3a Serie Speciale - Regioni n. 37 del 18-9-2010
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 giugno 2009, n. 9
Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica) e del relativo allegato. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.37 del 18-09-2010)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trrentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto l'art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 di data
22 maggio 2009 che approva «Regolamento concernente i requisiti
igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge
provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)» e il
relativo allegato A;


Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 della legge provinciale 15 novembre
2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina
del lavoro e sanità pubblica), questo regolamento disciplina le
condizioni e i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio individuate
dall'art. 2.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme di questo regolamento si applicano alle piscine di
categoria A di cui all'art. 4, comma 2 nonchè, se è espressamente
stabilito, alle piscine di categoria B. Restano escluse dalla
disciplina di questo regolamento le piscine ad uso terapeutico e le
piscine termali.
2. Agli impianti nei quali si svolgono manifestazioni o attività
sportive regolate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e
dalle Federazioni sportive nazionali dallo stesso riconosciute si
applicano le disposizioni di questo regolamento in quanto compatibili
con le norme del CONI e delle Federazioni sportive nazionali e
internazionali.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) piscina: complesso attrezzato per la balneazione con uno o
più bacini artificiali destinati allo svolgimento di attività
ricreative, sportive, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua
contenuta nelle vasche stesse;
b) piscina ad uso terapeutico: complesso nel quale sono svolte
attività di cura e riabilitazione;
c) piscina termale: complesso che utilizza acque termali ai
sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore
termale) per le finalità consentite dalla stessa legge;
d) bacino artificiale: vasca artificiale la cui acqua è
utilizzata per più turni di attività e mantenuta nelle condizioni
previste dall'Allegato 1, Tabella A, dell'Accordo di data 16 gennaio
2003, di seguito denominato Accordo 2003, tra il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
e) titolare: soggetto gestore della piscina;
f) frequentatori: utenti presenti all'interno della piscina;
g) bagnanti: frequentatori che si trovano all'interno della
sezione attività natatoria e di balneazione.

Art. 4

Classificazione ed elementi funzionali delle piscine

1. Le piscine sono classificate in base alla destinazione, alle
caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione.
2. In riferimento alla destinazione, le piscine si distinguono
nelle seguenti categorie:
a) categoria A: piscine di proprietà pubblica o privata
destinate ad utenza pubblica;
b) categoria B: piscine facenti parte di complessi residenziali
composti da più unità abitative e destinate esclusivamente all'uso
privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti, escluse le
piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. Sono piscine di
categoria B anche le piscine inserite in strutture che svolgono
attività di bed and breakfast.
3. Le piscine di categoria A si suddividono nei seguenti gruppi:
a) gruppo A. 1: piscine di proprietà pubblica o privata, con
accesso a pagamento di pubblico indifferenziato;
b) gruppo A. 2: piscine ad uso collettivo accessibili ai soli
ospiti, clienti, soci, inserite in strutture già adibite in via
principale a pubblici esercizi e, in particolare, ad attività
ricettive turistiche o agrituristiche ai sensi dell'Allegato A a
questo regolamento, a collegi, convitti, scuole, comunità o ad altre
collettività, a case di riposo, palestre, centri estetici, circoli,
associazioni;
c) gruppo A. 3: impianti finalizzati al gioco acquatico;
d) gruppo A. 4: strutture complesse comprendenti impianti
riconducibili a più di uno dei gruppi A. 1, A. 2, A. 3.
4. Le piscine di categoria B si suddividono nei seguenti gruppi:
a) gruppo B. 1: piscine facenti parte di complessi residenziali
composti da almeno quattro unità abitative;
b) gruppo B. 2: piscine facenti parte di complessi residenziali
composti da meno di quattro unità abitative.
5. In riferimento alle caratteristiche strutturali e ambientali
le piscine appartengono alle seguenti tipologie:
a) piscine scoperte;
b) piscine coperte;
c) piscine di tipo misto;
d) piscine di tipo convertibile.
6. In riferimento alla loro utilizzazione le vasche si
distinguono in:
a) vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate
alle attività agonistiche;
b) vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle
attività agonistiche;
c) vasche ricreative;
d) vasche per bambini;
e) vasche polifunzionali;
f) vasche ricreative attrezzate.
7. La piscina è composta dai seguenti elementi funzionali:
a) sezione attività natatoria e di balneazione;
b) sezione servizi e spogliatoi;
c) sezione impianti tecnici;
d) sezione riservata al pubblico, facoltativa;
e) sezione riservata alle attività accessorie, facoltativa.
8. Le caratteristiche delle tipologie delle piscine, delle vasche
e delle relative sezioni individuate rispettivamente dai commi 5, 6 e
7 sono definite dall'Allegato A a questo regolamento.

Art. 5

Dichiarazione di inizio attività e comunicazioni
relative all'esercizio dell'attività di piscina

1. Le piscine di categoria A e B oggetto di questo regolamento
sono costruite nel rispetto della disciplina in materia di edilizia e
di urbanistica.
2. Per le piscine di categoria A l'esercizio dell'attività di
piscina è consentito previa presentazione all'Azienda provinciale
per i servizi sanitari, di seguito denominata Azienda, da parte del
titolare della piscina di una dichiarazione di inizio attività ai
sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in
materia di procedimento amministrativo).
3. La dichiarazione di inizio attività deve specificare i
seguenti elementi:
a) l'ubicazione della struttura;
b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai
sensi dell'art. 4, commi 2, 3 e 5. Per le piscine del gruppo A. 2
costituisce elemento della dichiarazione l'indicazione dell'attività
svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la
piscina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b);
c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'art. 4, comma
6;
d) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti
ammissibili;
e) i dati identificativi del titolare e del responsabile della
piscina;
f) la documentazione tecnica indicata dall'Allegato A a questo
regolamento.
4. La variazione di uno degli elementi della dichiarazione
stabiliti dal comma 3 comporta l'obbligo di una nuova dichiarazione
in riferimento agli elementi oggetto di variazione.
5. Per le piscine del gruppo B. 1 l'esercizio dell'attività di
piscina è consentito previa presentazione all'Azienda da parte del
proprietario della piscina o del titolare della stessa, qualora
distinto dal proprietario, di una dichiarazione di inizio attività
ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale n. 23 del 1992, recante
le seguenti informazioni:
a) l'ubicazione della struttura;
b) i dati identificativi del titolare della piscina, ove
distinto dal proprietario, e del responsabile della piscina o
dell'amministratore condominiale, ove sia responsabile della piscina
ai sensi dell'art. 7;
c) l'anno di costruzione della piscina;
d) il materiale di costruzione e dimensione delle vasche.
6. La dichiarazione di inizio attività è redatta su appositi
moduli predisposti dall'Azienda contenenti le in-formazioni
individuate dai commi 3 e 5 di questo articolo, rispettivamente per
le piscine di categoria A e di categoria B, gruppo B. 1.
7. Il temporaneo utilizzo delle piscine del gruppo A. 2 per lo
svolgimento di manifestazioni a carattere locale aperte alla
frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio è
consentito previa comunicazione al comune in cui ha sede la
struttura.

Art. 6

Razionalizzazione degli impianti natatori

1. Con apposito accordo tra i titolari di due o più strutture
ricettive può essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso
collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre
attività ricettive, purchè l'impianto natatorio sia reso
accessibile ai soli ospiti, clienti o soci delle strutture stesse.

Art. 7

Individuazione del personale addetto alla piscina

1. Nelle piscine di categoria A il titolare della piscina nomina
il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti
tecnologici e l'assistente bagnanti, al fine di garantire l'igiene,
la sicurezza e la funzionalità delle piscine, secondo quanto
specificato dall'allegato A a questo regolamento.
2. Il responsabile della piscina risponde del funzionamento della
struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei
frequentatori. In particolare il responsabile della piscina:
a) cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi
a disposizione della struttura;
b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali;
c) valuta i rischi chimici, fisici e microbiologici
dell'impianto;
d) individua i punti critici, determina le azioni correttive e
garantisce la corretta esecuzione e l'aggiornamento delle procedure
di autocontrollo previste dall'art. 9;
e) adotta il regolamento interno della piscina previsto
dall'art. 8.
3. Il responsabile degli impianti tecnologici ha, in particolare,
il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti
della piscina, tra cui la centrale idrica e gli impianti di
trattamento dell'acqua, la centrale termica e gli impianti di
produzione dell'acqua calda, gli impianti elettrici ed antincendio,
gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento
dell'aria, gli impianti di smaltimento delle acque e di depurazione,
gli impianti di sicurezza e di allarme. Lo svolgimento delle funzioni
proprie del responsabile degli impianti può essere affidato anche a
ditte specializzate.
4. L'assistente bagnanti è persona abilitata ai sensi della
normativa vigente alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso
e, inoltre, vigila sulle attività che si svolgono nelle vasche e
negli spazi perimetrali nonchè sul rispetto del regolamento interno.
5. Per le piscine del gruppo B. 1 è obbligatoria la sola
individuazione del responsabile della piscina. In caso di mancata
individuazione da parte del proprietario o del titolare, ove distinto
dal proprietario, il responsabile della piscina è l'amministratore
condominiale. In mancanza di individuazione del responsabile della
piscina e di amministratore il proprietario rimane responsabile della
piscina nei modi e nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle
altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.

Art. 8

Regolamento interno

1. Nelle piscine di categoria A e B, il regolamento interno della
piscina disciplina gli aspetti igienico-sanitari e comportamentali
che contribuiscono a garantire l'idoneità delle condizioni
dell'impianto natatorio e, in particolare, specifica le modalità di
accesso alle vasche secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A a
questo regolamento.
2. Il regolamento è redatto almeno in italiano, tedesco ed
inglese ed è esposto all'ingresso dell'impianto natatorio, in
posizione ben visibile per i frequentatori.

Art. 9

Controlli interni

1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni
igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e di prevenire
possibili incidenti o eventi dannosi per gli utenti, le piscine di
categoria A e del gruppo B.1 devono dotarsi, a cura del responsabile
della piscina individuato ai sensi dell'art. 7, di un piano di
autocontrollo che, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei
processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle
condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi
correttivi previsti in modo rapido ed efficace.
2. Il piano di autocontrollo è redatto secondo i principi
individuati dall'Allegato A a questo regolamento e è conservato
presso l'impianto cui si riferisce.
3. Il responsabile della piscina verifica che i controlli siano
eseguiti secondo il piano di autocontrollo e garantisce la corretta
applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse ove
necessario ai fini del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari
della piscina.
4. Se, a seguito delle procedure di autocontrollo, il
responsabile della piscina riscontra valori dei parametri
igienico-sanitari difformi rispetto a quelli prescritti, provvede
alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni
ottimali. Se ravvisa un potenziale rischio per la salute dei
bagnanti, il responsabile della piscina adotta i provvedimenti
necessari, quali l'esclusione di vasche o la sospensione
dell'attività dell'intera piscina e ne dà comunicazione immediata
all'Azienda.
5. Il responsabile della piscina documenta i controlli eseguiti e
conserva i documenti per almeno due anni dall'esecuzione del
controllo presso la piscina, al fine di consentire all'Azienda
l'acquisizione delle informazioni concernenti la natura, la frequenza
ed i risultati delle analisi effettuate.

Art. 10

Controlli esterni

1. Nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1, l'Azienda
procede secondo un piano di controllo annualmente predisposto:
a) alla valutazione del piano di autocontrollo;
b) alla valutazione dell'efficacia dei controlli interni;
c) all'esecuzione di ispezioni;
d) alle verifiche documentali;
e) alle misurazioni strumentali;
f) al prelievo di campioni per le opportune analisi.
2. I controlli pongono particolare attenzione ai punti critici
evidenziati nei piani di autocontrollo, alle condizioni
igienico-sanitarie complessive e all'adeguatezza del piano di
autocontrollo e delle misure correttive eventualmente intraprese in
caso di criticità.
3. L'Azienda adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i
provvedimenti necessari a tutela della salute e della sicurezza degli
utenti, quando accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti
igienico-sanitari previsti e, ove necessario, segnala al comune la
situazione di rischio o di pericolo per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.

Art. 11

U t e n t i

1. Al fine di garantire che la fruizione delle diverse sezioni
della piscina avvenga in modo regolare e agevole, nelle piscine di
categoria A e di gruppo B. 1 il piano di autocontrollo individua il
numero massimo ammissibile di frequentatori e di bagnanti.
2. Il numero massimo di bagnanti è determinato, secondo quanto
previsto dall'allegato A a questo regolamento, in relazione ai
diversi tipi di vasche ed al volume d'acqua delle vasche, al fine di
garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto
delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti e che il
carico inquinante dovuto alle attività in acqua si mantenga entro i
limiti della potenzialità degli impianti di trattamento.

Art. 12

Requisiti igienico-ambientali, strutturali,
impiantistici e norme igieniche

1. I requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche
delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni
termo-igrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione
sono definiti dall'Allegato 1 all'Accordo 2003, recepito con
deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2003, n. 2135.
L'allegato 1 è modificabile con deliberazione della Giunta
provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni dell'Accordo.
2. L'allegato A a questo regolamento individua i requisiti
strutturali e impiantistici delle diverse sezioni della piscina
nonchè le norme igieniche cui il personale e gli utenti della
piscina sono tenuti ad attenersi, in relazione alla categoria e al
gruppo di appartenenza della piscina, al fine di garantire che:
a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua
sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico
inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze
di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
c) la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e
straordinaria delle diverse parti della piscina si svolgano in modo
regolare e con la massima sicurezza degli utenti.

Art. 13

S a n z i o n i

1. A carico del titolare della piscina è applicata la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19
del 2007 per violazione degli obblighi prescritti da questo
regolamento in caso di esercizio dell'attività di piscina in
mancanza della dichiarazione di inizio attività prescritta dall'art.
5 o contenente dichiarazioni mendaci o false attestazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 1, secondo periodo,
della legge provinciale n. 23 del 1992.
2. A carico del responsabile della piscina, individuato ai sensi
dell'art. 7, è applicata la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 per violazione
degli obblighi prescritti da questo regolamento nei seguenti casi:
a) per omessa predisposizione, aggiornamento o attuazione del
piano di autocontrollo secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1,
2 e 3;
b) per mancata adozione dei provvedimenti per il ripristino
delle ottimali condizioni igienico-sanitarie o mancata comunicazione
all'Azienda dei provvedimenti adottati, nei casi previsti dall'art.
9, comma 4;
c) per mancata attestazione dei controlli eseguiti o per la
mancata conservazione della documentazione per il periodo individuato
dall'art. 9, comma 5;
d) per mancata presenza durante l'orario di apertura
dell'assistente bagnanti, ove prevista in base a quanto specificato
dall'allegato A a questo regolamento.
3. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 12 della legge
provinciale n. 19 del 2007 è altresì applicata nei confronti del
titolare o del responsabile della piscina per ogni altra violazione
degli obblighi prescritti da questo regolamento in relazione ai
rispettivi ambiti di responsabilità.
4. Nel caso in cui l'agente accertatore rilevi una difformità di
lieve entità dei requisiti igienico ambientali, strutturali o
impiantistici della piscina oppure un'inadeguatezza di lieve entità
del piano di autocontrollo o delle procedure di applicazione dello
stesso rispetto alla finalità individuata dal comma 1 dell'art. 9 si
applica il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio
disciplinato dall'art. 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982,
n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni
amministrative).

Art. 14

Norme di prima applicazione

1. Per le piscine di categoria A già in esercizio alla data di
entrata in vigore di questo regolamento il titolare della piscina
comunica all'Azienda le seguenti informazioni entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore di questo regolamento:
a) l'ubicazione della struttura;
b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai
sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 4. Per le piscine del gruppo A. 2,
l'indicazione dell'attività svolta in via principale nella struttura
in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
b);
c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'art. 4, comma
6, le dimensioni e il materiale di costruzione delle vasche;
d) l'anno di costruzione della piscina
e) il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili;
f) i dati identificativi del titolare della piscina e del
responsabile della piscina.
2. Per le piscine di gruppo B. 1 già in esercizio alla data di
entrata in vigore di questo regolamento i soggetti individuati
dall'art. 5, comma 5, comunicano le informazioni ivi indicate
all'Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo
regolamento.
3. Le informazioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo
sono comunicate attraverso la compilazione di appositi moduli
predisposti dall'Azienda.
4. I requisiti strutturali e impiantistici previsti da questo
regolamento e dalle norme tecniche contenute nell'Allegato A a questo
regolamento non si applicano agli impianti per i quali alla data di
entrata in vigore di questo regolamento sia già stata presentata
domanda di concessione edilizia. Tali impianti sono tenuti ad
adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di
ristrutturazioni ed ampliamenti, limitatamente alle sezioni e alle
parti interessate, sempre che ciò risulti tecnicamente realizzabile
e che risultino comunque garantite la salute e la sicurezza degli
utenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale"
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

DELLAI

Allegato A

NORME IGIENICO SANITARIE, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA
PISCINA E AGLI ELEMENTI FUNZIONALI CHE LA COMPONGONO.

Parte I


Tipologia delle piscine e delle vasche (art. 4, commi 3, 5 e 6)

Ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio
attività di cui all'art. 5 del regolamento e dell'applicazione delle
norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:
a) «piscine del gruppo A.2 inserite in strutture che svolgono
attività ricettive turistiche o agrituristiche»: piscine inserite in
strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and
breakfast, in complessi ricettivi turistici all'aperto (campeggi) e
in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale;
b) «piscina scoperta»: complesso con uno o più bacini
artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) «piscina coperta»: complesso con uno o più bacini
artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
d) «piscina di tipo misto»: complesso con uno o più bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
e) «piscina di tipo convertibile»: complesso con uno o più
bacini artificiali nel quale gli spazi destinati alle attività
possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche;
f) «vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e
destinate alle attività agonistiche»: vasche con requisiti che
consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al
genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la
piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto
(FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);
g) «vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle
attività agonistiche»: vasche con requisiti che consentono
l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di
prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle
norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i
tuffi;
h) «vasche ricreative»: vasche con requisiti morfologici e
funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione;
i) «vasche per bambini»: vasche di profondità inferiore o
uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le
rendono idonee alla balneazione dei bambini;
l) «vasche polifunzionali»: vasche con caratteristiche
morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del
bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di
convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
m) «vasche ricreative attrezzate»: vasche caratterizzate dalla
prevalenza di attrezzature accessorie quali, per esempio,
acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili.

Parte II


Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A

1. Elementi funzionali della piscina (art. 4, comma 7).
Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente
allegato si intende per:
a) «sezione attività natatoria e di balneazione»: l'insieme
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati
alle suddette attività, con particolare riferimento agli spazi
perimetrali alle vasche e a quelli connessi direttamente alle
attività natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta
dei frequentatori;
b) «sezione servizi e spogliatoi»: l'insieme dei locali adibiti
a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo
soccorso e i locali destinati al personale di servizio;
c) «sezione attività accessorie»: l'insieme delle aree
destinate allo svolgimento di attività sportive diverse da quelle
natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola calda; alle
attività ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni
ed alle ulteriori attività complementari;
d) «sezione pubblico»: l'insieme degli spazi adibiti ad atrio,
posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici per il
pubblico;
e) «sezione impianti tecnici»: l'insieme di centrale idrica ed
impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti
per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la
pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti
antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interna,
impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed impianti di
sicurezza e di allarme.
2. Dichiarazione di inizio attività - documentazione tecnica (art.
5, comma 3, lettera f).
Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la seguente
documentazione tecnica:
a) planimetria in scala almeno 1:100, che indichi la
collocazione della piscina rispetto alla struttura in cui è
inserita;
b) planimetria in scala almeno 1:100, corredata da relazione
tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche, l'ubicazione e le
caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle
diverse sezioni della piscina, del sistema di termoventilazione,
delle caldaie e del sistema di trattamento per il riscaldamento
dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi nudi e a piedi calzati
utilizzati per l'accesso alla sezione attività natatorie e di
balneazione, con la collocazione dei presidi di bonifica,
l'indicazione del percorso che dal locale di primo soccorso, ove
presente, conduce all'esterno;
c) particolari in scala 1:10 dei presidi di bonifica, del
sistema di tracimazione dell'acqua di vasca, del sistema di raccolta
delle acque di pulizia relative agli spazi perimetrali alla vasca,
del locale di primo soccorso eventualmente presente, con
specificazione delle dotazioni dello stesso;
d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua con
l'indicazione dei principali componenti dell'impianto e dei
collegamenti tra gli stessi.
3. Piano di autocontrollo (art. 9).
Il piano di autocontrollo è redatto secondo i seguenti criteri:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la
piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure di
prevenzione da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti
critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
Per la redazione del piano di autocontrollo è possibile fare
riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari.
4. Numero di frequentatori e di bagnanti (art. 11, comma 2).
Il numero dei bagnanti è tale da garantire che il carico
inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume
d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità
dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel
rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.
Nelle vasche per bambini il numero massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno
ogni due metri quadrati di specchio d'acqua.
In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno
ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua.
Le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atti a
rilevare il numero di frequentatori e di bagnanti presenti
all'interno dell'impianto e all'interno della sezione attività
natatoria e di balneazione, nonchè a limitare l'accesso di utenti
oltre il numero massimo consentito.
5. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 12).
5.1. Pulizia della piscina.
In tutti gli ambienti della piscina è praticata quotidianamente
la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto,
secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo.
5.2. Sezione attività natatorie e di balneazione.
5.2.1. Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali.
L'accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene
solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i
presidi di bonifica.
I percorsi a piedi calzati sono separati dai percorsi a piedi
nudi secondo le modalità organizzative ritenute più idonee. I
percorsi a piedi nudi possono essere compiuti anche con l'utilizzo di
idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a
piedi nudi.
Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione attività
natatorie e di balneazione a piedi nudi o con idonei calzari
destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.
Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi sono dotati di
superfici antisdrucciolo.
I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e
doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei disabili con i
relativi ausili. La doccia obbligatoria precede, nel percorso
obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondità non
inferiore a sedici centimetri, è alimentata in modo continuo con una
soluzione disinfettante e strutturata in modo tale da rendere
obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari.
Sono ammessi sistemi alternativi di bonifica dell'utente che
garantiscano la stessa efficacia dei presidi di bonifica sopra
descritti.
5.2.2. Spazi perimetrali alla vasca.
Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli direttamente connessi
alle attività natatorie e balneazione sono delimitati dalle zone
limitrofe mediante un elemento di separazione invalicabile, anche
mobile, preferibilmente di altezza non inferiore a un metro, che
garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.
Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche sono
allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle
acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilità
di immissione nelle vasche o nei sistemi di circolazione dell'acqua
delle vasche stesse.
Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi nudi o con
idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali tali
da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.
Lungo i percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o di
tappeti.
5.2.3. Vasca.
Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di tracimazione
secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637.
I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.
Il fondo e le pareti della vasca sono rifiniti con materiale
impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.
I canali sfioratori e le eventuali vasche di compenso-recupero
sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da
consentire una facile pulizia.
Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due metri sono
conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2.
5.2.4. Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e
allontanamento delle acque reflue.
Gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e
qualità dell'acqua di piscina possiedono i requisiti individuati
dalla norma UNI 10673.
Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque
in occasione della riapertura dell'impianto.
L'acqua proveniente dallo svuotamento della piscina, previa
declorazione, può essere smaltita attraverso il sistema di
smaltimento delle acque bianche, nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa.
L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti
dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in conformità
alle norme vigenti in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
5.3. Sezione attività accessorie.
La sezione attività accessorie è ubicata in locali o aree
nettamente separati dalla sezione attività natatoria e di
balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle
piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato.
I frequentatori della sezione attività accessorie possono
usufruire dell'area servizi della sezione attività natatoria e di
balneazione solo quando, in ragione del tipo di attività accessoria
svolta, devono sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva
pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei
bagnanti.
I locali della sezione attività accessorie e le attività che in
essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia.

Parte III


Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese
in complessi del gruppo A.4.

1.Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti
tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi individuati
con deliberazione della Giunta provinciale.
La presenza di assistenti bagnanti è assicurata durante tutto
l'orario di apertura della struttura.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto
ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo fissa
il numero di assistenti bagnanti idoneo a garantire la sicurezza
degli utenti.
2. Regolamento interno (art. 9).
Il regolamento interno relativo al comportamento dei
frequentatori riporta anche le seguenti prescrizioni di educazione
sanitaria, di comportamento e di igiene personale:
a) i frequentatori accedono alla sezione attività natatoria e
di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per i
presidi di bonifica;
b) i frequentatori, prima di accedere alla sezione attività
natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad accurata doccia e
passare attraverso i presidi di bonifica;
c) i percorsi a piedi nudi sono compiuti solo scalzi o con
l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di scarpette da ginnastica è
consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo
all'interno dei percorsi a piedi nudi.
L'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della
struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del
rischio effettuata dal gestore.
3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 13
del regolamento).
3.1. Fruibilità delle sezioni della piscina da parte dei
portatori di handicap.
La fruibilità da parte dei portatori di handicap delle zone
funzionali relative alla sezione attività natatoria e di
balneazione, alle sezione servizi e spogliatoi, alla sezione
pubblico, alla sezione servizi accessori è garantita secondo la
normativa vigente.
3.2. Sezione attività natatorie e di balneazione.
3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.
Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori
sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie dello
specchio d'acqua.
Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori
(solarium) ha una superficie uguale o superiore a due volte l'area
delle vasche. Il passaggio dal solarium alle vasche, compresi gli
spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica.
3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca.
La vasca è circondata da ogni lato da una banchina perimetrale
costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza non inferiore a
1, 50 metri e preferibilmente pari a 2 metri, con un pendenza non
superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle acque di
pulizia, per evitare il ristagno di acqua. I sistemi di raccolta
delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti
perimetrali del locale in cui si trova la vasca.
3.2.3 Vano vasca.
Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono
di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa per
un'altezza di 2 metri.
L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua,
deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri.
Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma
1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali
previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, l'altezza
del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, può essere
inferiore a 3,50 metri, purchè non sia inferiore all'altezza
richiesta per l'agibilità e siano comunque assicurate, anche
attraverso la predisposizione di sistemi per il ricambio dell'aria,
le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto.
3.2.4 Vasca.
La conformazione delle vasche garantisce la sicurezza dei
bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le parti del
bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicura una
completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca sono rivestite di materiale antisdrucciolo
da usarsi anche per il fondo. Le caratteristiche costruttive delle
pareti delle vasche sono tali da non costituire pericolo per i
bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.
Nelle zone con profondità fino 1,80 metri. la pendenza del fondo
non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte.
Quando la profondità della vasca supera i 60 centimetri sono
presenti una o più scalette o gradini incassati, in relazione alla
conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con materiali
resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di
mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca. Lo
spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali
della vasca è compreso tra cinque e dieci centimetri.
Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori
minimi e massimi della profondità, inoltre sono evidenziate,
mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali
avviene una variazione della pendenza del fondo.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi
altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca
in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali
fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca
o nei suoi componenti non sono superiori a otto millimetri. I
trampolini e le piattaforme possono essere installati soltanto in
vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN e FINA
vigenti in materia.
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e
svuotamento, è inviata allo scarico, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
3.3. Sezione servizi e spogliatoi.
Gli spogliatoi e i servizi igienici hanno altezza minima non
inferiore a 2,40 metri con idonea aerazione ed illuminazione, il
pavimento è costituito da materiali resistenti all'azione dei
disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdrucciolevoli, fornito di
griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.
Le pareti degli spogliatoi e dei servizi sono di materiale
facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per una altezza di 2
metri.
Nelle piscine è presente almeno una sezione servizi e spogliatoi
per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
Gli spogliatoi costituiscono l'elemento di separazione tra il
percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature
espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate
all'attività di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo
a rotazione, singoli o collettivi. Nelle piscine esistenti,
nell'impossibilità strutturale di separare i percorsi, il
regolamento interno prevede l'adozione delle modalità organizzative
ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi.
La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici
di handicap e i relativi percorsi sono segnalati. Il percorso
utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi
e spogliatoi alla sezione attività natatorie e di balneazione non
interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti.
Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli assicurano una
superficie minima di 1,6 metri quadri per persona.
Il numero dei posti spogliatoio è uguale o superiore ad 1/9
della superficie in metri quadrati delle vasche servite.
Ai fini del conteggio degli spogliatoi, le cabine degli
spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione hanno le seguenti
caratteristiche:
1) sono dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si
apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi;
2) sono dotate di sedile ribaltabile;
3) tra pavimento e parete vi è uno spazio libero di almeno
venti centimetri e vi è un ulteriore spazio libero tra parete e
soffitto;
4) le porte sono realizzate in modo che, a cabine libere, le
stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino
dall'interno.
In complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di
attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque
attività al coperto) gli spogliatoi della piscina sono distinti
dagli altri spogliatoi o, in alternativa, sono previsti spogliatoi
singoli a rotazione, purchè siano rispettate le dotazioni minime per
le singole attività e sia garantita la separazione del percorso
sporco-pulito.
Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi
individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli
abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di
aerazione, sollevati dal pavimento di almeno venti centimetri. Nel
sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e
consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi
nudi. I contenitori sono sistemati in modo da garantire la
conservazione in condizioni igieniche.
3.3.1. Servizi igienici.
Sono previsti non meno di quattro wc per i primi venticinque
posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di uno ogni ulteriori
venticinque posti spogliatoio.
I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere
dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente
con lo spogliatoio.
È prevista almeno una doccia ogni quattro posti spogliatoio,
suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte
è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o
uguale al 30 per cento del totale delle docce.
Nelle piscine coperte è presente un numero minimo di
asciugacapelli pari ai posti doccia, collocati in uno spazio
riscaldato, comunicante con la zone docce. Nelle piscine scoperte, è
presente un numero minimo di due asciugacapelli in ogni zona
spogliatoio.
I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in
numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di
sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani,
monouso.
3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale.
Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi igienici
sono regolate dai punti 1.12 e 1.13 dell'allegato IV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).
3.5. Servizi per i giudici di gara.
Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa
riferimento alle norme CONI.
3.6. Locale di primo soccorso.
Ogni piscina è dotata di un locale di primo soccorso,
preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, costituito da un
ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente
areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non
manuale, con acqua potabile, dotato di collegamento telefonico con
l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo.
Le pareti del locale sono lavabili per un'altezza di 2 metri dal
suolo.
Il locale è chiaramente segnalato e agevolmente accessibile
dalla vasca e consente la rapida e facile comunicazione con
l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di
lettighe.
Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una
struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di
primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività,
purchè sia garantito un rapido e agevole accesso.
Il locale dispone di idonei materiali e attrezzature di primo
soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa
dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.
È garantita la pulizia e la disinfezione dei locali di primo
soccorso.
Il piano di autocontrollo stabilisce che il locale di primo
soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici,
al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature,
l'utilizzabilità dei materiali e le necessarie condizioni igieniche
del locale.
3.6. Sezione pubblico.
La capienza delle zone destinate al pubblico è proporzionata al
numero massimo di frequentatori ammissibili, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 6 del
decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi).
I posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi
igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico sono
indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle
vasche.
Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella
destinata ai frequentatori delle vasche, è previsto un elemento di
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le
due zone. I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da
quelli destinati ai bagnanti.
3.7. Sezione impianti tecnici.
Tutti gli impianti ed i relativi accessori sono facilmente
identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la
funzione.
Per quanto possibile sono adottati sistemi automatici di
controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento
dell'acqua sono strutturalmente e funzionalmente divisi in due
locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua
e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative
apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei
flocculanti e degli additivi. Detti locali devono essere dotati di
idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.
Tutti gli impianti tecnologici sono conformi alle normative di
settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di
trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia alle specifiche norme
UNI.

Parte IV


Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.2., anche ricomprese
in complessi del gruppo A.4.

1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2.
1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Il responsabile della piscina può svolgere anche le funzioni di
assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in
possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure
professionali.
Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 3.1., la
presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria in presenza di
tutte le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri
quadrati e di profondità non superiore a 140 centimetri;
b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da
ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del
bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga
relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie
massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;
c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o
di allarme da postazione presidiata Nel caso in cui la vigilanza non
sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;
d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto
soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa
vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della
piscina;
e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di
intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.
2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere.
Nelle piscine dei centri benessere, salvo che nelle zone
destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione può
essere contemperata con la specificità di utilizzo, purchè sia
garantita la sicurezza degli utenti.
3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in
via principale all'esercizio di attività ricettive turistiche o
agrituristiche.
3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa
o di un appartamento per vacanze, la presenza dell'assistente
bagnanti non è obbligatoria. Gli ospiti devono essere informati
della mancanza di sistemi di vigilanza.
3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative (art.
12).
3.2.1. Condizioni di sicurezza.
L'accesso alla piscina è consentito soltanto negli orari
prestabiliti.
3.2.2. Regolamento interno.
Il regolamento contiene almeno i seguenti punti:
a) indicazione della profondità e di eventuali punti della
vasca a profondità ridotta;
b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal
consumo di un pasto;
d) obbligo per gli utenti di passare attraverso i presidi di
bonifica, prima di accedere alla sezione attività natatorie e di
balneazione;
e) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
f) orari di accesso in piscina;
g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.
3.2.3. Sezione attività natatoria e balneazione.
3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.
Nella zona solarium è collocato un numero adeguato di
contenitori per rifiuti.
3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca.
Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea
all'allontanamento delle acque, che sono convogliate direttamente
nelle acque nere senza possibilità di immissione i vasca.
3.2.3.3 Vano vasca.
L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal
pelo libero dell'acqua, è in ogni punto pari almeno a 3,5 metri.
Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino comunque
garantite le necessari condizioni igienico sanitarie, anche
attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio dell'ari. l'altezza
del vano vasca può essere inferiore a 3,5 metri, purchè sia
comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilità.
3.2.3.4. Vasca.
La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la
sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte
le parti del bacino al personale di vigilanza. A bordo vasca sono
collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di
fune di recupero.
Sul bordo della vasca sono apposte delle marcature indicanti i
valori massimi e minimi della profondità; inoltre sono evidenziate a
mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali
avviene una variazione della pendenza del fondo.
3.2.4. Sezione attività accessorie.
Ove non sia possibile separare la sezione attività accessorie
dalla sezione attività natatorie e di balneazione, gli spazi
relativi alle attività accessorie praticabili dai frequentatori sono
accessibili solo piedi nudi o con idonee calzature e possiedono
caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurar condizioni di
pulizia, confort e sicurezza.
3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi.
Nei pressi dell'area balneatoria è disposta una vaschetta lava
piedi per l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo
continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una
doccia.
È installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.
È presente un numero adeguato di servizi igienici all'interno
della sezione attività natatoria e di balneazione.
La presenza di un numero adeguato di spogliatoi è obbligatoria
solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina è esteso
anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del servizio di
ristorazione.
3.2.6. Presidi di primo intervento.
I presidi di primo intervento e i materiali di medicazione sono
conservati in un contenitore chiuso, in un luogo facilmente
accessibile dalla sezione attività natatorie e di balneazione.
Fatta eccezione per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza
esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, le
prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto l'orario
di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato.
È garantito un agevole avvicinamento di un'ambulanza e ove
necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.
3.2.7. Sezione impianti tecnici.
Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione,
apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i
reintegri dell'acqua in vasca sono conformi alle previsioni della
normativa UNI vigente.
Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi sono facilmente
identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono
confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e dotati
di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti
chimici.
I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Il gestore conserva le schede tecniche dei prodotti chimici
utilizzati a disposizione delle autorità competenti.
L'approvvigionamento dei materiali di consumo assicura in
qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di
impiego.
(Omissis).