Serie Generale n. 42 del 20-2-1992
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 27 settembre 1991, n. 450
Regolamento recante norme sui generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. (GU Serie Generale n.42 del 20-02-1992)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 6-3-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n.
390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed
omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12
agosto 1982, n. 597;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1132;
Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle
attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale
prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo
della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della
direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di
informazione comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente "Regole
tecniche riguardante i generatori ed i recipienti contenenti liquidi
surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi
inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988);
Considerata la necessità di aggiornare il contenuto tecnico del
sopracitato decreto, includendo anche quegli apparecchi inseriti
negli impianti per la lavorazione degli olii minerali;
Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991;
Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A N O
il seguente regolamento:
Art. 1.
I generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati
diversi dall'acqua sono soggetti alle regole tecniche allegate, che
fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.
Le specifiche applicative hanno effetto dopo centottanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.
Il presente decreto non si applica ai generatori ed ai recipienti a
pressione che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
siano già stati sottoposti da parte dell'ISPESL alle prove e
verifiche di costruzione stabilite dalle disposizioni regolamentari
all'epoca in vigore.
I generatori ed i recipienti di liquido surriscaldati già
esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno
essere adeguati - per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio -
entro il termine di nove mesi dalle presenti disposizioni.
A tale scopo l'utente dovrà presentare apposita relazione tecnica
all'ISPESL ai fini della nuova omologazione dell'impianto.

Art. 4.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29
febbraio 1988 "Regole tecniche riguardanti i generatori ed i
recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad
esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la
lavorazione di olii minerali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 settembre 1991
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MARINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 164

REGOLE TECNICHE RIGUARDANTI I GENERATORI ED I RECIPIENTI CONTENENTI
LIQUIDI SURRISCALDATI DIVERSI DALL'ACQUA.
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le presenti regole costituiscono le specificazioni tecniche appli-
cative del decreto ministeriale 1' dicembre 1975, titolo I, capo I -
Liquidi sotto pressione con temperatura superiore a quella di
ebollizione a pressione atmosferica, e si applicano ai generatori e
ai recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.
I suddetti liquidi surriscaldati devono essere destinati
esclusivamente a scambiare calore in circuito chiuso e non utilizzati
come materia prima.
1.1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole per liquido
surriscaldato si intende una sostanza che alla temperatura ambiente
ed alla pressione atmosferica si presenta allo stato solido o liquido
e che durante l'esercizio degli apparecchi raggiunge temperature
superiori a quella di ebollizione a pressione atmosferica.
1.2. Nel caso di generatore costituito da più circuiti nei quali
circola lo stesso fluido surriscaldato, gli stessi saranno
considerati come unico circuito ai fini dell'applicazione delle
presenti regole, a condizione che i singoli circuiti siano
reciprocamente non intercettabili ed in comunicazione non
intercettabile con uno stesso sistema di espansione.
2. I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati sono
soggetti, oltre che alle presenti regole, anche a quelle stabilite
rispettivamente per i generatori ed i recipienti di vapore con il
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed
integrazioni, eccettuati gli articoli dal 16 al 33 e dal 36 al 42. In
particolare per quanto riguarda la costruzione valgono le regole del
decreto ministeriale 21 novembre 1972, mentre per quanto riguarda gli
esoneri valgono, ove applicabili, le regole del titolo II del decreto
ministeriale 21 maggio 1974.
3. I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati ivi compresi
i vasi di espansione devono essere dimensionati per pressioni e tem-
perature di progetto non inferiori ai valori massimi raggiungibili
nelle diverse membrature.
4. Non è ammesso l'impiego di combustibile solido non polverizzato.
5. Per i liquidi la cui temperatura di solidificazione è superiore
alle più basse temperature raggiungibili nell'impianto, dovranno
essere adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che la
solidificazione dei liquidi possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell'impianto stesso. Tale condizione deve essere
esplicitata nella relazione tecnica di cui al punto 6.
6. Alla denuncia, oltre a quanto previsto dall'art. 47 del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, deve essere allegato lo schema
dell'impianto in cui sono inseriti gli apparecchi, con l'indicazione
dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nonchè
degli altri componenti previsti, con la loro ubicazione rispetto agli
apparecchi stessi.
La denuncia va corredata inoltre da una relazione tecnica firmata dal
progettista abilitato, nella quale devono essere indicati, insieme
con gli elementi d'individuazione degli apparecchi e di tutti gli
altri componenti, anche le caratteristiche di funzionamento
dell'impianto ivi compreso il tempo di permanenza delle
caratteristiche fisico-chimiche del liquido surriscaldato in
relazione al fenomeno dell'invecchiamento.
Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le certificazioni o i
cataloghi del produttore del liquido impiegato attestanti il tipo e
le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto ed in particolare:
- la temperatura di ebollizione a pressione atmosferica;
- la temperatura di ebollizione alla pressione di progetto degli
apparecchi, quando disponibile, oppure la temperatura limite
superiore di utilizzazione del liquido surriscaldato;
- i dati necessari per il dimensionamento dei dispositivi di
sicurezza.
Nella relazione tecnica il progettista dovrà, inoltre, stabilire in
base alle condizioni di funzionamento previste per l'impianto, la
periodicità di esecuzione delle analisi che l'utente è tenuto ad
effettuare sul prodotto, per controllare che non si siano verificati
fenomeni di degrado del prodotto stesso.
7. Sistemi, dispositivi od apparecchiature diversi da quelli
contemplati nelle presenti regole possono essere ammessi purchè
provvisti di adeguata certificazione rilasciata da organismi
riconosciuti nel Paese CEE di origine che attesti la conformità alle
finalità del presente decreto.
Capitolo II
D E F I N I Z I O N I
1. Generatore di liquido surriscaldato.
Apparecchio costituito da un generatore a fuoco diretto o a
riscaldamento elettrico, oppure da uno scambiatore di calore, in cui
vengano riscaldati liquidi di cui al punto 1.1. del cap. I.
2. Sistema di espansione.
Sistema costituito da vaso di espansione, tubo di espansione e
relativi accessori, avente la funzione di consentire le variazioni di
volume del liquido in relazione alle variazioni di temperature
previste ed allo stesso tempo di mantenere la pressione negli
apparecchi entro i limiti stabiliti.
2.1. Vaso di espansione.
Recipiente avente capacità utile a contenere la completa variazione
di volume del liquido.
2.2. Tubo di espansione.
Tubazione o parte di impianto che mette in comunicazione il
generatore con il vaso di espansione.
3. Dispositivi di sicurezza.
Dispositivi, non azionati da energia esterna, destinati a garantire
che la pressione e/o la temperatura non superino i limiti di
progetto.
Limitatamente ai dispositivi di sicurezza termici di blocco, è
consentito che gli stessi siano azionati da energia esterna, a
condizione che in caso di mancanza di detta energia, il dispositivo
intervenga automaticamente in modo che non venga superata la
temperatura di progetto.
3.1. Dispositivi di sicurezza ad azione positiva.
Dispositivi come sopra, atti ad intervenire anche in caso di avaria
dell'elemento sensibile e/o dei suoi collegamenti con l'organo di
comando.
3.2. Valvola di sicurezza.
Valvola azionata dalla spinta sull'otturatore del fluido in pressione
che ne provoca l'apertura vincendo la reazione di una forza
antagonista applicata sull'otturatore stesso così da scaricare la
quantità di fluido atta ad impedire che sia superata la pressione
prestabilita. La valvola deve richiudersi quando venga ripristinata
detta pressione entro lo scarto di chiusura ammesso.
3.3. Disco di rottura.
Dispositivo di sicurezza costituito da un disco, e relativo elemento
di supporto, che si rompe ad una determinata pressione e, al
contrario di una valvola di sicurezza, mantiene aperto lo scarico
dopo l'intervento.
3.4. Guardia idraulica.
Dispositivo di sicurezza a tenuta di liquido.
3.5. Dispositivo termico di blocco dell'apporto di calore.
Dispositivo di sicurezza ad azione positiva, autoazionato ed agente
su una valvola di intercettazione o un interruttore elettrico (nel
caso di generatori a riscaldamento elettrico), che ha la funzione di
interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore o al
recipiente, al raggiungimento del limite prefissato di temperatura
del liquido surriscaldato, limite che in ogni caso non deve essere
superiore alla temperatura di progetto; il ripristino dell'apporto di
calore deve avvenire solo con intervento manuale.
Nel caso in cui il dispositivo sia azionato da energia esterna esso
è dotato di una coppia di elementi sensibili ciascuno in grado di
fare interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore o
al recipiente.
4. Dispositivi di protezione.
Dispositivi destinati a prevenire l'entrata in funzione dei
dispositivi di sicurezza.
4.1. Dispositivi di protezione ad azione positiva.
Dispositivi di protezione il cui intervento si verifica non soltanto
al raggiungimento di un determinato valore del parametro controllato
ma anche in caso di guasto del sistema sensibile.
4.2. Termostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente
l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite
prefissato di temperatura del liquido surriscaldato; il ripristino
dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.
4.3. Flussostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente
l'apporto di calore al generatore quando la portata del liquido
surriscaldato in circolazione scende sotto il minimo stabilito; il
ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento
manuale.
4.4. Livellostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente
l'apporto di calore al generatore nel caso in cui nel vaso di
espansione il livello scenda al valore minimo stabilito; il
ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento
manuale.
4.5. Pressostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente
l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite di
pressione prefissato; il ripristino dell'apporto di calore deve
avvenire solo con intervento manuale.
5. Mezzo di alimentazione.
Apparecchiatura che ha la funzione di reintegrare
le perdite di liquido e gli eventuali prelievi dall'impianto.
6. Dispositivo indicatore.
Dispositivo atto a consentire la lettura immediata dei valori di
temperatura, pressione, livello.
7. Sistema di circolazione.
Sistema atto a trasferire all'esterno o dall'esterno del generatore
il liquido surriscaldato.
8. Potenza termica nominale del generatore.
Massima quantità di calore dichiarata dal progettista che può
essere ceduta in modo continuo al liquido nell'unità di tempo,
espressa in kW (kcal/h).
9. Potenza termica nominale del focolare.
Quantità di calore sensibile che deve essere prodotta nell'unità di
tempo nel focolare del generatore a fuoco diretto, espressa in kW
(kcal/h) e riferita al p.c.i. convenzionale del combustibile, per
conseguire la potenza termica nominale del generatore stesso.
10. Recipiente di liquido surriscaldato.
Recipiente contenente liquido surriscaldato destinato a riscaldare
per via indiretta prodotti in elaborazione.
11. Temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi.
La temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi si assume
convenzionalmente pari alla temperatura corrispondente al 2% in peso
di distillato.
Capitolo III
SISTEMA D'ESPANSIONE
1. Ogni generatore deve essere in comunicazione non intercettabile
con un sistema d'espansione, dimensionato dal progettista abilitato
in base al volume del liquido contenuto nell'impianto ed al
coefficiente di espansione corrispondente alla temperatura di
progetto del generatore. Non sono ammessi vasi di espansione aperti.
1.1. Nel caso in cui le pompe di circolazione siano interposte fra
generatore e vaso di espansione, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) le pompe siano di tipo centrifugo;
b) vengano sigillati in posizione aperta, secondo le procedure di
cui al successivo punto 1.2., gli organi di intercettazione di una o
più pompe le cui bocche dovranno avere sezione complessiva non
inferiore a quella di calcolo del tubo di espansione;
c) non siano interposte valvole di non ritorno.
1.2. Eventuali valvole di intercettazione non devono comportare
restringimenti di sezione rispetto alla sezione di calcolo del tubo
di espansione e devono essere piombate in posizione di completa
apertura dall'organismo di controllo, al quale dovranno essere
segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato
manomissioni della piombatura. Alla ditta utente è fatto carico di
tenere un apposito registro per l'annotazione di ogni operazione di
piombatura o spiombatura delle predette valvole.
1.3. Negli impianti con generatori in batteria un solo sistema di
espansione può essere comune a tutti i generatori.
1.4. Nel dimensionamento del tubo di espansione si deve tenere conto
della potenza termica del (dei) generatore, delle sue caratteristiche
geometriche, del coefficiente di dilatazione termica e delle altre
caratteristiche fisiche del liquido surriscaldato.
Il diametro interno del tubo di espansione deve comunque essere non
inferiore a 25 mm.
1.5. Il vaso d'espansione deve essere munito di un indicatore di
livello con segno di minimo.
1.6. Il vaso deve essere costruito, installato e dotato di accessori
in conformità alle norme vigenti sugli apparecchi a pressione.
Gli accessori di sicurezza devono essere installati sul lato gas. Per
pressioni di progetto non superiori a 1 bar è ammesso, quale
dispositivo di sicurezza, la guardia idraulica purchè il liquido di
tenuta sia compatibile con il liquido contenuto nell'impianto e sia
protetto dal gelo e, inoltre, il diametro interno del tubo del
dispositivo sia non inferiore a 25 mm.
Capitolo IV
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
1. Valvole di sicurezza.
1.1. Ogni generatore e recipiente di liquido surriscaldato, salvo i
recipienti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 1'
dicembre 1975, deve essere dotato di almeno una valvola di sicurezza
avente le seguenti caratteristiche.
1.2. Le valvole di sicurezza devono essere costruite, dimensionate ed
installate in conformità alle specificazioni tecniche applicative
del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 179
del 10 luglio 1974), salvo quanto appresso specificato. In ogni caso
il diametro minimo dell'orifizio delle valvole deve essere non
inferiore a 15 mm.
1.3. Le valvole devono essere di tipo omologato e dichiarate idonee,
da parte del fabbricante delle valvole, a scaricare il liquido
surriscaldato previsto o, nel caso di impianti esistenti, dal tecnico
abilitato.
1.4. Le valvole di sicurezza devono essere installate direttamente
sulla parte superiore del generatore oppure sulla mandata, il più
vicino possibile all'attacco del generatore stesso, senza organi di
intercettazione.
È ammessa l'installazione della valvola di sicurezza sul vaso di
espansione quando tra generatore e vaso di espansione non vi sono
organi di intercettazione o interposizione di pompe e semprechè le
tubazioni di collegamento fra generatore e vaso di espansione siano
adeguatamente dimensionate per la portata massima da scaricare. Per
eventuali organi di intercettazione installati a monte e a valle
delle valvole di sicurezza vale quanto prescritto dall'art. 22 del
decreto ministeriale 21 maggio 1974 e dalla relativa specifica
tecnica applicativa.
1.5. Le valvole di sicurezza devono essere del tipo con coperchio
chiuso e prive di leve di sollevamento; l'eventuale foro di sfiato
deve scaricare in posizione di sicurezza.
1.6. Nel caso in cui le caratteristiche del liquido siano tali da
pregiudicare il regolare funzionamento delle valvole, deve essere
prevista l'installazione di un disco di rottura a monte.
1.7. Le valvole di sicurezza, nel caso siano sprovviste di disco di
rottura a monte, devono essere, a cura dell'utente, smontate almeno
una volta all'anno, per la loro manutenzione e taratura. In ogni caso
la taratura delle valvole di sicurezza deve essere effettuata, in
presenza dell'organo di controllo, con cadenza biennale.
2. Dischi di rottura.
2.1. I dischi di rottura devono essere di tipo omologato tenendo
conto anche della temperatura di impiego ed installati in conformità
alle specificazioni del decreto ministeriale 21 maggio 1974, nonchè
dimensionati con i criteri previsti per le valvole di sicurezza.
3. Scarico dei dispositivi di sicurezza.
Gli scarichi dei dispositivi di sicurezza devono essere convogliati
in modo da non arrecare danno alle persone ed il convogliamento non
deve pregiudicare il regolare funzionamento del dispositivo di
sicurezza.
Dette condizioni devono essere esplicitamente dichiarate nella
relazione tecnica di cui al cap. I, punto 6.
4. Dispositivo termico di blocco dell'apporto di calore.
4.1. Ogni generatore la cui temperatura di progetto è inferiore a
quella di ebollizione del liquido corrispondente alla pressione di
progetto, o per il quale viene indicata la sola temperatura limite
superiore di utilizzazione del liquido surriscaldato, deve essere
dotato di un dispositivo di sicurezza termico omologato atto a
bloccare l'apporto di calore al generatore. Esso deve essere ad
azione positiva e riarmo manuale.
L'elemento sensibile alla temperatura, ovvero i due elementi
sensibili alla temperatura, in caso di dispositivi azionati da
energia esterna, devono agire:
- su una valvola d'intercettazione del combustibile, nel caso di
generatori a fuoco diretto; nel caso di alimentazione con più
tipi di combustibile, la valvola d'intercettazione deve essere
prevista per ogni combustibile;
- su un interruttore dell'energia elettrica di alimentazione, nel
caso di generatori a riscaldamento elettrico;
- su una valvola d'intercettazione del fluido primario, nel caso di
generatori costituiti da scambiatori di calore.
4.2. Ogni recipiente la cui temperatura di progetto è inferiore a
quella di progetto del generatore da cui riceve il liquido
surriscaldato, deve essere protetto dal dispositivo di cui al
precedente punto 4.1., avente la valvola d'intercettazione installata
sulla tubazione d'ingresso del liquido surriscaldato.
La presente disposizione non si applica ai vasi di espansione, per i
quali la temperatura di progetto non deve essere inferiore a quella
di ebollizione, corrispondente alla pressione di taratura della
relativa valvola di sicurezza.
4.3. Gli elementi sensibili del dispositivo termico di blocco devono
essere installati:
- per i generatori, sui generatori o immediatamente all'uscita di
essi, in ogni caso a monte di eventuali organi d'intercettazione;
- per i recipienti, sulla tubazione d'ingresso del liquido
surriscaldato.
Capitolo V
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. Ogni generatore di liquidi surriscaldati a fuoco diretto o
riscaldamento elettrico deve essere dotato dei seguenti dispositivi
di protezione:
- un termostato di blocco indipendente da quello eventualmente
incluso nel termostato di regolazione;
- un livellostato di blocco al vaso di espansione;
- un flussostato di blocco;
- un pressostato di blocco.
2. I dispositivi di protezione comportano:
- un elemento sensibile alla grandezza da controllare;
- un organo di comando che trasmette le variazioni rilevate
dall'elemento sensibile all'organo finale di controllo;
- un organo finale di controllo che interviene sulle grandezze da
controllare.
Nel caso di generatori alimentati da più tipi di combustibile,
tali organi finali di controllo devono essere previsti per ogni
combustibile.
Gli organi di comando dei dispositivi di protezione di cui al
precedente punto 1 devono operare su almeno due distinti organi
finali di controllo. In ogni caso, i diversi dispositivi che
controllano la stessa grandezza (pressione, temperatura, livello) non
devono operare su un solo organo di controllo.
Nel caso di bruciatori alimentati con circuiti elettrici monofase, è
ammesso il collegamento in serie dei termostati di regolazione e di
blocco e del pressostato di blocco, purchè detti dispositivi
interrompano direttamente il circuito elettrico e svolgano pertanto
contemporaneamente la funzione di organo di comando e controllo.
Nel caso dei generatori a riscaldamento elettrico, l'eventuale
mancanza dell'energia elettrica ai sistemi di protezione, deve
comportare l'automatico distacco dell'alimentazione di energia
elettrica al generatore.
3. Generatori costituiti da scambiatori di calore.
3.1. I generatori costituiti da scambiatori di calore aventi
pressioni e temperature di progetto del secondario non inferiori a
quelle del primario devono essere dotati almeno di un flussostato di
blocco.
3.2. Gli scambiatori che non ricadano nel precedente punto 3.1.
dovranno essere dotati di almeno:
- un termostato di blocco;
- un pressostato di blocco;
- un flussostato di blocco.
3.3. Tutti i dispositivi devono operare su una valvola di
intercettazione del fluido primario indifferentemente sulla tubazione
d'ingresso o su quella di uscita dello scambiatore.
4. L'intervento dei dispositivi di protezione deve essere segnalato
mediante allarme acustico e segnalazione luminosa.
Capitolo VI
DISPOSITIVI DI CONTROLLO
1. Indicatori di pressione (manometri).
1.1. Ogni generatore deve essere munito di un indicatore di pressione
con scala graduata in bar sulla quale sia indicata, con segno
facilmente visibile, la pressione di taratura delle valvole di
sicurezza. Il fondo scala degli indicatori di pressione deve essere
compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione di taratura delle valvole di
sicurezza.
1.2. Il controllo dell'indicatore di pressione può essere effettuato
sull'impianto o su un banco appositamente attrezzato.
Per il controllo sull'impianto deve essere previsto un attacco
filettato da 1/2" gas.
La differenza tra la lettura dell'indicatore di pressione e quella
dello strumento di controllo non può discostarsi oltre il 3% del
valore di fondo scala dell'indicatore di pressione.
2. Indicatori di temperatura (termometri).
2.1. Ogni generatore deve essere munito di un indicatore di
temperatura con scala graduata in C, immerso nel fluido o
direttamente o in un pozzetto ed installato sul generatore o
immediatamente all'uscita di esso, in ogni caso a monte di eventuali
organi di intercettazione.
In prossimità dell'indicatore di temperatura deve essere previsto un
pozzetto del diametro di 10 mm per l'applicazione dello strumento di
controllo.
2.2. Il fondo scala degli indicatori di temperatura deve essere
compreso fra 1,1 e 1,5 volte la temperatura di progetto
dell'apparecchio a pressione.
2.3. La differenza tra la lettura dell'indicatore di temperatura e
quella dello strumento di controllo non può superare (Più o Meno)
1% del valore di fondo scala.
3. Indicatore di livello.
3.1. L'indicatore di livello sul vaso di espansione di cui al cap.
III, punto 1.5. può essere anche del tipo a indicazione riportata.
Capitolo VII
APPARECCHIATURE DIVERSE
1. Mezzi di alimentazione.
1.1. Ogni generatore deve essere provvisto di un mezzo di
alimentazione del liquido avente prevalenza e portata tali da
assicurare il completo reintegro delle perdite di liquido
dell'impianto.
Nel caso di più generatori ubicati nella stessa centrale termica che
alimentano uno stesso impianto è ammesso un unico mezzo di
alimentazione.
1.2. Sulla tubazione di alimentazione deve essere applicata una
valvola automatica di non ritorno.
Tra il generatore stesso e la valvola di non ritorno va inserita una
valvola di intercettazione.
2. Sistemi di circolazione.
2.1. La circolazione del liquido surriscaldato deve essere assicurata
da un sistema costituito da almeno due pompe di cui una costantemente
di riserva, fatta eccezione per gli scambiatori di cui al punto 3.1.
del capitolo V per i quali è ammessa l'installazione sul secondario
di una sola pompa.
Nel caso in cui la portata sia ripartita su due pompe, occorre
prevedere una terza pompa, usata come riserva, che abbia portata
almeno pari alla maggiore delle due pompe in servizio.
2.2. Il flussostato di blocco deve interrompere l'apporto di calore
nel caso di arresto della circolazione o di diminuzione della portata
sotto un minimo prestabilito.
2.3. A monte del sistema di circolazione deve essere installato un
filtro di caratteristiche adeguate al tipo di liquido surriscaldato
impiegato.
2.4. Guarnizioni.
Le guarnizioni, i premistoppa e gli altri organi di tenuta devono
avere caratteristiche di idoneità in relazione al tipo ed alle
caratteristiche di pressione e temperatura del liquido surriscaldato
impiegato.
2.5. Le pompe di circolazione devono essere mantenute in funzione
mediante opportuno dispositivo temporizzatore, fintanto che la
temperatura del liquido non scenda al di sotto di un limite
prestabilito, quando, per qualsiasi motivo, venga interrotto il
funzionamento dell'impianto.
La presente prescrizione non si applica nel caso in cui il
progettista verifichi e dichiari nella relazione tecnica che le tem-
perature delle singole membrature non possono superare in alcun caso,
per azione del calore irradiato dalla muratura, la relativa
temperatura di progetto.
3. Serbatoio di raccolta.
L'impianto deve essere dotato di un serbatoio di raccolta avente
capacità atta a consentire lo svuotamento dell'impianto stesso.