Serie Generale n. 84 del 10-4-2002
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 4 aprile 2002
Attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. (GU Serie Generale n.84 del 10-04-2002)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari;
Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per
l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/130/CEE e norme
transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose;
Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a
detta legge;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento
per l'attuazione della direttiva della Commissione 91/269/CEE, che
adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio
82/130/CE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 1 luglio 1997, riguardante l'attuazione della
direttiva della Commissione 94/44/CEE del 19 settembre 1994 che
adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio
82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
Vista la direttiva della Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio
82/130/CEE;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, elenco delle
direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;
Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica è
necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della
sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto
1994, n. 587;
Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere
previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;
Considerato che la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994 riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature e ai
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
esplosive stabilisce che la direttiva 82/130/CEE sia abrogata a
partire dal 1 luglio 2003;
Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

1. All'allegato A della legge 17 aprile 1989, n. 150, è aggiunto
l'allegato I di cui al presente decreto.
2. All'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150, è aggiunto
l'allegato II di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro: Marzano

Allegato I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale
secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui
riferimenti figurano nella tabella che segue.
I certificati redatti in base alle norme citate nella tabella
seguente assumono la denominazione di "certificati di generazione E".
La lettera E dovrà figurare in testa al numero d'ordine del
certificato.

NORME EUROPEE E CORRISPONDENTI NORME CEI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

MODIFICHE E AGGIUNTE ALLE NORME DI CUI ALL'ALLEGATO I

Appendice 1

Costruzioni elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive del Gruppo I

Regole generali (Norma europea EN 50014)

Il testo del paragrafo 7.3.1. della norma europea EN 50014
(dicembre 1992) va sostituito con il seguente testo:
"7.3.1. Costruzioni elettriche del Gruppo I.
Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in
qualunque direzione supera 100 cm2 o che comportano parti metalliche
accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF
nelle condizioni più sfavorevoli nella pratica, devono essere
progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione
determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni normali di
impiego, come pure durante la manutenzione e la pulizia.
Queste condizioni sono soddisfatte:
con una scelta opportuna del materiale: la resistenza di
isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al
punto 23.4.7.8 di questa norma europea non deve superare:
1 G\Omega a 23 +o- 2 oC e 50 +o- 5% di umidità relativa, o
100 G\Omega nelle condizioni di servizio estreme di
temperatura e di umidità specificate per la costruzione elettrica;
il simbolo "X" dovrà essere riportato dopo gli estremi del
certificato come indicato al paragrafo 27.2.9;
ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione o
con altre misure di protezione. L'assenza di cariche elettrostatiche
pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione
in una miscela di aria-metano con 8,5 +o- 0,5% di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in
sede di progettazione, una etichetta di avvertimento deve indicare le
misure di sicurezza necessarie in servizio".

Appendice 3

Costruzioni elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive del Gruppo I

Sicurezza intrinseca "i"

Sistemi elettrici di sicurezza intrinseca

Nota: Nelle miniere grisutose della Repubblica federale di
Germania la parola "Anlage" sostituisce "System".
1. Settore di applicazione.
1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di
realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza
intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in
atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo
scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino
l'esplosione dell'atmosfera circostante.
1.2. Il presente allegato completa la norma europea EN 50020
"Sicurezza intrinseca "i " (seconda edizione, agosto 1994) le cui
prescrizioni si applicano alla realizzazione e al collaudo delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni
elettriche associate.
1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme di
installazione delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca,
delle costruzioni elettriche associate e dei sistemi elettrici a
sicurezza intrinseca.
2. Definizioni.
2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici
a sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente
allegato e completano le definizioni delle norme europee EN 50014
"Regole generali" e EN 50020 "Sicurezza intrinseca "i ".
2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca.
In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche
viene definito un sistema nel quale i circuiti di interconnessione o
parte di tali circuiti, destinati ad essere utilizzati in
un'atmosfera potenzialmente esplosiva, sono circuiti a sicurezza
intrinseca che rispondono alle prescrizioni del presente allegato.
2.3. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di
certificato.
Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2 per il
quale un laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui
risulta che il tipo di sistema elettrico è conforme alle
prescrizioni del presente allegato.
Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte
di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di
certificato singolarmente, purchè sia identificabile senza
possibilità di equivoci.
Nota 2: Possono essere installati senza un certificato
complementare, nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di
installazione, i sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui
al punto 2.2 per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle
costruzioni elettriche garantite a sicurezza intrinseca, delle
costruzioni elettriche associate garantite, dei dispositivi non
garantiti conformi al punto 1.3 della norma europea EN 50014 "Regole
generali", nonchè la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei
componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre
senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.
2.4. Accessori.
Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di
connessione o d'interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che
non comporta nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del
sistema, quali le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i
connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.
3. Categorie di sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che
compongono detti sistemi, devono rientrare in una delle due categorie
"ia" o "ib". Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del
presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.
Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che
li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni
elettriche associate che compongono il sistema o parte del sistema.
Anche differenti parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca
possono comportare varie categorie.
3.2. Categoria "ia".
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca e le parti di tali
sistemi che rientrano nella categoria "ia", se sono conformi alle
prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche a sicurezza
intrinseca della categoria "ia" (punto 5.2 della norma europea EN
50020 "sicurezza intrinseca") a meno che il sistema elettrico a
sicurezza intrinseca nel suo insieme sia considerato come singolo
elemento di una costruzione elettrica.
3.3. Categoria "ib".
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali
sistemi rientrano nella categoria "ib" qualora risultino conformi
alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche della
categoria "ib" (punto 5.3 della norma europea EN 50020 "Sicurezza
intrinseca"), a meno che il sistema elettrico a sicurezza intrinseca
nel suo insieme venga considerato un singolo elemento della
costruzione elettrica.
4. Conduttori di interconnessione di un sistema elettrico a
sicurezza intrinseca.
4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei
conduttori di interconnessione tipici di un sistema elettrico a
sicurezza intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della
sicurezza intrinseca, essere indicati nei certificati che corredano
il sistema.
4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che
fanno parte di più di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo
deve rispondere alle seguenti prescrizioni:
4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato
al diametro del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da
polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.
4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore
deve essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto
corrente alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1, sia al punto
4.2.2.2. Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da
un certificato rilasciato dal costruttore.
4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel
cavo, viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a
3.000 V + (2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in
mm) V; il cavo assemblato:
viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di
valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o
schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di
tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e
viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace
pari a 1.000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei
conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra metà.
4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:
viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace
pari a 1.000 V applicata fra il complesso delle armature o schermi
del cavo collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i
conduttori uniti elettricamente fra loro e
viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace
di 2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo
e il fascio formato da tutti gli altri conduttori collegati
elettricamente fra loro.
4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2 devono
essere effettuate con una tensione alternativa sensibilmente
sinusoidale con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un
trasformatore di adeguata potenza, tenuto conto della capacità del
cavo. Nel caso di tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va
aumentata regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di
almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.
I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.
4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta
fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde
ad una delle seguenti prescrizioni:
4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2 e ciascun circuito
individuale a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore
che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60%.
Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla
terra sarà determinato dalle norme d'impianto.
4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2, è protetto
efficacemente contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale
a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento,
una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.
4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di
cui al punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3 e contiene soltanto
circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema
elettrico a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto
espresso al punto 3.2 o 3.3, bisogna prendere in considerazione
l'eventualità di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.
4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla
normativa di cui al punto 4.2 ma non a quella del punto 4.3 e
contiene circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di vari
sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, ciascun circuito a
sicurezza intrinseca contenuto nel cavo deve presentare un
coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto
3.2 o 3.3.
4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui
ai punti 4.2 e 4.3, oltre all'applicazione dei punti 3.2 o 3.3
bisognerà considerare l'eventualità di un numero imprecisato di
guasti nei conduttori del cavo.
4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione
risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.
5. Accessori usati nei sistemi elettrici di sicurezza intrinseca.
Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte
integrante di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono
essere conformi:
ai punti 7 e 8 della norma europea EN 50014 "Regole generali";
nonchè ai punti 6 e 12.2 della norma europea EN 50020,
sicurezza intrinseca "i".
Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o
il suo marchio di fabbrica depositato.
Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra
nell'ambito della normativa di installazione.
6. Collaudi tipologici.
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere
sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi
tipologici di cui al punto 9 della norma europea EN 50020, sicurezza
intrinseca "i", tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente
allegato.
7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono
recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema
almeno su una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in
un punto "strategico". Il contrassegno deve comportare le indicazioni
minime prescritte al punto 27.6 della norma europea EN 50014 "Regole
generali", nonchè le lettere SYST.