Parte Seconda n. 94 del 14-8-2007
Altri annunzi
Costruzione ed esercizio di linee elettriche
Wind Farm - S.r.l.
San Giorgio del Sannio (BN), via De Gasperi n. 44 Partita I.V.A. n. 01297110627
(GU Parte Seconda n.94 del 14-8-2007)

Rende noto la realizzazione e l'esercizio di una stazione elettrica
di trasformazione 30 kV/150 kV stazione di smistamento 150 kV e
raccordi con linea elettrica esistente, da realizzare nel Comune di
Ripacandida in Provincia di Potenza.
Si rende noto di aver presentato, ai sensi degli articoli 111 e
seguenti del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni,
la domanda con relativo progetto diretta alla Regione Basilicata
all'ufficio infrastrutture per la costruzione e l'esercizio delle
opere elettriche appresso specificate, ubicate nella regione
Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Ripacandida nel foglio n.
31 e particella 106 in località contrada Velia.
Le opere da realizzare sono:
raccordi in semplice Terna alla linea a 150 kV "Atella-Melfi",
di lunghezza 60 m circa, realizzati con sostegno a doppia terna del
tipo tronco piramidale dotate di un gruppo di mensole, con conduttori
di alluminio-acciaio di diametro 31,5 mm, e corda di guardia in
acciaio zincato del diametro di 10,5 mm. L'isolamento sarà realizzato
per una tensione di 150 kV, con isolatori del tipo a cappa e perno,
in vetro temperato antisale o normale di almeno 9 elementi negli
amarri e nelle sospensioni.
Stazione di trasformazione 30 kV/150 kV costituita da due stalli a
150 kV con 2 trasformatori di cui uno futuro, una serie di edifici per
i servizi ausiliari, contenente un quadro a 30 kV, quadri Bt a 400V
ca e 110V cc ed apparati di comando, protezione e controllo.
Stazione di smistamento a 150 kV, costituita da due stalli arrivo
linea, 1 stallo verso stazione di trasformazione, un fabbricato,
contenente quadri Bt 400 V ca e 110 V cc, con apparati di comando,
protezione e controllo, una torre faro.
Entrambe le stazioni saranno costruite in adiacenza e delimitate da
apposite recinzioni in calcestruzzo di altezza non inferiore ai 2 m.
L'accesso sarà realizzato dalla strada provinciale n. 87, con la
costruzione di una viabilità di servizio di larghezza 5 m.
Le principali caratteristiche elettriche delle apparecchiature da
montare nelle stazioni sono:
sezione AT tensione nominale 150 kV, tensione massima 170 kV,
frequenza 50 HZ, corrente stallo 1250 A, corrente sbarre 2000A,
correnti ammissibili di breve durata 31,5 kA;
sezione AT: tensione nominale 30 kV, tensione massima 36 kV,
frequenza 50 HZ, corrente delle sbarre principali 1250 A, sbarre
secondarie 630ª, correnti ammissibili di breve durata 31,5kA.
L'impianto è stato progettato nel rispetto della legge 28 giugno
1986, n. 339, e D.M.LL.PP. n. 28 del 21 marzo 1988 e O.M.LL.PP 5
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà
realizzato tenendo conto delle norme tecniche: CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano); IEC (Intenational Electrotechnical
Commission); e rispettando la normativa sulla sicurezza e la
prevenzione degli infortuni.
Ai sensi dell'art. 112 del T.U. dell'11 dicembre 1933, n. 1775 gli
interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 30
giorni (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso
presso la sede municipale del Comune interessato dall'intervento o
facendole pervenire direttamente alla Wind Farm S.r.l. con sede in San
Giorgio del Sannio (FG) alla via De Gasperi n. 44.
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto
del Presidente della repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ed ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il decreto
di autorizzazione delle opere in oggetto avrà efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed
urgenza.
L'originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati
presso la sede sociale della Società e presso la sede della Regione
ufficio infrastrutture, corso Garibaldi n. 139, 85100 Potenza a
disposizione di chiunque vi abbia interesse
San Giorgio del Sannio, 26 luglio 2007

Wind Farm S.r.l.
L'amministratore unico:
dott. Antonio Salandra

C-0716716 (A pagamento).