasto.
In caso di esito negativo delle suddette verifiche, deve essere
segnalata all'utente la non idoneità dell'apparecchio a svolgere la
propria funzione.
10 RISULTATI DELLA VERIFICA
I risultati del sopraluogo di verifica devono essere riportati in
un apposito documento(scheda di verifica) secondo il modello
riportato in appendice F.
Tale documento deve essere predisposto in duplice copia, una per
il committente ed unaper il dichiarante.
------------
APPENDICE A CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS (5)
(informativa)

A.1 Apparecchi di cottura
Apparecchi destinati alla cottura dei cibi quali for-
nelli, forni a gas e piani di cottura siano essi ad in-
casso, separati fra loro oppure incorporati in un unico
apparecchio chiamato solitamente "cucina a gas".(6)

A.2 Apparecchi di tipo A
Apparecchio non previsto per il collegamento a canna
fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della
combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio
è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo
scarico dei prodotti della combustione avvengono nel
locale di installazione.(7)

A.3 Apparecchi di tipo B
Apparecchio previsto per il collegamento a canna fuma-
ria o a dispositivo che scarica i prodotti della com-
bustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è
installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene
nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti
della combustione avviene all'esterno del locale
stesso.

A.4 Apparecchi di tipo C
Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo
aria comburente, camera di combustione, scambiatore di
calore e scarico dei prodotti della combustione) è a
tenuta rispetto al locale in cui l'apparecchio è in-
stallato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico
dei prodotti della combustione avvengono direttamente
all'esterno del locale.(9)

(5) La classificazione e le definizioni di cui in A.2,
A.3 e A.4 sono conformi a quelle della UNI 10642.
(6) È importante ricordare che anche gli apparecchi di
cottura devono scaricare all'esterno i prodotti della
combustione.
(7) Fanno parte di questa tipologia di apparecchi:
scaldabagni istantanei (fino a 5 l/min), scaldabagni ad
accumulo fino a 501 di capacità e piccole stufe di
portata termica fino a 4,2 kW.
(8) Gli apparecchi di questo tipo sono anche definiti
"a circuito di combustione aperto". Possono appartenere
a questo tipo, apparecchi quali: caldaie, scaldabagni
istantanei e ad accumulo, stufe, generatori di aria
calda e radiatoli a gas, ecc.
9) Gli apparecchi di questo tipo sono anche definiti "a
circuito di combustione stagno". Possono appartenere a
questo tipo, apparecchi quali: caldaie, scaldabagni
istantanei e ad accumulo, stufe, generatori di aria
calda e radiatori a gas, ecc.
------------
APPENDICE B VALORI INDICATIVI DELLE PORTATE TERMICHE DEGLI
(informativa) APPARECCHI A GAS

prospetto B.1 Valori indicativi delle portate termiche degli
apparecchi a gas
=====================================================================
Apparecchio utilizzatore Portata termica
- -
kW (kcal/h)
Fornello 5,2 4 500
Cucina con forno 11,6 10 000
Scaldabagno istantaneo (10 l/min) 20 17 200
Scaldacqua istantaneo 11,6 10 000
Scaldabagno ad accumulo 5,8 5 000
Lavabiancheria 9,3 8 000
Stufa 8,1 7 000
Caldaia per riscaldamento e produzione di acqua
calda 28 24 000
Caldaia per solo riscaldamento 11,6 10 000

------------
APPENDICE C ESEMPI INDICATIVI RELATIVI ALLA SEZIONE DELLE APERTURE
(informativa) DI VENTILAZIONE

prospetto C.1 Esempi di calcolo della sezione delle aperture di
ventilazione
=====================================================================
Apparecchio Portata Apertura di ventilazione
termica cm2
in basso in alto
(5,16 cm2 x il n. (7,74 cm2 x il n.
di kW, con un minimo di kW, con un minimo
di 100 cm2) di 150 cm2)

Fornello 5,2 5,2 x 5,16 = 26,8 5,2 x 7,74 = 40,2
minore del minimo minore del minimo
richiesto richiesto
Totale apertura 100 150

Fornello 5,2 5,2 x 5,16 = 26,8 5,2 x 7,74 = 40,2
Scaldabagno
(tipo B) 20 20 x 5,16 = 103,2 20 x 7,74 = 154,8
Totale apertura 130 195,0

Fornello 5,2 5,2 x 5,16 = 26,8 5,2 x 7,74 = 40,2
Caldaia (tipo B) 28 28 x 5,16 = 144,5 28 x 7,74 = 216,7
Totale apertura 171,3 256,9

prospetto C.2 Portate termiche degli apparecchi in funzione delle
sezioni delle aperture e della loro ubicazione
=====================================================================
Portata termica complessiva degli Ubicazione delle
apparecchi aperture
in basso in alto
cm2 cm2

fino a 19,38 kW (16 670 kcal/h) 100 150

da 19,39 kW (16 672 kcal/h) a 29 kW
(circa 25 000 kcal/h) 150 225

da 29,1 kW (25 020 kcal/h) a 35 kW
(circa 30 000 kcal/h) 180 270

prospetto C.3 Corrispondenze geometriche tra alcune superfici della
sezione e le dimensioni delle aperture di ventilazione
(al netto dell'ingombro di griglie, deflettori, ecc.)
=====================================================================
Superficie richiesta Apertura quadrata Apertura rotonda
lato x lato Diametro
cm2 cm cm

100 10 x 10 11,3
130 11,4 x 11,4 12,9
150 12,2 x 12,2 13,8
170 13 x 13 14,7
195 14 x 14 15,8
255 16 x 16 18

------------
APPENDICE D VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI IN CUI SONO
(informativa) INSTALLATI SOLO APPARECCHI DI COTTURA CON PORTATA
TERMICA NON MAGGIORE DI 11,6 kW
(10 000 kcal/h)

prospetto D.1 Dati inerenti la ventilazione e l'aerazione
=====================================================================
Sorveglianza Cappa Volume del Apertura di Apertura di
di fiamma locale ventilazione aerazione **)
&gt; 20 (m3) cm2 cm2

Si Si Si .***) .***)

Si Si No 100 in basso
(150 se in alto)

Si No Si 100 in alto

Si No No 100 in basso *) 100 in alto *)

No Si Si o No 100 in basso
(150 se in alto)

No No Si o No 100 in basso *) 100 in alto *)

*) Per gli impianti alimentati con metano o gas manifatturato, in
alternativa ai due fori (in alto ed in basso), se ne può prevedere
uno, ubicato necessariamente in alto da 250 cm2.
Per gli impianti alimentati a GPL devono essere previsti i due
fon.
**) Apertura in alternativa a elettroventilatore (estrattore)
(vedere 5.3.1). ***) Il locale deve avere finestra apribile o
portafinestra apribile, prospiciente l'esterno.

------------
APPENDICE E POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI DI TIRAGGIO PER APPARECCHI
(normativa) A GAS CON PORTATA TERMICA MAGGIORE Di 4 kW

prospetto E.1 Posizionamento dei terminali per apparecchi a gas a
tiraggio naturale in funzione della loro portata
termica
=====================================================================
Posizionamento del Distanze Apparecchi Apparecchi Apparecchi
terminale (figure da 4 a 7 kW oltre 7 oltre 16
E.1 ed fino a fino a
E.2) 16 kW 35 kw
mm min. mm min. mm min.

Sotto finestra A 1 000 *) 1 500 2 500

Da una finestra adia- B 400 400 400
cente

Sotto apertura di aera- C 1 000 *) 1 500 2 500
zione e/o ventilazione

Da una apertura di D 600 600 600
aerazione e/o ventila-
zione adiacente

*) Riducibili a 400 mm per apparecchi da riscaldamento installati
sotto il vano finestra.

prospetto E 2 Posizionamento dei terminali per apparecchi 8 gas a
tiraggio forzato in funzione della loro portata
termica
=====================================================================
Posizionamento del Distanze Apparecchi Apparecchi Apparecchi
terminale (figure da 4 a 7 kW oltre 7 oltre 16
E.1 ed fino a fino a
E.2) 16 kW 35 kw
mm min. mm min. mm min.

Sotto finestra A 300 500 600

Da una finestra adia- B 400 400 400
cente

Sotto apertura di aera- C 300 500 600
zione e/o ventilazione

Da una apertura di D 600 600 600
aerazione e/o ventila-
zione adiacente

----&gt; vedere Figure a pag. 47 della G.U. &lt;----

------------
APPENDICE F VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI
(normativa) IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO,
PREESISTENTI ALLA DATA DEL 13 MARZO 1990 *).
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

=====================================================================
Il sottoscritto......................................................
Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)......
....................................................................
Operante nel settore ............... con sede in via ................
n. ..... Comune ................... (prov.) .............. tel. .....
P. IVA ..............................................................

| | iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) .....
.................................................................
della camera C.I.A.A. di ........................................

| | iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.
1985, n. 443) di ...................................... n. ......

| | estremi dell'abilitazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46 (art. 1, comma 1, lettera e) .................................
........................................................

| | iscritto all'albo professionale degli/dei .......................
di .................................. al n. .....................
in relazione all'impianto gas al servizio di apparecchi di:

| | cottura n. .......... tipo ....

| | produzione acqua calda per uso sanitario n. .......... tipo ....

| | riscaldamento n. .......... tipo ....

| | ........................................ n. .......... tipo ....
descrizione sintetica degli apparecchi presenti, tipo e numero ......
....................................................................
nome e cognome dell'utente (occupante l'alloggio) ...................
impianto installato nei locali siti nel comune di ...................
(prov.) ................ via .............................. n. ......
scala ...... piano ...... interno ...... di proprietà di ...........
(nome, cognome, indirizzo)...........................................
in edificio adibito ad uso civile **) ...............................
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche
prescritte dalla UNI 10738 **), ed in particolare le seguenti,
conseguendo gli esiti di fianco indicati:
ESITO
POSITIVO NEGATIVO
- di aver accertato l'esistenza della ventilazione
(afflusso dell'aria comburente) e l'idoneità
dei locali; | | | |
- di aver accertato l'esistenza e l'idoneità
dell'aerazione dei locali (smaltimento
all'esterno dei prodotti della combustione degli
apparecchi di cottura e degli apparecchi di tipo
A) e la assenza di eventuali gas non combusti
degli apparecchi di cottura; | | | |
- di aver verificato l'efficienza dei sistemi di
scarico dei prodotti della combustione (per gli
apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di
tipo B, di aver accertato la mancanza di
riflusso dei prodotti della combustione in
ambiente e l'esistenza del tiraggio durante il
regolare funzionamento degli apparecchi; | | | |
- di aver effettuato la verifica di tenuta
dell'impianto interno di adduzione del gas come
prescritto in 7 della UNI 10738; | | | |
- di aver accertato l'esistenza e la funzionalità
dei sistemi di sorveglianza di fiamma (non
obbligatori per i piani di cottura); | | | |

| | IDONEO
e pertanto, nelle condizioni
attuali, l'impianto a gas risulta a funzionare in sicurezza.
| | NON IDONEO
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose,
derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati
eliminati i difetti funzionali che determinano la non idoneità sopra
segnalata, o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni
dell'impianto a gas o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di
manutenzione o riparazione.
Data IL DICHIARANTE
.................... ....................................
(timbro e firma)
per ricevuta:
IL COMMITTENTE
....................................
*) Data coincidente con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990,
n. 46 'Norme per la sicurezza degli impiantì.
**) Secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR
6 dicembre 1991, n. 447 'Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46".
***) Redatta anche in rispetto dei criteri previsti dalla Legge
1083/71 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
****) L'impianto è ritenuto idoneo se le cinque verifiche singole
sopra riportate hanno conseguito tutte esito positivo.

ALLEGATO II
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
(DPR 13105/98 n. 218 )
Verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas
combustibile per uso domestico, preesistenti alla data del 13 marzo
1990 *)
Il sottoscritto,.....................................................
....................................................................
Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)......
....................................................................
Operante nel settore (di cui alla legge 5 marzo 1990, n, 46 - art, 1,
comma 1, lettera e) .................................................
....................................................................
con sede in Via ............ n. .... Comune .......... (prov.) ......
Tel ................. Fax ............. P.IVA. ......................
_ |_| iscritta nel registro delle imprese (art, 8 Legge 580/1993)
.....
.................................................................
della Camera C.I.A.A. di ............................................
ovvero
_ |_| iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge
8/8/
1985, n, 443) di ................................. n. ...........
ovvero
_ |_| iscritto all'albo professionale degli/dei
.......................
di .................................. al n. .....................
in relazione all'impianto gas al servizio di apparecchi di
_ |_| cottura n. .......... tipo .....
_ |_| produzione acqua calda per uso sanitario n. .......... tipo
.....
_ |_| riscaldamento n. .......... tipo .....
_ |_| n. .......... tipo .....
descrizione sintetica degli apparecchi presenti, tipo e numero ......
....................................................................
....................................................................
nome e cognome dell'utente (occupante l'alloggio) ...................
impianto installato nei locali siti nel comune di ...................
(prov) ............................... via ..........................
n. ....... scala ...... piano ...... interno ...... di proprietà di:
(nome, cognome, indirizzo) ..........................................
....................................................................
in edificio adibito ad uso civile**).................................
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche
prescritte dalla UNI 10738***), ed in particolare le
seguenti, conseguendo gli esiti di fianco indicati:
..ESITO
POSITIVO NEGATIVO
- di aver accertato l'esistenza e l'idoneità
della ventilazione (afflusso dell'aria combu-
rente) e l'idoneità dei locali; __ __
-di aver accertato l'esistenza e l'idoneità
dell'aerazione dei locali (smaltimento
all'esterno dei prodotti della combustione
degli apparecchi di cottura e degli
apparecchi di tipo A e di eventuali gas non
combustibili degli apparecchi di cottura); __ __
- di aver verificato l'efficienza dei sistemi
di scarico dei prodotti della combustione
( per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli
apparecchi di tipo B. di aver accertato
la mancanza di riflusso dei prodotti della
combustione in ambiente e l'esistenza del
tiraggio durante il rigolare funzionamento
degli apparecchi; __ __
- di aver effettuato la verifica di tenuta
dell'impianto interno di adduzione del gas
come prescritto in 7 della UNI 10738; __ __
- di aver accertato l'esistenza e la funziona-
lità dei sistemi di sorveglianza di fiamma
(non obbligatori per i piani di cottura); __ __
__ IDONEO****)
e pertanto, nelle condizioni attuali,
l'impianto a gas risulta a funzionare in sicurezza.
__ NON IDONEO****)
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose,
derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati elimi-
nati i difetti funzionali che determinano la non idoneità sopra
segnalata, o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni
dell'impianto a gas o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di
manutenzione o riparazione.
Data IL DICHIARANTE
................ ...................
(Timbro e Firma)
per ricevuta:
IL COMMITTENTE
......................
NOTE
(1) Il DPR 18 aprile 1994, n. 392, abrogando gli articoli 4 e 5 della
legge 5 marzo 1990, n. 46 ha soppresso il riconoscimento dei
requisiti tecnico professionali previsti da detti articoli. *) Data
coincidente con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990. n. 46
"Norme per la sicurezza degli impianti. **) Secondo la definizione
di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 6 dicembre 1991, n. 417
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46)
***) Redatta anche in rispetto dei criteri previsti dalla Legge
1083/71 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
****) L'impianto è ritenuto idoneo se le cinque verifiche singole
sopra riportate hanno conseguito tutte esito positivo.