Serie Generale n. 243 del 15-10-1992
CIRCOLARI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 7 luglio 1992, n. 14
Decreto ministeriale 6 marzo 1992: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacita' estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio" - Decreto ministeriale 6 marzo 1992: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi". (GU Serie Generale n.243 del 15-10-1992)

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario dello Stato della
regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al comandante delle scuole centrali
antincendi Capannelle - Roma
Al direttore del centro studi ed
esperienze Capannelle - Roma
Agli ispettori regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco
Agli ispettori dei servizi
antincendi aeroportuali e portuali
Ai comandanti provinciali dei
vigili del fuoco
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1992 sono stati pubblicati i
decreti ministeriali, del 6 marzo 1992, concernenti norme tecniche e
procedurali rispettivamente per la "classificazione, di reazione al
fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su
materiali legnosi" e per la "classificazione della capacità
estinguente e l'omologazione di estintori carrellati di incendio".
Con tali decreti si è inteso recepire nel corpo normativo per la
sicurezza in caso di incendio del Ministero dell'interno due delle
norme UNI-CNVVF elaborate in sede UNI nell'ambito della convenzione
stipulata tra tale organismo e il CNVVF per la predisposizione di
norme attinenti i prodotti da utilizzarsi nelle attività di
prevenzione incendi.
Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione di
funzionari in particolare del C.S.E., il coordinamento dei gruppi di
lavoro e delle commissioni, attinenti il settore di competenza
dell'amministrazione, sia in ambito nazionale (UNI) che
internazionale (CEN).
Le norme UNI-CNVVF così elaborate, pur essendo norme "di buona
tecnica", restano nel campo delle norme "volontarie" in mancanza di
provvedimenti legislativi che le trasformino in "regole tecniche"
(leggi, decreti, ecc.) ad osservanza obbligatoria.
I provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver espletato, nei
confronti dei Paesi della CEE, la procedura di informazione prevista
dalla direttiva n. 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n.
317, danno valore cogente alle norme "volontarie" anzidette. Si
ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto in
relazione all'importanza che essi rivestono per l'attività di
prevenzione incendi.
Per quanto attiene la conformità di un prodotto alla norma o al
prototipo si precisa che con l'ottenimento dell'atto di omologazione
il produttore, del prodotto verniciante ignifugo o dell'estintore
carrellato, è tenuto a garantire la conformità dei prodotti alla
norma presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione e
quindi, come caso particolare, sono da ritenersi conformi alla norma
i prodotti conformi al prototipo omologato.
Potranno essere apportate, pertanto, senza alcun atto di omologazione
aggiuntivo le modifiche non influenti sui requisiti di prestazione
e/o modalità di uso di cui all'omologazione.
L'attività di controllo prevista dagli articoli 7 dei decreti di
che trattasi sarà pertanto essenzialmente tesa alla verifica della
permanenza di tali requisiti. A tal fine sarà cura del laboratorio
che emette il certificato di prova conservare il prototipo omologato
così definito: campione o saggio dello stesso atto a indicarne le
caratteristiche e/o documentazione idonea alla completa
identificazione e caratterizzazione del campione stesso.
Nulla è innovato in materia di autorizzazione di laboratori
esterni fermo restando che tali autorizzazioni, qualora necessarie,
potranno essere consentite solo dopo che le strutture
dell'amministrazione possano garantire l'espletamento dell'attività
certificativa in tutte le sue fasi.
Nelle norme di prevenzione incendi disciplinanti le specifiche
attività saranno indicati i criteri e le modalità di impiego dei
prodotti vernicianti ignifughi e degli estintori carrellati; in
attesa dell'emanazione delle specifiche norme, i comandanti
provinciali in relazione alla specifica situazione di rischio
potranno, ove ritenuto necessario, prescriverne l'uso.
Si precisa al riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato da
questa amministrazione, è l'unico atto idoneo per consentire
l'impiego dei prodotti di che trattasi anche se provenienti da Paesi
della CEE.
Si ritiene infine utile, per una più completa informazione,
riportare di seguito, per ciascun decreto, alcuni chiarimenti
specifici di particolare interesse.
Decreto ministeriale
relativo ai prodotti vernicianti ignifughi
Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della NORMA UNI
9796 che integralmente si riporta: "La presente norma si applica ai
prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su
materiali legnosi ad eccezione di:
materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno
mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità
d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea".
Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti
ignifughi potrà essere consentita unicamente in tale ambito, si
richiama l'attenzione sugli obblighi previsti, oltre che nei
confronti dei produttori (art. 6), anche nei confronti degli
installatori e dei responsabili delle singole attività (art. 2).
Decreto ministeriale relativo agli "estintori carrellati"
Si precisa, con riferimento al marchio di conformità di cui
all'art. 3, comma 6, che nella parte quarta dei contrassegni
distintivi dovranno obbligatoriamente essere riportati gli estremi
dell'omologazione rilasciata da questa amministrazione.
Si richiama infine l'attenzione sull'art. 10 che fissa i termini
per la costruzione, la commercializzazione e l'uso degli estintori
carrellati omologati ai sensi del decreto in questione.
Il direttore generale: PASTORELLI