3a Serie Speciale - Regioni n. 43 del 3-11-2012
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2012, n. 15
Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi). (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.43 del 03-11-2012)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
n. 33/I-II del 14 agosto 2012)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24
«Servizio antincendi»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 20
luglio 2012 concernente l'approvazione del «Regolamento provinciale
per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da
combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile
solido, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto
1954, n. 24 (Servizio antincendi)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della
normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle
prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed
alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di
scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la
pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con
combustibile solido, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale
20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i
rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti
della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a
combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali
inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.
4. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a
livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi
del successivo art. 5.

Art. 2

Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati
con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni
libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso
l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta
in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i
depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da
combustione.
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i
condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed
alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una
volta all'anno;
b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima
di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta
si verifichino fenomeni di malfunzionamento.

Art. 3

Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario
dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a
qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e
garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio
di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali
da fumo.
2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento
delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al
fac-simile allegato a questo regolamento (Appendice 1) o al diverso
fac-simile predisposto dai comuni in base ai propri regolamenti
comunali.

Art. 4

Adempimenti in caso di incendi di sistemi
di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema
di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al
sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

Art. 5

Regolamenti comunali

1. I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio,
possono dettare norme regolamentari volte a specificare i contenuti
di questo regolamento. In via esemplificativa i regolamenti comunali
possono:
a) prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell'ambito
del registro dei controlli di cui all'art. 3, anche adottando un
diverso fac-simile rispetto a quello previsto dall'Appendice 1 a
questo regolamento, e disciplinare le modalità di gestione del
registro;
b) prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con
frequenza maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento e
introdurre specifiche modalità di pulitura anche per camini a
servizio di impianti alimentati a combustibile diverso da quello
solido; in particolare:
prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di
impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia dei
camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso,
almeno due volte all'anno, fermo restando quanto previsto dall'art.
2, comma 2, lettera b);
prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti
termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con cadenza
biennale, nelle modalità già applicate per gli impianti alimentati
con combustibile solido;
c) prevedere la pubblicazione all'albo pretorio nel rispetto
della vigente normativa in materia di prestazione di servizi, di un
elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e
praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti (per
esempio: intubamento, martellatura, video-ispezione) e del costo
dell'attrezzatura utilizzata.
2. I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione
degli obblighi previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio
2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Trento, 9 agosto 2012

DELLAI

(Omissis).