Serie Generale n. 73 del 20-3-2020
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 2020
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. (20A01669) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16
settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico -
alberghiere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali
con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione
incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti
non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di
climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree
aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti
impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente
efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto
ambientale;
Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni
tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e
condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione
incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;

Decreta:

Art. 1


Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione
degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove
che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e
progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti
ministeriali citati in premessa.

Art. 2


Disposizioni tecniche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento di cui all'art. 1, laddove è prescritto l'utilizzo
di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non
tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L
secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety
classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a
regola dell'arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui
all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2
dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva
del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua
italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di
climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle
norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai
fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei
controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3


Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: Lamorgese