3a Serie Speciale - Regioni n. 36 del 15-9-1990
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 1989, n. 3
Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.36 del 15-09-1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.
F i n a l i t à

La presente normativa disciplina ai sensi della lettera e)
dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319, l'installazione e
l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini della seguente normativa si definisce:
a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atto a
raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi
le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico
provenienti dalle attività umane e/o dai cicli produttivi;
b) fognatura a sistema misto l'impianto di fognatura che
raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti
da insediamenti civili e/o produttivi;
c) fognatura a sistema separato, l'impianto di fognatura che
raccoglie le acque reflue in una apposita rete distinta da quella che
raccoglie le acque superficiali;
d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque
provenienti dai fognoli di allacciamenti;

Art. 3.
Progettazione delle reti di fognatura

La progettazione di una rete di fognatura deve sempre essere
riferita agli elementi di base quali:
previsioni demografiche;
dotazioni idriche;
qualità dei liquami.

Art. 4.
Aspetti tecnici

La giacitura nel sottosuolo delle canalizzazioni fognarie deve
essere tale da evitare qualsiasi interferenza con quella di altri
servizi.
Le canalizzazioni fognarie devono comunque essere tenute, in
relazione al tipo di terreno, debitamente distanti dalle condotte di
acqua potabile, sottostanti alle stesse e la distanza misurata in
orizzontale non deve comunque e essere inferiore a un mt. 1.
Il sistema fognario deve essere impermeabile alla penetrazione di
acqua dall'esterno, nonchè alla fuoriuscita di liquami dall'interno.
La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da
appositi certificati di collaudo effettuati all'atto della
costruzione dell'ente responsabile della realizzazione delle opere.

Art. 5.
Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente e
comunica ai comuni interessati ed alla Regione, il programma di
intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i quali
saranno effettuate le normali operazioni di spurgo dalla rete nonchè
quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei
rivestimenti.
L'attuazione del programma deve risultare da apposite annotazioni
da riportarsi sul registro di gestione.
Le autorità competenti al controllo verificano in sede di
ispezione l'attuazione del programma vistando il registro di
gestione.
Il gestore dovrà inoltre redigere una planimetria quotata, in
scala 1:1.000, riportante l'individuazione della rete fognante
gestita con l'indicazione di diametri delle condotte dei manufatti di
ispezione e delle quote di posa; nella stessa planimetria dovrà
essere riportato lo schema di distribuzione dell'acqua potabile.
La planimetria è trasmessa al comune interessato ed alla Regione
ed è aggiornata annualmente.

Art. 6.
Localizzazione degli impianti di depurazione

La localizzazione degli impianti di depurazione è definita dal
Piano regionale di risanamento delle acque.
Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno
preferenzialmente individuate nell'ambito delle aree industriali o
delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.
L'area di insediamento per gli impianti di depurazione di nuova
costruzione dovrà distare almeno 300 mt. dalle zone residenziali
previste dallo strumento urbanistico vigente.
Le deroghe a tale distanza approvate dal Comune dovranno essere
dettagliatamente e tecnicamente motivate.

Art. 7.
Zone di rispetto

I nuovi impianti di depurazione che trattino liquami di origine
domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non
inferiore a 100 mt. a partire dalla faccia esterna delle opere
murarie.
La fascia di rispetto compresa nell'esproprio resterà a servizio
dell'impianto e sarà attrezzata a verde con alberi e fogliame
persistente ed a grande sviluppo, la scelta dei biotipi dovrà essere
effettuata in sede di progetto in maniera da assicurare la creazione
di una efficiente e persistente barriera ed un corretto inserimento
dell'impianto nell'ambiente circostante.

Art. 8.
Aspetti tecnici
connessi con la localizzazione dell'impianto

L'area di insediamento dell'impianto dovrà trovarsi
compatibilmente con le esigenze, ad un livello altimetrico tale da
garantire che le acque raggiungano l'impianto per gravità ed essere
situata a distanza tale dai centri abitati da rendere minimo lo
sviluppo delle condotte di adduzione e di riutilizzazione delle acque
depurate.
La progettazione e la costruzione dell'impianto devono essere
effettuate nel rispetto di tutte le norme vigenti.
A monte della progettazione deve essere effettuato idoneo studio
delle caratteristiche idrauliche, fisico-dinamiche e biologiche dei
liquami da trattare.

Art. 9.
Impianti esistenti da potenziare

Per gli impianti esistenti da potenziare, nel caso in cui si
potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli per
difficoltà o eccessiva onerosità delle opere. I comuni dovranno
approvare apposita deroga.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una tabella riportante i
dati tecnici relativi alle costruzioni ed alle apparecchiature
nonchè ai costi di esercizio.
Per le acque depurate si dovranno prioritariamente documentare le
utilizzazioni nell'ambito dei comprensori di valutazione irrigua
contigui, ovvero nelle aree produttive limitrofe.
Lo smaltimento diretto nei corpi recipienti potrà essere
autorizzato solo nel caso in cui non sia tecnicamente o
economicamente possibile la riutilizzazione della risorsa, o per
periodi determinati.
I criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti devono
tendere ad assicurare l'efficienza del trattamento e la facilità di
manutenzione.
A tal fine gli impianti nel loro ciclo di trattamento devono
comprendere:
a) una stazione di sedimentazione primaria, attrezzata per il
trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di emergenza o
di fuori esercizio delle unità di trattamento biologico;
b) una stazione di disinfezione dell'effluente;
c) gruppi elettrogeni, nel caso in cui non sia possibile
l'allacciamento sulle reti preferenziali, che assicurino la
continuità del funzionamento dell'eventuale stazione di sollevamento
iniziale, dei macchinari a servizio della vasca di sedimentazione
primaria e della stazione di sollevamento dei fanghi primari;
d) by-pass che permettano l'esclusione delle singole unità
operative;
e) idonee schermature dei bacini di ossidazione e
stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contendere e limitare gli
spruzzi;
In relazione alla potenzialità degli impianti si dovrà
prevedere:
a) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, una linea di trattamento;
b) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione
maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari in
parallelo;
c) impianto a servizio di centri abitati con popolazione
superiore a 50.000 abitanti equivalenti, due o più linee di
trattamento in parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di
disinfezione.
La linea fanghi deve essere unica e prevedere la digestione
anaerobica e disidratazione meccanica; ulteriori sistemi di
trattamento dovranno essere previsti in relazione alla potenzialità
degli impianti ed allo smaltimento finale dei fanghi.
Per gli impianti a servizio di centri abitati con la popolazione
superiore a 50.000 abitanti equivalenti, si deve sempre prevedere il
recupero dei gas biologici, e l'essicamento termico dei fanghi.
La linea fanghi di questi impianti dovrà essere proporzionata per
ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, fosse Im
hoff e piccoli impianti depurativi.
A tal fine, in fase di progettazione dell'impianto, si dovrà
procedere al censimento e rilevamento degli impianti di trattamento a
servizio degli insediamenti civili inferiore a 50 vani o 5.000 mc
nonchè degli insediamenti civili e turistici non allacciati e non
allacciabili alla pubblica fognatura.
Tutti gli impianti di depurazione dovranno prevedere, per le
apparecchiature principali, una unità di riserva, eventualmente già
installata.
All'atto della progettazione si dovranno inoltre considerare tutti
i problemi connessi con un efficiente controllo dell'impianto.
A tal fine per tutti gli impianti dovrà prevedersi:
a) il misuratore di portata all'ingresso ed all'uscita
dall'impianto;
b) idonei misuratori dei principali parametri fisici e chimici
sulle unità di trattamento;
c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei campioni.
Per tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50.000
abitanti equivalenti, si dovranno installare idonei sistemi di
controllo automatico del processo, compatibilmente con la loro
accertata funzionalità.

Art. 10.
Progettazione degli impianti di depurazione

La progettazione di un impianto di depurazione dovrà essere
svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle
previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque.
La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata sulla base di
dettagliate indagini tese alla verifica delle previsioni del Piano
regionale di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella
tab. 1 allegata.
Nel caso di comuni sprovvisti o soltanto parzialmente serviti di
rete fognaria, la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da
una verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e
quantitativo dei carichi inquinanti industriali assimilati a civili
di cui all'art. 4 lettera c) del regolamento regionale "Disciplina
delle pubbliche fognature".
Quando dalle indagini analitiche sulla qualità delle acque
risulti un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente,
superiore del 10% a quella del Piano regionale il risanamento delle
acque, dovrà essere condotta un'analisi suppletiva per evidenziare
le attività (industriali e/o assimilabili a quelle civili) non
preventivamente censite che provocano dette deviazioni; ciò al fine
di prevenire ad una più equa ripartizione degli oneri di gestione ed
alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento per
l'attività industriale interessata.
Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre documentare
le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti
dall'impianto.

Art. 11.
Aspetti relativi alla sicurezza

In sede di progettazione e costruzione dovranno essere rispettate
le norme di sicurezza ed in particolare quelle relative alla
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
In particolare:
i pavimenti ed i gradini devono avere la superficie di calpestio
antisdrucciolevole;
tutte le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa con
colori codificati;
su tutte le scale, le aperture, i serbatoi, le vasche, le scale a
pioli e le piattaforme devono essere installati parapetti di altezza
standard e salvapiedi;
tutte le aree potenzialmente pericolose devono essere segnalate
con carrelli e segnali di pericolo;
devono essere installati dispositivi automatici di rilevamento e
di segnalazione audiovisiva d'allarme, per fughe di gas tosscici, gas
combustibili e di deficienza di ossigeno.

Art. 12.
Recinzione e sistemazione stradale

L'area di insediamento dell'impianto dovrà essere rencitata e
provvista di porte di accesso munite di cartelli di segnalazione di
pericolo in relazione alla natura dell'impianto.
La viabilità interna e le aree di parcheggio devono essere ben
delimitate e provviste di cartelli direzionali.

Art. 13.
Illuminazione

Le aree degli impianti devono essere ben illuminate onde
consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni noturne.
In particolare devono essere ben illuminate le zone di passaggio,
le cisterne e le vasche scoperte.

Art. 14.
Aereazione degli impianti

Un approfondito studio dovrà essere condotto al fine di garantire
nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza:
sufficiente contenuto d'ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele
esplosive nonchè di gas tossici o atmosfere infette.
Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle
stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di
trattamento dei fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni
microclimatiche quali botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni.

Art. 15.
Mezzi antincendio

L'impianto deve essere in regola con le disposizioni e le norme
antincendio richieste dai vigili del fuoco.

Art. 16.
Impianto con recupero energetico

Negli impianti in cui si produce biogas o vengono utilizzati gas
naturali quali combustibili si dovranno installare tutte le
apparecchiature di sicurezza ed idonei dispositivi per la chiusura
automatica dell'erogazione.

Art. 17.
Impianti elettrici

Gli impianti elettrici e le apparecchiature dovranno essere
costruiti ed installati in conformità delle norme vigenti in
materia.

Art. 18.
Distribuzione acqua potabile

L'impianto deve disporre di un adeguato rifornimento di acqua
potabile il cui circuito non dovrà avere alcun contatto o
connessione con le tubazioni delle acque di rifiuto.

Art. 19.
G e s t i o n i

L'esercizio di un impianto di depurazione comporta il controllo
costante di tutte le caratteristiche idrtauliche, chimico-fisiche e
biologiche del liquame da depurare.
Nella tabella 2 allegata sono riportate le frequenze di
campionamento ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di
processo ed alla utilizzazione dell'affluente.
Per ciascun impianto di depurazione dovrà essere tenuto un
apposito quaderno di registrazione dei dati.
Nei quaderni suddetti si dovranno riportare l'ora e la data di
prelievo del campione, il punto di prelievo del campione, il
parametro cui è riferita la misura, il valore relativo.
I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza
indicata nell'allegata tabella 2.
I quaderni di registrazione devono essere conservati presso
ciascun impianto e l'Autorità di Controllo è tenuta, in sede di
ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare come regolamento della regione Puglia.
Bari, 3 novembre 1989

COLASANTO

(Omissis).