3a Serie Speciale - Regioni n. 5 del 5-2-2011
REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 23
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.5 del 05-02-2011)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del
5 marzo 2010)

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in
particolare l'art. 5;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella
seduta del 26 novembre 2009
Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui
all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale
18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio
2010, n. 57;
Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso
nella seduta del 03 febbraio 2010;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso
nella seduta del 29 gennaio 2010;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010,
n. 205;
Considerato quanto segue:
1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai
requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e
microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata
specificazione a livello regolamentare.
2. L'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il
Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che
necessitano di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango
regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell'ordinamento: esse
riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle
vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine,
l'effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle
acque, i requisiti igienicosanitari degli impianti.
3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle
piscine e di requisiti igienico-sanitari delle acque, una compiuta
regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una
disciplina della qualificazione e della formazione professionale del
personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito,
l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al
personale addetto alla gestione delle piscine, che "le relative
figure professionali sono individuate dalle Regioni" (punto 4.1).
4. L'esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende
necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti
amministrativi per avviare l'esercizio dell'impianto, con particolare
riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal
richiedente.
5. La l. r. 8/2006 prevede che l'Azienda unità sanitaria locale
possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell'acqua
di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel
dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del
responsabile della piscina, con l'indicazione della documentazione
che deve essere presentata.
6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r.
8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di
richiedere deroghe definitive all'ottemperanza ai requisiti
strutturali ed igienico- sanitari delle piscine, qualora
l'adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile;
il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il
responsabile della piscina può richiedere tale deroga.
7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che
già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la
previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle
competenze tecniche già acquisite.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006,
n. 8 (Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad
uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la
salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla
gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico-
ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi
nell'impianto;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici
delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i
controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;
e) le deroghe ai parametri chimici per l'acqua di
approvvigionamento;
f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per
l'impossibilità tecnica di adeguamento;
g) gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività
delle piscine.
2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate
ad usi curativi, riabilitativi e termali.

Art. 2

Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 legge regionale
8/2006)

1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si
distinguono nelle seguenti tipologie:
a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più
bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più
bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o
più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche
contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con
uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle
attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche.

Art. 3

Prescrizioni igienico-sanitarie per l'area destinata al pubblico ed
alle attività ausiliarie (Art. 4 legge regionale 8/2006)

1. L'area riservata al pubblico è separata dall'area destinata
alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III.
Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una
all'altra zona.
2. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza
vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita
di pubblico, nonchè accessibili ai portatori di handicap.
3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di
allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le
acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico
possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di
balneazione.
4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di
supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi).
5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate
conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del
pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività
ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in
forma permanente o temporanea.

Art. 4

Tipologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente
regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che
consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al
genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la
piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si
applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della
Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i
requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità
al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la
piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana
Nuoto (FIN), della Federation Internationale de Natation Amateur
(FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e
FIAS);
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono
i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il
gioco, la balneazione e le attività formative ed educative
propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;
d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla
prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione
di onde, fondi e/o pareti mobili;
e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e
funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La
profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche
morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del
bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di
convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

Art. 5

Morfologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad
esse costituiscono l'area destinata alle attività natatorie e di
balneazione.
2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la
sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo
visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa
deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua
circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.
3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali
da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.
4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80
centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per
cento.

Art. 6

Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c) e d),
l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della
vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50
centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra
questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.

Art. 7

Sistemi di ripresa delle acque (Art. 5 l.r.8/2006)

1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua
dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai
fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente
dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa
superficiale dell' acqua di tracimazione costituiti da bordi
sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al
livello della superficie dell'acqua della vasca.
3. Nelle vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) gli skimmer
non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi
incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della
vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine pubbliche di cui
all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale
8/2006 e per tutte le altre vasche con superficie superiore a 150
metri quadrati; esso è disposto almeno sui due lati più lunghi per
le piscine di forma rettangolare. Per le piscine di forme diverse, i
bordi sfioratori sono applicati su una superficie pari ad almeno il
50 per cento del perimetro della vasca.
5. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2) della legge regionale 8/2006, aventi superficie inferiore a 100
metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 20 metri
quadrati.
6. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della
legge regionale 8/2006, aventi superficie inferiore a 150 metri
quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 25 metri quadrati.
7. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può
essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo
il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono
rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da
consentirne una facile pulizia. I sistemi di ripresa superficiale e i
sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto
delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

Art. 8

Ausili di accesso all'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo
superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da
una o più scalette o gradini incassati in relazione alla
conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e
sono rigidamente fissate alla struttura della vasca.
2. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti
verticali della vasca è non inferiore a 5 centimetri e non superiore
a 10 centimetri, ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo
spazio libero è non superiore a 8 centimetri.
3. Sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua
per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Art. 9

Qualità dei materiali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro,
rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei
comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi
nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione hanno
superficie antisdrucciolevole che garantisce una sufficiente presa al
piede anche in presenza di acqua.

Art. 10

Marcature e separatori di corsia (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indi-canti i
valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a
mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali
avviene una variazione della pendenza del fondo.
2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro
elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo
da non presentare rischi per i bagnanti.
3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali
fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca
o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, non sono
superiori a 8 millimetri.

Art. 11

Spazi perimetrali intorno alla vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine
di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite
con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e
disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto
svolgimento delle attività.
2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo
vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.
3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le
seguenti caratteristiche: a) pendenza non superiore al 3 per cento
verso l'esterno;
b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella
della vasca.
4. La banchina è dotata di sistemi di raccolta e di
allontanamento delle acque di pulizia, che sono direttamente
destinate allo smaltimento.

Art. 12

Delimitazione degli spazi perimetrali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Gli spazi perimetrali di cui all'art. 11 sono delimitati da un
elemento di separazione permanente di altezza non inferiore a 1 metro
che impedisca il transito incontrollato. L'accesso a tali spazi
avviene esclusivamente attraverso un presidio igienico secondo le
modalità indicate all'art. 19.
2. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita
dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di
balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.

Art. 13

Numero massimo dei bagnanti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle vasche di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d), e),
f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente
nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è
definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di
specchio d'acqua.
2. Nelle vasche di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e in
quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o
nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei
bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle
attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un
bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti
presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività
natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Art. 14

Dispositivi di salvamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. In adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un
loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di
recupero, in numero di uno ogni venti bagnanti.

Art. 15

Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di
servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.
2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali
impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti,
antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per
un'altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente
pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire
pericolo per l'incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o
altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle
persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

Art. 16

Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri
1) e 3) della legge regionale 8/2006, gli spogliatoi sono distinti
per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una
uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio
garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a
rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla
base del numero massimo di bagnanti di cui all'art. 13. Il rapporto
tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve
essere inferiore a una persona ogni 50 centimetri quadrati.
3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari
al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una,
all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o
impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività
diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi
comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si
svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano
separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal
pavimento per un' altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di
assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il
pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli,
è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le
acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro
quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al
numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti
vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie
di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un'altezza non
inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In
alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
7. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2) della legge regionale 8/2006, per lo spogliatoio ed il deposito
degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura
principale in cui la piscina è inserita.

Art. 17

Docce (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri
1) e 3) della legge regionale 8/2006, le docce sono divise in due
settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito
sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all'art. 13 e
comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per
le piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono
previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno
una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e
accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea,
all'interno di ciascun settore.
2. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2), della legge regionale 8/2006, è utilizzabile almeno una doccia
nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque
dotata almeno di un asciugacapelli.

Art. 18

Servizi igienici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri
1) e 3) della legge regionale 8/2006 i servizi igienici sono divisi
in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico
sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di
cui all'art. 13.
2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni
trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono
essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di
cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea, all'interno di ciascun settore.
3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari
almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di
sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.
4. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2) della legge regionale 8/2006 possono essere utilizzati i servizi
igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 19

Presidi igienici per i bagnanti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche dell'area
destinata alle attività natatorie e di balneazione, l'accesso dei
bagnanti a tale area avviene attraverso un passaggio obbligato lungo
il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo
con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere
immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al
passaggio del bagnante, ed una doccia in modo da garantire l'adeguata
pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata
alle attività natatorie e di balneazione, la doccia può essere
installata in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima
dell'ingresso in vasca.
2. La vasca lavapiedi di cui al comma 1 è realizzata
dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da rendere
obbligatoria l'immersione completa dei piedi, comprese le eventuali
calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un
battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e
50 centimetri. La vasca lavapiedi è accessibile a coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in
forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita
sedia a ruote.

Art. 20

Deposito degli attrezzi (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è
agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività
natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati
appositi contenitori.

Art. 21

Primo soccorso (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e
3) della legge regionale 8/2006 sono dotate di un presidio di primo
soccorso ad uso esclusivo degli utenti. Tale ambiente ha le seguenti
caratteristiche:
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato
minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle
attività natatorie e di balneazione;
d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente
accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti
caratteristiche:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2
metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e
distributore di sapone liquido.
3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le
seguenti attrezzature:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) un armadietto per la detenzione delle attrezzature e farmaci
di primo impiego i quali sono immediatamente utilizzabili;
d) un apparecchio telefonico.
4. Relativamente alla dotazione di attrezzature e farmaci di
primo impiego, all'interno dell'armadietto di cui al comma 3 lettera
c) sono presenti materiali di medicazione e strumentazione per
interventi di primo soccorso, conformemente alle prescrizioni del
decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art.
15, comma 3, del D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni).
5. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2) e lettera b) della legge regionale 8/2006 lo spazio destinato a
primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è
agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto
soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego di
cui ai commi 3 e 4.

Art. 22

Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 legge regionale
8/2006)

1. Per il personale della piscina sono riservati appositi
spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è
attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o
temporanea.
2. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero
2), della legge regionale 8/2006 il personale della piscina può
avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal
personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 23

Definizione (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale
idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale
termica, gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi
sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la
disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti
antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di
condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli
impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e
gli impianti di sicurezza e di allarme.
2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle
norme UNI 10637, nonchè facilmente identificabili attraverso
segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione
permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di
manutenzione.

Art. 24

Circolazione dell'acqua nelle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle
vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca
l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell'acqua è uniforme all'interno di tutta la
vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono
uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da
assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III
sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l'acqua di immissione può essere introdotta in
vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50
per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed
uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni
di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del
flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.

Art. 25

Ricicli dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di ogni vasca viene completamente riciclata
nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi
alle seguenti categorie di vasche:
a) vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera e): tempo massimo
di riciclo pari ad 1 ora;
b) vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), b), c), d), f):
tempo massimo di riciclo pari a 6 ore.
2. Durante ogni sospensione temporanea dell'attività di
balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore i tempi massimi di
riciclo di cui al comma 1 possono essere aumentati del 30 per cento.
3. Deve essere installato un contatore di portata alle pompe di
ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea
strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra
indicati.

Art. 26

Reintegri e rinnovi dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con
uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo pari
ad almeno il 5 per cento del volume della vasca, o della somma del
volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui
all'art. 29.
2. Il responsabile della piscina può stabilire un valore ridotto
rispetto a quello di cui al comma 1, purchè non inferiore a 2,5 per
cento, e sempre nel rispetto dei valori di parametro dell'acqua di
vasca di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata
pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione
strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all' inizio di ogni
apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di
reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.

Art. 27

Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento
dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze
destinate al trattamento dell'acqua è funzionalmente divisa nei due
seguenti settori:
a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento
dell'acqua;
b) un settore destinato all'installazione dei contenitori e
delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze
disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.
2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati
dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla
normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28

Alimentazione delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le acque di riciclo possono essere trattate in un unico
impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo
di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante
corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l'agevole controllo
delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il
prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati
rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti
sulla tubatura dell'acqua di approvvigionamento e sulla tubatura
dell'acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di
trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell'attività è vietato
il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque
direttamente in vasca.

Art. 29

Vasca di compenso (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a
contenere l'acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.
2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere
il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella
vasca, il volume dell'acqua necessaria al lavaggio in controcorrente
di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell'acqua per la
corretta aspirazione delle pompe.
3. La vasca di compenso e':
a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e
disinfezione;
b) completamente svuotabile;
c) dotata di scarico per il troppo pieno;
d) dotata di superfici facilmente lavabili.

Art. 30

Prefiltri (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente
ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro
contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate
dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più
filtri.

Art. 31

Filtri (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico impianto di
filtrazione.
2. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle
dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno
identiche caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti
norme tecniche.
3. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di
carico del filtro eccede di 5x10 alla terza Pascal quella iniziale
dichiarata a filtro pulito. In ogni caso l'operazione di
rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando
l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni.
L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti
norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.

Art. 32

Pompe (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a
quello dei filtri. Vengono comunque installate pompe supplementari
predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire
un'adeguata riserva non inferiore alla capacità di servizio delle
pompe principali.

Art. 33

Riscaldamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle
apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore,
diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.
2. La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca è
automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente
nell'acqua in vasca.

Art. 34

Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento
dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei
correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato
nell'allegato C al presente regolamento.
2. Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca può
essere consentito l'uso di altre sostanze e/o apparecchiature che
devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

Art. 35

Pulizia e disinfezione ambientale

1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione
settimanale del complesso, con l'utilizzo di disinfettanti che
corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i
bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni
rifiuto nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione
ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a
piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle
superfici verticali.
2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi
igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte
al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o
tappeti di qualsiasi tipo.
3. L'impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i
rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la
pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici
impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono
conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici
impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro
confezioni originali.
4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli
infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei
prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro
stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che
siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione
vigente.

Art. 36

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di
approvvigionamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche
chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla
legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano.
2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico
acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di
un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la
determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i
parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D al presente
regolamento.
3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente
regolamento superi i valori di parametro di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano), si applica l'art. 37.
4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli
di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le
analisi di monitoraggio e di verifica di cui all' allegato D al
presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli
impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali
controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese
antecedente l'apertura.
5. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il
trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di
approvvigionamento entri nell'impianto natatorio.
6. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel
caso in cui si verifichino situazioni straordinarie che possano
alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il
responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad
effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di
approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli
indicati dall'allegato D al presente regolamento, comunicando gli
esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente.
7. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri
ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati
in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del
territorio, delle caratteristiche tecniche dell' impianto di
potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto
natatorio.

Art. 37

Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di
approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9
legge regionale 8/2006)

1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo
all'Azienda USL competente per territorio la concessione di una
specifica deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento ai
sensi dell'art. 9 comma 5 della legge regionale 8/2006, nei seguenti
casi:
a) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente
regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte
C del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga
stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed
eventuali prescrizioni;
b) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente
regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte
B del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga già
stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano,
confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio
individuato, con l'indicazione della durata della deroga ed eventuali
prescrizioni.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla
seguente documentazione:
a) descrizione della tipologia dell'impianto natatorio, con
l'indicazione del titolo abilitativo di cui all'art. 50;
b) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di
approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri
oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative
dell'acqua, nonchè copia della precedente analisi di laboratorio;
c) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di immissione
in vasca;
d) copia dell'analisi di verifica e monitoraggio dell'acqua di
approvvigionamento;
e) copia delle analisi dell'acqua contenuta in vasca effettuate
a partire dal mese precedente fino alla data dell'analisi di
laboratorio dell'acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);
f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell'acqua
di approvvigionamento.
3. L'Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al
comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali
integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del
responsabile della piscina.
4. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di
approvvigionamento è rilasciata nei tempi e nei modi indicati
dall'Azienda USL esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi
per la salute dei bagnanti.

Art. 38

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione
in vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui
all'allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene
effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se
ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per
sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 39

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in
vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della
vasca, i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell'acqua contenuta in vasca viene effettuato a
cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui
all'allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se
ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per
sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 40

Punti di controllo (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato
da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a
valle dell'impianto di potabilizzazione.
2. Per l'acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato
da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle
singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
3. Per l'acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in
qualsiasi punto all'interno della vasca.

Art. 41

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 legge regionale
8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione
delle piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la temperatura
dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore
limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate
dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il
ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all'ora per
metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e
servizi igienici, la temperatura dell'aria non è inferiore a 20
gradi centigradi, assicurando un ricambio dell'aria non inferiore a 4
volumi all'ora.

Art. 42

Requisiti illuminotecnici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione
l'illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente
integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di
visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il
controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di
illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non è
in nessun punto inferiore a 150 lux.
2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e
servizi igienici, l'illuminazione artificiale assicura un livello
medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi
igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato
un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
3. È previsto, per possibili sospensioni di erogazione di
energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 43

Requisiti acustici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione
delle piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il tempo di
riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.

Art. 44

Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 legge
regionale 8/2006)

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine
avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati
appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:
a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del
riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi
a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
c) alla riduzione della produzione di rifiuti e
all'agevolazione della raccolta differenziata.

Art. 45

Fabbisogno idrico (Art. 8 legge regionale 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche
è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi
alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri
chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione
dell'approvvigionamento idrico con acque marine classificate come
acque di balneazione in base alla normativa vigente.
2. L'acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi
igienici, ad eccezione dell'acqua di cacciata del WC.
3. Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di
acqua delle vasche, nonchè agli usi igienici, viene calcolato in
base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve
corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase
di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un
approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento
dell'impianto di circolazione dell'acqua.
4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da
possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche.
L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi
comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di
alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle
vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo
altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.

Art. 46

Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di
balneazione (Art. 9 legge regionale 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico delle vasche può essere
assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione,
prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto
dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle vasche così alimentate l'acqua viene mantenuta nelle
condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione
di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca
ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata
prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo
dell'acqua di vasca.
3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo
dell'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina
sottopone l'acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità
dell'acqua prima della sua immissione in vasca.

Art. 47

Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 legge
regionale 8/2006)

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e
dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le
seguenti figure:
a) il responsabile della piscina;
b) l'assistente bagnanti;
c) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto
funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'art. 49, sulla
base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
3. Le competenze tecniche dell'assistente ai bagnanti, abilitato
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 8/2006, sono
debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata
presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto
funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di
uno dei seguenti titoli:
a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione
quinquennale rilasciati da istituti tecnicoprofessionali e istituti
tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico,
termico, idraulico);
b) qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema
regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi
di cui alla lettera a);
c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla
lettera a).
5. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono
essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina,
qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.
6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma
2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di
responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici
sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la
partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro).
7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi
di formazione di cui al comma 6, nonchè le modalità di verifica
delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente
competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione
dei corsi di formazione.

Art. 48

Assistenza bagnanti (Art. 12 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri
1 e 3 della legge regionale 8/2006, il servizio di salvataggio viene
svolto durante tutto l'orario di funzionamento da almeno 2 assistenti
bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si
svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero
di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:
a) per specchi d'acqua con superficie fino a 400 metri quadrati
costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili:
almeno un assistente bagnanti;
b) per specchi d'acqua con superficie compresa tra 400 e 1000
metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e
ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente
presenti;
c) per specchi d'acqua con superficie oltre 1000 metri
quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b)
deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri
quadrati.
2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli
allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto
presente purchè abilitato al servizio di salvataggio e primo
soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 49

Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 legge regionale
8/2006)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione
di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo
igienico- sanitario, tecnologico ed organizzativo. L'eventuale
individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare
dell'impianto è effettuata con atto formale di delega.
2. Il documento di valutazione del rischio di cui all'art. 16
comma 2 della legge regionale 8/2006 è redatto sulla base dei
seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la
piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle
relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi
limiti;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione
dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:
a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con
l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il
numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;
b) un registro degli interventi di manutenzione;
c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:
1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico
fisici, previsti dagli allegati A, B e D al presente regolamento;
2) la lettura giornaliera del contatore installato
nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al
calcolo della quantità di acqua di reintegro;
3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati
giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi di
laboratorio dell'acqua, effettuati in conformità a quanto previsto
dall'allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere
conservati i relativi risultati analitici;
5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del
ricircolo;
6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce
orarie di frequenza.
4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il
regolamento come previsto dall'art. 10 dalla l. r. 8/2006, contenente
almeno le seguenti informazioni:
a) capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;
b) indicazione della profondità e di eventuali punti della
vasca a profondità ridotta;
c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal
consumo di un pasto;
e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a
piedi nudi;
f) uso della cuffia prima dell'ingresso in vasca;
g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell'ingresso in vasca;
h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
i) orari di accesso in piscina;
j) presenza o assenza dell'assistente bagnanti;
k) divieto di balneazione in particolari condizioni
atmosferiche per le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a);
l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme
per la richiesta di intervento;
m) nominativo e numero telefonico del responsabile della
piscina;
n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero
telefonico.
5. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti
adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le
prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e),f), g), i), k).

Art. 50

Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto
(Articoli 13-14 legge regionale 8/2006)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina
presenta al comune specifica istanza di autorizzazione o
dichiarazione di inizio attività, a seconda della tipologia di
piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 della l. r. n. 8 /2006. Tale istanza può essere
inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino
normativo 2009).
2. Il soggetto richiedente allega all'istanza di autorizzazione o
alla dichiarazione di inizio attività una relazione tecnica in
originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai
requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione
di un professionista abilitato, e contenente:
a) la descrizione e l'ubicazione della struttura;
b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;
c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque,
degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di
condizionamento dell'aria;
d) il numero e la tipologia delle vasche, con l'indicazione del
numero massimo di bagnanti ammissibili nell'area destinata alle
attività natatorie e di balneazione;
e) il nominativo del responsabile della piscina.
3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della
seguente documentazione:
a) titolo edilizio abilitativo;
b) certificazione relativa alle caratteristiche anti-sdrucciolo
dei pavimenti;
c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
d) valutazione di impatto acustico;
e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2
comporta l'obbligo di nuova comunicazione.
5. Il comune trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed
alle dichiarazioni di inizio attività all'Azienda USL competente per
territorio, affinchè possa essere assicurato il regolare svolgimento
dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità
telematiche nell'ambito degli standard definiti per il sistema
informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009,
n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico
regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei
servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della
conoscenza).

Art. 51

Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore
della legge regionale 8/2006, qualora sussista l'impossibilità
tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è
prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi
dell'art. 19 comma 3 e comma 4 della legge regionale 8/2006:
a) art. 5 comma 4;
b) art. 6;
c) art. 8 commi 1 e 2;
d) art. 11 comma 1;
e) art. 16 commi 3 e 5.
2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano
approvvigionate ai sensi dell'art. 46 comma 1, è inoltre prevista
una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:
a) art. 25;
b) art. 26 commi 1 e 2.

Art. 52

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, già svolgono le funzioni di cui all'art. 47, comma 1,
lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in
atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di
durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all'art. 47
comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della
Giunta regionale di cui all'art. 47 comma 7.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 26 febbraio 2010

MARTINI

(Omissis).