3a Serie Speciale - Regioni n. 13 del 29-3-1997
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 26
Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.13 del 29-03-1997)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2610 del 10
giugno 1996;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento concernente gli
impianti di raffreddamento ad ammoniaca, emanato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, sono
aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
"2. Le norme tecniche del presente regolamento sono da applicarsi
anche a tutti gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca quali stadi
del ghiaccio, impianti industriali e simili, per i quali è richiesta
l'autorizzazione di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
3. Circuiti frigoriferi contenenti meno di 75 kg di ammoniaca non
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia
devono comunque essere dotati di requisiti atti a garantire la
sicurezza".
2. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 è così sostituito:
"1. L'alimentazione elettrica dei ventilatori deve essere
realizzata con circuito indipendente. La ventola deve essere di
materiale antiscintilla".
3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 è così sostituito:
"2. Lo scarico dell'acqua di raffreddamento deve avvenire nel
rispetto della normativa vigente in materia".
4. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 è abrogato.
5. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 13/1992 è così sostituito:
"2. Deve essere tenuto apposito registro vidimato dall'ufficio
competente in cui vanno riportati tutti gli interventi di
manutenzione dell'impianto ed in particolare le seguenti operazioni:
a) i reintegri di ammoniaca nell'impianto con i relativi
quantitativi;
b) la taratura dei sistemi di rilevamento ed allarme, che deve
essere effettuata ogni due mesi;
c) le operazioni di neutralizzazione con le quantità di liquido
neutralizzato e suo smaltimento finale".
6. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
13/1992, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34, è così sostituito:
"Art. 13 (Adeguamento degli impianti esistenti). - 1. Per gli
impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve essere presentato entro un anno all'ufficio provinciale
competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale
progetto dovrà essere attuata entro il termine massimo di tre anni
dalla sua approvazione. Deve essere comunque garantita la sicurezza
dell'impianto e del personale.
2. L'ufficio provinciale competente ha la facoltà di stabilire
ulteriori prescrizioni".
7. L'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
13/1992 è così sostituito:
"Art. 14 (Esame dei progetti e collaudo). - 1. Per l'esame dei
progetti relativi ad impianti di raffreddamento nonchè per i
relativi collaudi, vanno osservate le procedure di cui agli articoli
11 e 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificati
dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 13 settembre
1973, n. 46 e dagli articoli 7 e 11 della legge provinciale 25
gennaio 1984, n. 3, rispettivamente dagli articoli 16, 17, 18 e 19
della legge provinciale n. 46/1973, 7 e 17 della legge provinciale n.
3/1984 e 9 comma 2 cifra 2 della legge provinciale 27 ottobre 1988,
n. 41".
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 12 agosto 1996
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1996
Registro n. 6, foglio n. 179 - Rossler.