3a Serie Speciale - Regioni n. 49 del 19-12-2009
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 febbraio 2009, n. 10
Regolamento di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica». (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.49 del 19-12-2009)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 7 aprile 2009)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 2
febbraio 2009

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

1. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli
ampliamenti di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie
inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le
scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le
scuole dell'infanzia private e le scuole paritarie o comunque
soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere
di edilizia scolastica di cui all'allegato A ed alle relative
tabelle.
2. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio
2002, n. 7 «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione
delle barriere architettoniche», e successive modifiche, sono
applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 23 febbraio 2009

DURNWALDER

Allegato


Capo I


Norme generali

1. Ambito di applicazione.
1. La Provincia autonoma di Bolzano emana con il presente
regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste
direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli
ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3.
2. Le presenti direttive per l'edilizia scolastica sono uno
strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti
ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto
per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente
e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia
per quelle extrascolastiche.
3. Il presente regolamento contiene le direttive per la
costruzione di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie
inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di
competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le
unità di misura previste in questo regolamento per le scuole medie
superiori valgono anche per le scuole professionali.
4. Le presenti direttive trovano applicazione anche per la
costruzione di scuole dell'infanzia private e per le scuole paritarie
o comunque soggette a finanziamento pubblico.
5. Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le
piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola,
come gli spazi per il gioco e per le attività sportive.
6. Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia
scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta
provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che
corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica.
2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche.
1. La scuola è a disposizione non solo degli alunni, ma deve
rappresentare anche un luogo di formazione il più articolato
possibile per tutta la popolazione.
2. La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo è
difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; è pertanto
preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro
scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare
una scuola dell'infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una
scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i
giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonchè sale per
manifestazioni culturali ed impianti sportivi.
3. Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per
attività extrascolastiche, purchè corrispondano alle norme generali
vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste
attività.
4. Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per
attività extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna,
mensa e simili, devono essere accessibili dall'esterno; deve essere
possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della
scuola.
5. Le scuole dell'infanzia sono utilizzate solo da bambini e
bambine in età prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie
estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative
rivolte a questo gruppo di utenti.
6. Per favorire l'economicità dell'utilizzo delle aree
disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole
sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione
delle attività didattiche.
7. L'utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di
attività extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti
vigenti.
3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola.
1. La struttura scolastica viene localizzata possibilmente
all'interno dell'insediamento residenziale.
2. L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica
favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri,
rumori ed odori.
3. Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la
localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico.
4. La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata,
evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre
vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti.
5. La disposizione delle aule didattiche è tale da evitare forme
di deconcentrazione causate da fattori esterni.
6. Poichè diverse aree del territorio provinciale presentano
un'elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa
riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive.
7. L'idoneità dell'ubicazione va valutata anche dal punto di
vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la
costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta
tensione o di altri impianti provocanti l'inquinamento dell'ambiente.
8. La costruzione di cabine di trasformazione elettrica
all'interno dell'edificio scolastico è consentita solamente ad una
distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi
periodi di tempo. Da questa distanza minima si può prescindere in
caso di necessità comprovata e a condizione che siano adottate le
necessarie misure preventive.
4. Scuole con parti interrate.
1. Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le
biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere
in parte o totalmente interrate, quando:
a) le dimensioni dell'area non ne consentono la costruzione in
superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente;
b) l'ampliamento della scuola in superficie riduca la
funzionalità del complesso scolastico;
c) nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo
da poter collegare con l'esistente.
2. Nella progettazione dei locali interrati va garantita
all'interno degli stessi una buona qualità della vita ed un
gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di
rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare
attenzione va prestata all'isolamento contro l'umidità ascendente ed
a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici
interrati o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche
vigenti in materia.
3. Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di
edificio interrate solo se sussistono le condizioni descritte nei
commi 1 e 2, garantendo comunque l'illuminazione naturale, angoli di
visuale libera verso l'esterno, una buona qualità della vita ed un
gradevole clima ambientale.
5. Viabilità.
1. La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella
rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per
quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni più
giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il
traffico veicolare.
2. L'accessibilità si adegua alla rete stradale pubblica
attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di
trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal
traffico veicolare.
6. Flessibilità.
1. È necessario prevedere l'adeguamento dell'edificio scolastico
alle esigenze di cambiamento continuo proprie della scuola attuale,
cambiamenti che possono essere sia di natura numerica (aumento del
numero degli utenti) sia di contenuto (nuovi indirizzi scolastici,
nuove materie di insegnamento, nuove metodologie didattiche).
2. L'idea progettuale deve permettere successive modifiche e deve
essere flessibile. Le soluzioni tecniche adottate devono poter
corrispondere alle esigenze più diverse.
3. Per motivi di economicità deve essere possibile la
realizzazione di un centro scolastico in più fasi successive.
4. Nella progettazione si deve tenere conto anche di un possibile
futuro ampliamento.
5. Le strutture portanti vanno dimensionate in modo tale da
rendere possibile una successiva sopraelevazione.
7. Edifici scolastici esistenti.
1. Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati,
perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili,
la conservazione dell'impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi
edifici di valore storico.
2. I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i
seguenti:
a) l'edificio soddisfa le esigenze minime di un edificio
scolastico moderno;
b) un congruo rapporto tra costi e benefici, qualora si rendano
necessarie opere di risanamento e di ristrutturazione.
3. Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli
edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili.
8. Struttura degli edifici scolastici.
1. La scuola dell'infanzia si articola in sezioni.
2. Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole
medie superiori si suddividono in classi.
3. La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il
numero di alunni e alunne per la formazione delle classi.
4. Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6
classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate
piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono
considerate «scuole pluriclassi».
5. La progettazione nell'edilizia scolastica si basa su un
progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico provvisto dei dati di
sviluppo della scuola, redatto ai sensi dell'art. 104.
6. La progettazione dei locali scolastici avviene sulla base di
un sistema modulare, in modo che la loro destinazione, in caso di
necessità, possa essere modificata senza difficoltà. La base del
modulo è data dalle dimensioni di un'aula normale.
9. Opere d'arte.
1. È opportuno curare anche l'abbellimento degli edifici
scolastici mediante l'inserimento di opere d'arte negli edifici
scolastici. Le opere d'arte vanno realizzate d'intesa con il
progettista. La spesa relativa si mantiene nei limiti fissati dalle
norme vigenti in materia - ai sensi dell'art. 17 della legge
provinciale 17 giugno 1995, n. 6. Nelle decisioni relative alla
realizzazione «dell'abbellimento artistico» vanno coinvolti anche gli
utenti della scuola (alunni e alunne nonchè insegnanti).


Capo II


La struttura scolastica





Sezione I


Barriere architettoniche




10. Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
1. Le norme della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 -
«Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle
barriere architettoniche» e del relativo regolamento d'esecuzione
nella versione vigente trovano applicazione in particolar modo
nell'edilizia scolastica.


Sezione II


La sistemazione esterna




11. L'area: dimensioni e disposizione.
1. Per la pianificazione urbanistica viene assunto un parametro
dimensionale indicativo dell'area pari a 25,00 m2 per bambino bambina
di scuola dell'infanzia ed a 20,00 m2 per alunno/alunna.
2. Questa superficie necessaria è suddivisa come segue in:
a) superficie edificata;
b) superficie per la ricreazione all'aperto;
c) superficie per i percorsi esterni.
3. Per superficie edificata si intende quella destinata alla
costruzione dell'edificio scolastico, compresi gli edifici di
pertinenza e la palestra.
4. La superficie per la ricreazione all'aperto è costituita dal
cortile nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, nel quale
gli alunni si intrattengono durante la pausa tra le lezioni. Cortili
interni e terrazze possono essere compresi nel calcolo, fatta
eccezione per le scuole dell'infanzia. Le dimensioni delle superfici
per la ricreazione sono le seguenti:
a) per le scuole dell'infanzia: 9,00 m2 per bambino/bambina;
b) per le scuole elementari: 5,00 m2 per alunno/alunna;
c) per le scuole medie: 5,00 m2 per alunno/alunna;
d) per le scuole medie superiori: 4,00 m2 per alunno/alunna.
5. Nella superficie per i percorsi di 3,00 m2 per alunno/alunna
sono compresi i parcheggi per le autovetture, per le biciclette e per
le motociclette e le fermate per gli scuolabus.
6. Come parametro indicativo per il numero dei parcheggi
riservati ad autovetture si assume:
a) per le scuole dell'infanzia ed elementari 1 posto macchina
per ogni sezione o aula normale;
b) per le scuole medie inferiori e superiori 2 posti macchina
per ogni aula normale;
7. I parametri di cui al comma 6 possono essere derogati se:
a) ad una distanza accettabile sono disponibili parcheggi
pubblici, anche sotterranei o multi piani;
b) le aree per le attività sportive all'aperto non sono
situate nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, ma ad una
distanza accettabile e queste sono dotate di propri parcheggi.
8. Per le scuole dell'infanzia i valori minimi per la superficie
edificata, per gli spazi di gioco e per i percorsi sono quelli
riferiti a tre sezioni.
12. Sistemazione delle aree per il gioco e per la ricreazione
all'aperto.
1. Le dimensioni, la dotazione e la recinzione delle aree per la
ricreazione sono rapportate all'età di alunni e alunne. Esse sono
realizzate ai sensi delle relative norme tecniche vigenti (UNI,
UNI-EN).
2. Nei complessi scolastici che ospitano diversi tipi di scuole,
le aree per la ricreazione devono essere suddivise tra le diverse
scuole ed essere comunque bene individuabili.
3. Gli spazi per il gioco e per la ricreazione devono essere il
più possibile soleggiati e separati visivamente e funzionalmente
dalle strade.
4. Affinchè gli spazi per il gioco e la ricreazione siano
utilizzabili anche al di fuori dell'orario scolastico, essi devono
essere facilmente accessibili.
5. Per la realizzazione di zone protette dal sole vanno piantati
alberi a latifoglia in numero sufficiente.
6. Ogni cortile per il gioco e la ricreazione dispone delle
seguenti dotazioni di base:
a) piazzale con pavimento adatto ad ogni condizione
meteorologica;
b) prato per i giochi dotato di attrezzature adatte per scuole
dell'infanzia e scuole elementari; nella scuola dell'infanzia il
terreno va modellato, dispone di un'altalena e di un impianto di
gioco con sabbia e va realizzato con materiali naturali;
c) numero sufficiente di posti a sedere;
d) contenitori per rifiuti sufficienti per dimensione e numero;
e) lungo il perimetro dell'area uno spazio verde con specie
diverse, adatte alla località e non velenose;
f) fontana con acqua potabile e punto di presa d'acqua;
g) uno o più spazi in cui alunni e alunne possano svolgere
attività creative.
7. Nella sistemazione dei cortili per la ricreazione vanno
coinvolti anche alunni e alunne, genitori e insegnanti.
8. Non possono essere utilizzate pavimentazioni pericolose, come
ad esempio asfalto grezzo, ghiaia con pezzatura grossa,
pavimentazioni in pietra con spigoli vivi o lastre in graniglia
lavata che, nel caso di umidità o di gelo, risultano particolarmente
sdrucciolevoli;
9. Per le aree destinate ai giochi con la palla sono consigliati
erba naturale, tappeto di fibre sintetiche, terra battuta,
pavimentazioni con strato sintetico per lo sport.
13. Percorsi per il traffico veicolare nonchè parcheggi per
biciclette ed autovetture.
1. L'accesso dei veicoli per le forniture non deve recare
disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di
edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinchè
le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo
di pericoli per alunni e alunne.
2. L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei
mezzi di soccorso.
3. I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle
vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule.
4. In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono
essere destinati anche ad un utilizzo pubblico.
5. Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia
prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve
essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un
numero sufficiente di biciclette e motociclette.
6. In ogni caso vanno mantenute sgombre le vie di fuga e gli
accessi al luogo di raccolta.
14. Impianti per attività sportive all'aperto.
1. La superficie per le attività sportive all'aperto è
destinata all'educazione fisica degli alunni. Tale superficie ha,
secondo il tipo di scuola, le seguenti dimensioni per alunno alunna:
a) per la scuola elementare e media inferiore 8 m2;
b) per la scuola media superiore 10 m2.
2. Tale superficie può essere ridotta o non realizzata nei
seguenti casi:
a) se ad una distanza accettabile dalla scuola esiste, o è
previsto dal piano urbanistico, un impianto sportivo utilizzabile
anche da parte degli alunni/delle alunne. La disposizione si applica
anche per gli impianti sportivi di altre scuole che non risultino
completamente utilizzati;
b) se, a causa della conformazione del terreno, non è
possibile destinare a tale scopo una superficie adeguata;
c) se debitamente motivato nel progetto. In questo caso deve
essere acquisito il parere del comitato tecnico provinciale.
3. Per l'educazione fisica all'aperto vanno previsti i seguenti
impianti:
a) Per la scuola elementare:
2 corsie per la corsa, lunghe almeno 60 m e con il tratto di
decelerazione;
campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo,
pallamano, tennis).
b) Per la scuola media inferiore:
4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per
la partenza e il tratto di decelerazione;
attrezzature per il salto in alto ed in lungo;
un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo,
pallamano, tennis).
c) Per la scuola media superiore:
4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per
la partenza e il tratto di decelerazione;
attrezzature per il salto in alto e in lungo e per le
specialità di lancio;
un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo,
pallamano, tennis).
4. Nella progettazione e realizzazione delle citate aree per
attività sportive all'aperto, vanno impiegati materiali idonei al
fine di permettere una manutenzione semplice ed economica. La loro
idoneità va garantita anche sotto l'aspetto della sicurezza.
5. Nel caso di pavimentazioni in materiale plastico, vanno
impiegati prodotti non tossici e non inquinanti. Per le corsie per la
corsa va prevista una pavimentazione resistente ad ogni condizione
climatica.
6. I campi di gioco vanno orientati in direzione nord-sud.


Sezione III


L'organizzazione degli spazi interni




15. Programma planivolumetrico della scuola.
1. Il programma planivolumetrico di una scuola viene sviluppato
in base al progetto organizzativo di cui all'art. 104. Il progetto
pedagogico ed i dati statistici di sviluppo della scuola devono
affluire in tale programma. I programmi-tipo contenuti negli allegati
A e B forniscono i dati di riferimento.
2. Le dimensioni delle superfici indicate negli articoli seguenti
hanno valore indicativo.
3. I valori delle superfici indicati nel presente regolamento
possono essere applicati in modo flessibile qualora sussistano
ragioni pedagogiche particolari. Tali ragioni devono trovare
riscontro nella normativa provinciale per la definizione dei
programmi scolastici. In questi casi va acquisito anche il parere
dell'intendente scolastico competente oppure del direttore/della
direttrice della Ripartizione per la formazione professionale.
16. Aule didattiche.
1. Le aule didattiche sono destinate alle lezioni teoriche e
pratiche.
2. Si distinguono in:
a) aule normali con una dotazione di base;
b) aule speciali con dotazioni particolari;
c) laboratori didattici;
d) locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno.
3. La disposizione e l'arredamento delle aule didattiche
contribuiscono a creare un gradevole clima di lavoro e rendono
possibile l'insegnamento con metodologie didattiche moderne e
flessibili.
4. Tutte le aule vanno illuminate con luce naturale.
5. Vanno evitati un surriscaldamento degli ambienti e
l'abbagliamento da parte dei raggi solari nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 69 e 71 del
presente regolamento.
6. Le aule vanno sufficientemente isolate acusticamente tra loro
e nei confronti dei percorsi e dei corridoi, ai sensi dell'art. 79.
17. Dotazione di base delle aule normali.
1. In ogni aula normale è prevista la seguente dotazione di
base:
a) una lavagna a parete, regolabile in altezza e antiriflesso;
b) uno schermo per proiezioni (inclinabile e orientabile);
c) una superficie espositiva (pannello o superficie a muro
adatta al fissaggio di disegni).
2. Vanno scelti tipi di tavoli e sedie che non provochino danni
alla salute, come danni alla postura, e che non causino
affaticamento. Tali arredi devono essere adatti alle diverse stature
di alunni e alunne e devono permettere differenti posizioni di
seduta.
3. Essi devono essere inoltre facilmente pulibili e non avere
elementi che possano ferire. La superficie del piano dei tavoli è
chiara ed opaca.
4. L'allestimento delle aule didattiche è flessibile e rende
possibili differenti metodologie di insegnamento e di apprendimento.
18. Altezza degli ambienti.
1. L'altezza delle aule è di 3,00 m; nel caso di solai
inclinati, aule a gradoni o nicchie, l'altezza minima è di 2,40 m.
2. Nelle scuole dell'infanzia, l'altezza di tutte le aule di
soggiorno può essere ridotta da 3,00 a 2,70 m.
19. Superfici utili delle aule in generale.
1. Per la redazione del programma planivolumetrico di cui
all'art. 106 le dimensioni dei locali vengono determinate in base al
progetto pedagogico ed in base ai valori indicativi previsti negli
articoli successivi. Il totale delle superfici utili non può essere
superato.
2. Per il conteggio del totale delle superfici utili delle aule
si applicano i seguenti valori indicativi:
a) per la scuola elementare: 4,50 m2 per alunno/alunna;
b) per la scuola media inferiore: 4,50 m2 per alunno/alunna;
c) per la scuola media superiore: 4,60 m2 per alunno/alunna;
d) in caso di necessità adeguatamente motivata i valori
indicativi di cui sopra possono essere aumentati del 10%.
3. Per le scuole con un numero ridotto di alunni e alunne il
dimensionamento è il seguente:
a) 3,50 m2 per alunno/alunna per le aule e per le aule di
sostegno e
b) si aggiungono, fino a ulteriori 400,00 m2 di superficie
utile per ogni serie (15 classi) per le aule speciali.
4. Le scuole elementari fino a 10 classi e le scuole medie
inferiori fino a 9 classi, vanno raggruppate in un unico edificio per
un utilizzo più intensivo degli spazi.
5. Le dimensioni delle aule in generale vanno determinate sulla
base del progetto pedagogico della scuola.
20. Aule normali con una dotazione di base.
1. Per la normale attività didattica e di studio è prevista
un'aula propria per ogni classe costituita ai sensi delle direttive
emanate dalla Giunta provinciale.
2. Le superfici utili delle aule normali vengono calcolate in
base al numero di alunni e alunne ed in applicazione dei seguenti
valori indicativi:
a) per le scuole elementari (escluse le scuole pluriclassi)
2,70 m2 per alunno/alunna;
b) per le scuole medie inferiori 2,40 m2 per alunno/alunna;
c) per le scuole medie superiori 2,40 m2 per alunno/alunna.
3. La superficie utile delle aule commisurata in base al numero
di alunni e alunne (ai sensi dell'art. 8, comma 3) è compresa tra
43,00 m2 e 72,00 m2.
21. Laboratori didattici, locali per piccoli gruppi ed aule di
sostegno.
1. Per lo svolgimento di attività individuali o di piccoli
gruppi vanno previsti appositi locali delle seguenti misure:
a) 0,80 m2 per alunno/alunna nelle scuole elementari;
b) 0,30 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori e
nelle scuole medie superiori.
2. I locali previsti per tali attività rispondono a criteri di
flessibilità in modo da potere rispondere alle diverse esigenze
delle attività stesse.
3. Le superfici dei locali destinati alle attività di singole
persone o di piccoli gruppi comprendono anche i locali sotto
elencati, a condizione che questi siano disponibili ed idonei:
a) la biblioteca (limitatamente alla superficie destinata alle
attività individuali o di piccoli gruppi);
b) locale media;
c) sala pluriuso;
d) aula di disegno;
e) aula di musica;
f) altri locali da lavoro.
22. Locali per i gruppi e locali per le diverse attività nelle
scuole dell'infanzia.
1. Nella progettazione va posta attenzione affinchè ogni sezione
costituisca un'unità all'interno di una comunità più grande. Le
singole sezioni vanno sufficientemente separate sia dal punto di
vista funzionale che da quelli visivo ed acustico.
2. I locali devono essere allestibili in modo flessibile.
3. La zona di ingresso rappresenta anche un luogo d'incontro e di
svolgimento di attività comuni.
4. Un collegamento diretto con gli spazi di gioco all'aperto è
consentito solo attraverso una superficie pavimentata.
5. Per il calcolo della superficie utile totale dei locali
considerati nel presente articolo è previsto un valore indicativo di
7,90 m2 per bambino/bambina. I servizi igienici per i bambini e le
bambine sono compresi in questo valore.
6. Il locale per il movimento deve avere spazio sufficiente per
la sistemazione dei materassini e relativi accessori e va previsto
anche un armadio a muro.
23. Aule speciali.
1. Per le materie d'insegnamento che prevedono esercitazioni
pratiche, sono da prevedere proprie aule speciali con locali
accessori. Le aule speciali vanno allestite in modo tale da
consentire l'utilizzo delle moderne tecnologie.
2. Se le aule speciali previste per le singole materie non
vengono completamente utilizzate, esse vanno allestite per un uso
polivalente, in modo tale da consentire l'insegnamento di materie
affini.
3. Va prevista la realizzazione di dispositivi per
l'installazione fissa di apparecchi multimediali.
4. Va prevista la possibilità dell'oscuramento completo e la
dotazione di uno schermo per proiezioni.
5. Ogni aula speciale va dotata, se necessario, di allacciamenti
per acqua e gas.
6. Le materie relative a discipline affini sono raggruppate in un
unico settore. Vanno previsti locali accessori in numero sufficiente.
7. Le aule speciali devono essere raggiungibili attraverso un
collegamento diretto dalle aule di raccolta dei materiali e di
preparazione.
8. Si considerano aule speciali le aule per le seguenti materie:
a) fisica, chimica e scienze naturali;
b) informatica;
c) disegno;
d) musica;
e) educazione tecnica e lavoro manuale;
f) economia domestica;
g) altre materie della formazione professionale.
9. Le aule per l'insegnamento teorico e per le esercitazioni
vanno arredate con tavoli da sperimentazione per gli insegnanti; le
aule per le esercitazioni vanno arredate con banchi di lavoro adatti
per alunni e alunne.
24. Superfici utili delle aule speciali e dei relativi locali di
servizio.
1. Le superfici utili delle aule speciali si orientano in base a
tipo, qualità e dimensioni dell'arredamento e delle attrezzature
secondo il numero di alunni/alunne per classe ai sensi dell'art. 8,
comma 3, eccetto le scuole medie superiori, per le quali il computo
delle superfici utili viene fatto con un numero medio di 25
alunni/alunne per ogni classe. La superficie utile è compresa tra
60,00 m2 e 120,00 m2.
2. Per il computo delle superfici utili delle aule speciali,
escluse le aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e
di formazione professionale di cui all'art. 29, valgono i seguenti
valori in-dicativi:
a) 1,00 m2 per alunno/alunna nelle scuole elementari;
b) 1,80 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori;
c) 1,90 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie superiori.
3. I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e vanno
adattati, caso per caso, alle effettive necessità delle singole
materie in base al tipo di scuola.
4. Per le materie di insegnamento fisica, scienze naturali,
educazione tecnica, lavoro manuale, disegno nonchè per l'educazione
artistica e per materie simili sono previsti locali di servizio.
Vanno previsti locali per la preparazione, il deposito e la
conservazione di materiali didattici e di consumo.
5. La superficie utile minima dei locali di servizio è di 20,00
m2.
25. Aule di disegno.
1. Le aule di disegno e, per le scuole medie inferiori, anche le
aule per l'educazione artistica vanno orientate a nord oppure
l'incidenza della luce deve essere zenitale.
2. In ogni aula va installato un lavabo grande e profondo dotato
di sgocciolatoio.
3. Vanno previste sufficienti superfici di appoggio per il
deposito di materiale ed opere.
26. Laboratori.
1. I laboratori vanno disposti in modo tale da non arrecare
disturbo alle altre lezioni a causa del rumore prodotto dalle
lavorazioni e preferibilmente localizzati al piano terra. Il settore
dei laboratori deve poter essere suddiviso in funzione delle diverse
tecniche e del diverso tipo di materiali impiegati. Per motivi di
sicurezza, nei laboratori va previsto un ulteriore locale per
macchine ed attrezzi utilizzati esclusivamente dall'insegnante per la
preparazione delle lezioni (taglio di materiali, realizzazione di
congegni e modelli dimostrativi).
27. Aule per il lavoro manuale.
1. Nelle aule per il lavoro manuale va installato un lavandino ed
un vuotatoio e va inoltre previsto un locale accessorio.
2. Le aule per le lezioni di lavoro manuale e per l'economia
domestica vanno possibilmente raggruppate nella stessa zona.
28. Aule di musica.
1. Nelle scuole medie inferiori e superiori con indirizzo
musicale vengono impartite lezioni di musica, sia individuali che per
piccoli e grandi gruppi, in forma di lezioni di teoria e strumentali.
2. A seconda dell'indirizzo di studio sono previste le seguenti
aule speciali:
a) locali per l'insegnamento individuale e per gruppi fino a 4
alunni/alunne, ove vengono insegnati i diversi strumenti;
b) locali per l'insegnamento strumentale per gruppi da 5 a 15
alunni/alunne.
Per i locali di cui alle lettere a) e b) è richiesta solo
un'acustica degli spazi generica e non specifica strumentale;
c) aula per l'insegnamento delle percussioni;
d) aula per il canto, il teatro musicale e la danza,
l'orchestra di strumenti a fiato e d'archi, big band ed altri
ensemble o simili.
Per le aule di cui alle lettere c) e d) si richiedono specifiche
soluzioni tecniche per l'isolamento acustico e l'acustica degli
spazi.
3. Va previsto un magazzino per gli strumenti musicali e per le
partiture. Questa superficie può essere ripartita anche su più
locali, che devono essere facilmente raggiungibili dalle aule
speciali.
4. Per quanto riguarda la disposizione, le dimensioni e la forma
delle aule, trovano applicazione le norme vigenti per le scuole di
musica. Lo stesso vale per le caratteristiche delle superfici dei
pavimenti, delle pareti e dei soffitti, per la distribuzione delle
superfici riflettenti ed assorbenti, per l'allestimento dei locali e
per le raccomandazioni sull'isolamento acustico.
29. Aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e nelle
scuole di formazione professionale.
1. Dimensioni, forma ed attrezzature delle aule speciali negli
istituti tecnici e professionali e nelle scuole di formazione
professionale, quali le officine, i laboratori e le aule per le
costruzioni, corrispondono alle esigenze delle singole materie ovvero
dei singoli settori professionali. Vanno inoltre previste anche le
necessarie aule di preparazione. Le aule speciali sono in
collegamento diretto con le aule di preparazione.
2. Le aule attrezzate con macchinari pesanti sono ubicate
possibilmente al piano terra. Vanno previsti idonei accessi ed
aperture per il trasporto di macchine di grandi dimensioni; si deve
prestare particolare attenzione alla protezione degli ambienti
adiacenti contro la trasmissione di vibrazioni e rumori.
3. Vanno installate tubazioni per aria compressa, gas e acqua.
4. In base alle esigenze di ciascuna disciplina sono previsti i
seguenti locali con un dimensionamento adeguato:
a) magazzini per diversi materiali, distinti per l'utilizzo
professionale;
b) magazzini per i gas all'esterno dell'edificio;
c) magazzini per il deposito temporaneo di materiali
riutilizzabili e di sostanze e liquidi usati.
5. Particolare attenzione va prestata al trasporto di materiali o
attrezzature particolarmente pesanti ed ingombranti.
30. Locali per l'insegnamento dell'economia domestica.
1. Per l'insegnamento dell'economia domestica sono da predisporre
locali quali una cucina didattica, una sala per la preparazione, una
dispensa, un ripostiglio, una sala da pranzo, un locale per le
stoviglie ed un locale per il lavoro domestico. I locali per
l'economia domestica vanno disposti in modo tale da rendere possibile
il lavoro di gruppo:
a) la cucina didattica va disposta e ventilata in modo tale da
non arrecare disturbo agli altri ambienti a causa degli odori. Essa
viene attrezzata per gruppi di lavoro con fornelli, tavoli, lavandini
con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca;
b) vanno previste, sia in cucina che nella sala per la
preparazione e nella dispensa, prese elettriche per piccoli
elettrodomestici sulle postazioni di lavoro, per frigoriferi e
congelatori, nonchè per lavastoviglie;
c) nel locale dedicato ai lavori domestici vanno installati
lavelli con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca per
almeno quattro gruppi di lavoro, nonchè le prese necessarie per
lavatrici, asciugatrici e stiratrici.
2. Le superfici utili si orientano in base all'utilizzo, alla
necessità ed al numero medio di alunni e alunne dei gruppi.
31. Locali per l'amministrazione.
1. A seconda delle dimensioni della relativa scuola vanno
previsti i locali per l'amministrazione sotto elencati, nel rispetto
delle indicazioni dell'allegato A - Tabella A7.
2. Fanno parte dei locali per l'amministrazione:
a) la direzione;
b) l'ufficio per il docente fiduciario/la docente fiduciaria;
c) la segreteria;
d) la sala insegnanti;
e) l'aula o le aule per i sussidi didattici;
f) la sala o le sale per le udienze;
g) la sala riunioni;
h) il locale di servizio per il custode e per i bidelli;
i) l'archivio;
j) il magazzino per la conservazione dei libri di testo in
comodato;
k) il locale per il server;
l) il locale per la fotocopiatrice e per le attrezzature
tecniche dell'amministrazione.
3. Per il computo complessivo della superficie utile si applica
il valore indicativo di circa 0,70 m2 per alunno/alunna.
32. Direzione, ufficio del docente fiduciario/della docente
fiduciaria e segreteria.
1. In base all'allegato A - Tabella A8, la direzione e la
segreteria sono previste solo qualora il programma planivolumetrico
lo richieda.
2. La direzione consiste in un locale per il dirigente
scolastico/la dirigente scolastica nonchè in un locale per il
sostituto/la sostituta. Il totale della superficie è di 40,00 m2.
3. La segreteria va suddivisa in due o più locali direttamente
collegati tra di loro, e cioè un locale per il segretario/la
segretaria della scuola ed uno o più locali per gli assistenti/le
assistenti di segreteria, nonchè per l'assistente tecnico. Il locale
per il segretario/la segretaria della scuola ha una superficie utile
di 20,00 m2, mentre l'altro locale o gli altri locali hanno una
superficie utile di 15,00 m2 per ogni posto in organico.
4. La direzione e la segreteria formano un'unità funzionale e
sono in collegamento diretto con la zona d'ingresso. Vanno inoltre
collegate tra di loro.
5. Nei plessi scolastici e nelle sezioni distaccate va previsto
un apposito locale con una superficie compresa tra i 12,00 ed i 15,00
m2 per il docente fiduciario/la docente fiduciaria.
6. Nelle scuole dell'infanzia va previsto un ufficio, ubicato
nella zona dell'ingresso.
33. Sala insegnanti.
1. La sala insegnanti è utilizzata come luogo di ritrovo, di
lavoro e di riunione degli insegnanti.
2. Va previsto un guardaroba con lavandino e la possibilità di
preparare bevande calde. Per queste finalità, può essere previsto
un angolo cottura; nelle scuole grandi può essere prevista una
piccola cucina.
3. La sala insegnanti si trova possibilmente nelle vicinanze dei
locali per l'amministrazione e della biblioteca ed è eventualmente
suddivisibile.
4. La superficie utile minima della sala insegnanti è di 60,00
m2.
5. Nella sala insegnanti vanno allestite anche postazioni di
lavoro singole per almeno 1/4 degli insegnanti.
6. Nelle scuole piccole vanno previste almeno 2 postazioni di
lavoro. Nell'edificio vanno inoltre previste ulteriori postazioni di
lavoro utilizzabili dagli insegnanti.
7. Nelle scuole dell'infanzia va prevista una sala riunioni per
il lavoro di gruppo specialistico e per i colloqui con i genitori.
Nelle scuole dell'infanzia fino a tre sezioni è possibile integrare
questa sala nell'ufficio.
8. Nelle scuole dell'infanzia va previsto un locale per il
personale, utilizzabile in modo polivalente per l'amministrazione,
per i colloqui e per il ritrovo del personale. Il locale deve
trovarsi possibilmente in prossimità dell'ingresso e va collegato in
modo ottimale con il settore dei locali per i gruppi.
34. Locali per il deposito di sussidi didattici.
1. Vanno previsti locali idonei per la conservazione dei sussidi
didattici.
2. Questi locali vanno localizzati in zone facilmente
raggiungibili dal personale insegnante e dagli alunni.
35. Sala per le udienze.
1. Nelle scuole vanno previsti uno o più locali per le udienze
riservate ai colloqui individuali fra genitori, alunni/alunne ed
insegnanti. La superficie utile è di 12,00 m2.
36. Sala riunioni.
1. Nelle scuole di medie e grandi dimensioni va prevista inoltre
una sala per riunioni con una superficie utile di 60,00 m2.
37. Locale di servizio per il custode e per i bidelli.
1. Il locale di servizio per il custode e per i bidelli va
collocato in prossimità e con visuale sull'ingresso principale. In
tale locale si trovano anche i quadri dell'impianto centralizzato
dell'orologio, dell'impianto di rivelazione incendio e dell'impianto
citofonico, nonchè dei diversi impianti d'allarme e di altri
dispositivi di regolazione. In questo locale va garantita
l'illuminazione naturale.
38. Locale per il server e per le fotocopie nonchè per attrezzature
tecniche dell'amministrazione.
1. Il server va collocato in un locale ad esso dedicato. Va
previsto un locale per l'attrezzatura tecnica dell'amministrazione
nonchè per una fotocopiatrice grande. Questo locale deve disporre di
una adeguata ventilazione.
39. Archivio.
1. I locali per l'archivio vengono dimensionati in relazione al
tipo e alla grandezza della scuola. La superficie utile minima è di
20,00 m2. Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti sia
l'archivio che i necessari ripostigli.
40. Deposito per i libri di testo.
1. Nelle scuole di grandi dimensioni va previsto un deposito per
i libri di testo in comodato e per le giacenze separate della
biblioteca. Tale locale va dimensionato in relazione al tipo e alla
grandezza della scuola, con una superficie utile massima di 50,00 m2.
41. Spazi e locali comuni.
1. Fanno parte degli spazi e dei locali comuni:
a) la biblioteca scolastica multimediale;
b) i locali per i media;
c) l'aula magna;
d) la mensa;
e) gli impianti sportivi (palestra) con i locali di servizio.
42. Biblioteca scolastica multimediale.
1. La biblioteca scolastica multimediale è utilizzata da alunni
e alunne e dagli insegnanti come centro di informazione, di lettura,
di studio, di documentazione culturale e di comunicazione. In essa
vengono messi a disposizione libri, giornali e riviste, materiale
didattico, supporti elettronici ed altro materiale di informazione
nonchè mezzi audiovisivi.
2. La biblioteca scolastica multimediale offre:
a) un'esposizione visibile e liberamente consultabile del
materiale esistente. Nelle scuole elementari e medie inferiori questa
consiste in 10-15 libri/media per alunno/alunna e per insegnante e
nelle scuole medie superiori in 15-20 libri/media per alunno/alunna e
per insegnante;
b) posti di lettura e postazioni di lavoro per almeno 25
alunni/alunne nelle scuole fino a 15 classi e per almeno 50
alunni/alunne nelle scuole con più di 15 classi. Ogni postazione di
lavoro va dotata di allacciamento per PC;
c) un numero adeguato di postazioni di lavoro informatiche -
IT;
d) OPAC's (catalogo elettronico di biblioteca);
e) zone di presentazione;
f) spazio per la distribuzione;
g) spazi appositi per l'invito alla lettura e confortevoli
posti a sedere;
h) la possibilità di svolgere lezione in biblioteca, rendendo
possibili diverse forme d'insegnamento e di lavoro. Per queste
finalità è necessario un arredamento flessibile.
3. La biblioteca va collocata lungo il percorso principale
utilizzato da alunni e alunne, preferibilmente al piano terra; è
facilmente raggiungibile ed in una posizione centrale.
4. La biblioteca serve possibilmente anche per finalità
extrascolastiche.
5. Per la biblioteca multimediale sono previste le seguenti
superfici utili:
a) nelle scuole elementari con meno di 5 classi ed in altre
scuole piccole la biblioteca può essere sistemata nella sala
professori oppure in una delle aule didattiche, garantendo una
superficie utile minima di 50,00 m2; in alternativa ed in casi
particolari può essere utilizzata la biblioteca pubblica locale, se
facilmente raggiungibile;
b) nelle scuole con meno di 10 classi la superficie utile
minima per il locale destinato a biblioteca è di 50,00 m2;
c) nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori con 10
e più classi è prevista una superficie utile minima di 0,60 m2 per
alunno/alunna.
6. Qualora all'interno della biblioteca scolastica sia collocata
anche la biblioteca pubblica locale (la cosiddetta biblioteca
combinata) è necessario prevedere ulteriori superfici utili da
destinare ad uso extrascolastico. Tali superfici ammontano a 30,00 m2
per ogni 1000 unità di media da contenere ai sensi del decreto del
presidente della giunta provinciale 4 marzo 1996, n. 13 «Regolamento
per le biblioteche pubbliche».
43. Locale per i media.
1. Nelle grandi scuole va previsto un locale per i media,
completamente oscurabile.
2. Le dimensioni delle superfici utili variano da 60,00 fino a
100,00 m2 in proporzione al numero medio di alunni/alunne per classe
della relativa scuola.
3. Nelle scuole dove non è prevista un'aula magna, la sala per i
media può essere di dimensioni maggiori.
44. Aula magna.
1. Qualora nelle vicinanze non sia disponibile un'aula magna,
nelle scuole di cui all'art. 8 ed ai sensi dell'allegato A - tabella
A6, può essere prevista un'aula magna per manifestazioni
scolastiche.
2. L'aula magna è possibilmente suddivisibile.
3. La superficie utile è di 0,80 m2 per alunno/alunna.
4. Sono consentite superfici utili più grandi qualora si
verifichino le seguenti condizioni:
a) nelle vicinanze della scuola non esiste una sala destinata
ad uso pubblico, che sia idonea anche per usi scolastici;
b) l'aula magna viene utilizzata anche da altre scuole;
c) l'aula magna viene utilizzata anche per manifestazioni
pubbliche.
5. Va prevista l'installazione di sistemi multimediali.
6. La palestra può essere presa in considerazione in
sostituzione dell'aula magna. In tal caso vanno rispettate le
seguenti prescrizioni:
a) vanno soddisfatti i requisiti di carattere acustico;
b) la pavimentazione per uso sportivo va protetta in modo
adeguato.
45. Mensa.
1. L'autorità competente stabilisce all'avvio della
progettazione se nell'edificio debba essere realizzata una mensa
scolastica con o senza cucina. Una mensa scolastica può essere
realizzata anche a beneficio di più scuole vicine. La mensa permette
l'utilizzo flessibile, in caso di necessità anche per altre
attività e soprattutto come luogo di soggiorno.
2. Qualora sia ritenuta necessaria una mensa con cucina, vanno
previsti i seguenti ulteriori locali:
a) locale per la preparazione;
b) dispensa con cella frigorifera oppure con frigoriferi;
c) locale per il lavaggio delle stoviglie;
d) sala da pranzo e spogliatoio per il personale dotato di WC e
doccia;
e) un locale con lavabi per gli alunni.
3. Le forniture per la cucina avvengono attraverso un accesso
proprio.
4. La dimensione della superficie utile della sala da pranzo,
inclusi i locali di servizio, è di 1,40 m2 per alunno/alunna in
doppio turno.
5. La superficie utile della cucina con i locali di servizio è
di 0,70 m2 per alunno/alunna in doppio turno.
6. In ogni scuola dell'infanzia deve essere prevista una propria
cucina, se non ne esiste una nelle immediate vicinanze. Il pranzo
viene servito nel locale di gruppo. La superficie utile minima è di
40,00 m2, locali di servizio compresi.
7. Nelle scuole medie superiori può essere previsto uno spazio
per la preparazione di bevande e merende, qualora non esista una
mensa oppure qualora questa non sia idonea a tale scopo.
8. La superficie utile va dimensionata in base alla grandezza
della scuola interessata nonchè alle necessità poste dall'eventuale
utilizzo extrascolastico.
46. Impianti sportivi.
1. Gli impianti sportivi vanno dislocati possibilmente
all'interno dell'area della scuola o nelle immediate vicinanze della
scuola stessa.
2. La palestra può essere integrata nell'edificio scolastico o
realizzata come edificio a sè stante.
3. Per l'utilizzo extrascolastico va previsto un ulteriore
accesso direttamente dall'esterno, nonchè la possibilità di
chiusura degli accessi agli altri locali scolastici.
4. La tipologia della palestra è descritta nella tabella B1
dell'allegato B:
a) palestra per la ginnastica PG;
b) palestra piccola PP;
c) palestra normale PN;
d) palestra per lo sport PS.
5. Le dimensioni della palestra vanno progettate in funzione del
tipo di scuola e del numero delle classi ai sensi della tabella B2
dell'allegato B. Per istituti comprensivi di più ordini di scuole la
palestra va dimensionata in base al numero complessivo delle classi.
Il parametro di riferimento è quello della scuola di grado più
elevato.
6. Oltre alla palestra va previsto un ulteriore locale per
particolari attività, come ad esempio allenamento di mantenimento,
allenamento con pesi, balletto e simili. La superficie utile varia da
30,00 a 40,00 m2.
47. Spogliatoi.
1. Per ogni palestra va previsto un numero sufficiente di
spogliatoi separati per sesso. Nella progettazione va posta
attenzione ad una netta separazione tra le zone percorribili con
calzature normali (corridoio sporco) da quelle percorribili con
scarpe da ginnastica (corridoio pulito).
2. Lo spogliatoio per gli alunni/le alunne comprende, in
relazione al loro numero per classe come previsto all'art. 8, comma
3:
a) uno spogliatoio con panche della lunghezza di circa 12,00 m;
b) un lavatoio con 4-6 lavandini, 1 lavabo per piedi e 2-6
docce, con asciugacapelli in numero sufficiente;
c) due WC.
3. La superficie utile varia da 40,00 a 60,00 m2.
4. Lo spogliatoio per insegnanti consiste in:
a) uno spogliatoio (stanza per l'insegnante);
b) un lavatoio con un lavandino, una doccia e un WC.
5. La superficie utile varia da 10,00 a 15,00 m2.
6. Vanno realizzati spogliatoi ai sensi dell'art. 10, sia per
alunni e alunne che per insegnanti diversamente abili.
7. Il fabbisogno di spogliatoi è in relazione alle dimensioni
della palestra. Il numero degli spogliatoi è indicato nella tabella
B3 dell'allegato B.
48. Locali per gli attrezzi.
1. I locali per gli attrezzi sono direttamente accessibili dalla
palestra. Per gli impianti sportivi esterni va previsto un accesso
direttamente dall'esterno ad uno dei locali per gli attrezzi.
2. Il fabbisogno delle superfici utili è descritto nella tabella
B4 nell'allegato B.
3. Le porte dei locali per gli attrezzi hanno una luce d'apertura
di 2,40 (larghezza) x 2,40 (altezza) m. Sono da preferire le serrande
basculanti. Le cerniere delle porte devono essere incassate.
4. Nelle palestre multiple i locali per gli attrezzi sono
accessibili da ogni singola unità.
49. Locale per il custode o la custode dell'impianto sportivo e
locale per le pulizie.
1. Nelle palestre per lo sport va previsto un locale di soggiorno
e servizio per il custode o la custode dell'impianto sportivo. Questo
locale può servire anche come locale di servizio e guardaroba per il
personale di pulizia della scuola, se ubicato in posizione favorevole
all'interno del complesso scolastico.
2. Per gli attrezzi e per il materiale di pulizia va previsto un
locale sufficientemente ampio e ventilato. Questo locale va
attrezzato con un vuotatoio ed allacciamenti per le macchine di
pulizia.
3. Nelle palestre normali è sufficiente un solo locale per le
pulizie.
50. Locale per le strumentazioni di regia.
1. Nelle palestre per lo sport va previsto un locale per le
strumentazioni di regia con visuale diretta sull'interno della
palestra e, se possibile, direttamente da essa accessibile, dotato di
un banco di comando per l'impianto luci della palestra, regolabile in
3 fasi, per l'impianto audio, per il cronometro ed il telefono.
Inoltre vanno previsti gli allacciamenti per le riprese televisive.
51. Gallerie per gli spettatori e tribune.
1. Nelle palestre piccole e normali possono essere previste
gallerie per gli spettatori. Nelle palestre per lo sport vanno
previste tribune, che possono essere anche estraibili, nonchè
sufficienti WC per il pubblico.
52. Pareti paracolpi nelle palestre.
1. Nelle palestre e nelle palestre per lo sport vanno previste,
quantomeno sulle testate, pareti paracolpi. Per quanto riguarda la
sicurezza va posta particolare attenzione nella realizzazione di
porte e portoni, di pareti divisorie e pareti laterali della palestra
stessa.
53. Locale per il pronto soccorso.
1. Nelle immediate vicinanze delle palestre va allestito un
locale per il pronto soccorso con un lettino. La superficie utile è
di 6,00 m2.
54. Illuminazione delle palestre.
1. Oltre alle direttive contenute nell'art. 73 riguardanti gli
impianti elettrici sono prescritti i seguenti valori relativi
all'illuminazione:
a) per l'insegnamento 450-600 lux;
b) per l'allenamento 600-1200 lux;
c) per le competizioni oltre 1200 lux, a seconda del tipo di
sport.
2. In osservanza delle disposizioni dell'art. 73 va prevista
un'illuminazione regolabile in modo graduale.
55. Servizi igienici.
1. I servizi igienici devono essere raggiungibili il più
facilmente possibile.
2. I servizi igienici sono separati per sesso. Nelle scuole
dell'infanzia i servizi igienici possono essere comuni. Va prevista
una cabina WC per ogni aula normale o per ogni 25 alunni/alunne. Va
inoltre previsto anche un orinatoio per ogni 20 maschi. Gli orinatoi
non possono essere collocati nell'antibagno.
3. Per gli insegnanti vanno previsti WC separati ed antibagni
separati per sesso, nel rapporto di una cabina WC ogni 10 insegnanti.
4. Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti servizi
igienici per adulti.
5. Ogni gruppo di WC dispone di un antibagno, nel quale sono
collocati i lavatoi. Di norma è da prevedere un lavandino per WC. Le
porte dei WC si aprono verso l'esterno.
6. I servizi igienici devono essere ben arieggiati.
7. Nella progettazione dei servizi igienici vanno rispettate
anche le disposizioni vigenti in materia di persone diversamente
abili, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
8. Nelle scuole dell'infanzia va prevista una tazza ogni 5-8
bambini/bambine, dell'altezza di circa 30 cm. L'altezza delle pareti
divisorie e delle porte deve essere di circa 1,40 m. Nel locale con i
lavandini, che deve servire come antibagno e come passaggio verso le
toilette, vanno previsti spazi sufficienti alle pareti per appendere
gli asciugamani. Ogni 5-8 bambini/bambine va installato un lavandino
posto ad una altezza idonea. Di norma vanno installati tre lavandini
per ogni sezione. Va prevista anche una nicchia per la doccia. I
servizi igienici sono dislocati nelle vicinanze del locale per le
attività di gruppo e sono facilmente raggiungibili anche dall'area
per i giochi.
9. Le porte delle cabine dei WC sono provviste del dispositivo
per la protezione contro lo schiacciamento delle dita lungo lo
spigolo di apertura e lungo lo spigolo laterale.
10. Va previsto un fasciatoio.
56. Guardaroba.
1. Il deposito degli abiti può essere realizzato come guardaroba
centrale, di zona, di classe oppure di corridoio e va ben arieggiato.
2. Tipi di guardaroba ammessi:
a) 0,15 ml di ganci appendiabiti per alunno/ alunna;
b) armadietti singoli fino a 0,25 metri lineari per
alunno/alunna.
3. Nelle scuole dell'infanzia il guardaroba va collocato in
posizione separata rispetto all'aula ma ad essa collegato e posto
nelle vicinanze dell'ingresso. Nel caso di più sezioni, va preferita
una collocazione decentralizzata. Il guardaroba (anche nicchie nel
corridoio) ha dimensioni tali da garantire per ogni bambino il
deposito degli indumenti ed un posto a sedere delle dimensioni minime
di 0,35 m.
4. È preferibile un guardaroba con idonei ganci appendiabiti a
distanza appropriata con panca dell'altezza di 30,00 cm posta davanti
e sottostanti scomparti per le scarpe.
57. Spogliatoio per il personale addetto alla pulizia.
1. Per il personale addetto alle pulizie è previsto uno
spogliatoio dotato di prese elettriche e prese d'acqua, che nelle
scuole piccole può essere utilizzato anche come locale per pulizia.
58. Locali per le pulizie.
1. Negli edifici scolastici di grandi dimensioni è previsto, ad
ogni piano, un locale per le pulizie di dimensioni adeguate ed
arieggiato, con vuotatoio con acqua calda e fredda. Va realizzato un
deposito per detersivi ed attrezzi.
2. Va prevista, ove necessario, una zona idonea e ventilata per
la ricarica delle batterie di macchine ad attrezzature.
3. Nelle scuole dell'infanzia, nel locale per le pulizie vanno
collocate una lavatrice ed un'asciugatrice in un ambiente ben
ventilato.
59. Ripostigli.
1. In ogni scuola va previsto, possibilmente nello scantinato, un
numero sufficiente di ripostigli.
2. La dimensione della superficie utile dipende dalla grandezza
della scuola e varia tra i 40,00 ed i 100,00 m2.
3. Nelle scuole dell'infanzia vanno previsti ripostigli per la
conservazione di materiale di gioco e didattico.
4. La superficie utile per sezione è di circa 16,00 fino a 20,00
m2.
5. Nel caso in cui la sala per la ricreazione venga utilizzata
anche come aula magna, va previsto un deposito per le sedie nelle sue
immediate vicinanze.
60. Accessi.
1. Il numero degli ingressi e delle uscite dipende dalle
dimensioni della scuola e dai collegamenti esterni. È essenziale una
facile individuazione degli accessi. Le scuole dell'infanzia ospitate
all'interno di edifici polifunzionali dispongono di un proprio
ingresso.
2. Gli ingressi principali sono provvisti di bussola. Le porte
possono essere azionate automaticamente e vanno evitate le porte
girevoli.
3. I corridoi sono realizzati nel rispetto delle norme per la
sicurezza e delle norme antincendio vigenti. Trovano applicazione in
materia le prescrizioni di cui al capo IV. Nei corridoi possono
essere realizzate nicchie e postazioni di lavoro singole e per
piccoli gruppi.
4. In ogni caso, vanno rispettate le norme vigenti a tutela delle
persone diversamente abili, ai sensi dell'art. 10 del presente
regolamento.
61. Sistema dei collegamenti interni.
1. All'interno dell'edificio il sistema dei percorsi è chiaro e
ben visibile. La superficie dei percorsi non può superare la misura
del 20% della superficie netta.
62. Corridoi.
1. La larghezza dei corridoi non può essere inferiore a 2,0 m.
La larghezza dei corridoi dove non si trovano delle aule (corridoi
secondari) può essere ridotta a 1,50 m. L'altezza di tutti i
corridoi non può essere inferiore a 2,40 m.
2. I corridoi vanno strutturati in modo tale da potervi
possibilmente realizzare nicchie e postazioni di lavoro singole e per
piccoli gruppi.
63. Porte.
1. La larghezza utile di passaggio delle porte delle aule
didattiche non può essere inferiore a 1,00 m.
2. Le porte delle aule normali e delle aule speciali vanno
traslate verso l'interno con apertura verso l'esterno.
64. Scale.
1. Una scala principale deve, di norma, servire al massimo per il
collegamento di 10 aule per piano.
2. Di norma, non sono ammesse le scale a chiocciola. Per ambienti
non utilizzati da alunni/alunne (vani tecnici, locali di servizio,
ecc.) tale tipologia di scala è ammessa, purchè realizzata a regola
d'arte e tenendo conto dei rischi legati all'utilizzo della scala
stessa.
3. La lunghezza massima delle rampe può essere di 12 scalini. La
profondità del pianerottolo deve essere 1,20 volte la larghezza
delle scale. Le scale devono avere il seguente rapporto di pendenza:
alzata degli scalini 16 cm, per le scuole dell'infanzia 12 cm; pedata
degli scalini 30 cm. Le ringhiere devono avere una forma tale da
escludere la possibilità di scivolarvi o arrampicarvi sopra.
L'altezza delle ringhiere (misurata dallo spigolo anteriore dello
scalino) deve essere almeno di 1,00 m. Lo stesso vale per i parapetti
e per i davanzali. Nel caso di possibilità di caduta superiore a 12
m, tale altezza deve essere di almeno 1,10 metri. L'altezza dei
corrimano è di 0,80-1,00 m. I corrimano devono essere previsti senza
finali liberi.
65. Numero dei piani.
1. La scuola dell'infanzia non può essere più alta di 2 piani.
2. Le scuole elementari e medie inferiori non possono essere più
alte di 4 piani.
3. Le scuole medie superiori e le scuole professionali non sono
possibilmente più alte di 6 piani.
4. Sono possibili eccezioni, previo parere favorevole del
comitato tecnico provinciale.
66. Ascensori.
1. Negli edifici a più piani va previsto un ascensore adatto al
trasporto di persone diversamente abili.
2. Dimensioni della cabina dell'ascensore:
a) larghezza netta 137 cm;
b) profondità netta 150 cm;
c) larghezza netta porta 90 cm.
67. Abitazioni per insegnanti e per il custode.
1. Le abitazioni eventualmente necessarie sono conformi alla
normativa in materia prevista per l'edilizia abitativa agevolata e
vanno dotate di un ingresso indipendente.
2. Nelle scuole di montagna possono essere previste, se
necessario, abitazioni per gli insegnanti.


Capo III


Requisiti tecnici e costruttivi




68. Illuminazione.
1. Al fine di garantire un'illuminazione sufficiente nelle aule
didattiche, la superficie vetrata non può, di norma, essere
inferiore ad 1/6 della superficie dell'aula, ad eccezione degli
ambienti di grandi dimensioni. Nel caso di una profondità dell'aula
didattica maggiore di 7,20 metri è necessaria una fonte di luce
naturale aggiuntiva o la realizzazione di una corrispondente fonte di
luce artificiale. L'altezza dei parapetti delle finestre, ad
eccezione di quelle poste a piano terra e quelle affacciate su
balconi o su terrazze pedonabili, è dimensionata in conformità
all'art. 64, comma 3. Le dimensioni delle finestre sono contenute nei
limiti imposti dalle esigenze statiche e funzionali. Tutte le parti
delle finestre visibili dall'interno devono possibilmente essere di
colore chiaro, al fine di evitare fastidiosi contrasti luminosi.
2. È possibile l'utilizzo di corti interne per la illuminazione
e la ventilazione delle aule, se la loro larghezza è almeno pari
all'altezza dell'edificio prospiciente.
3. Nelle scuole dell'infanzia la superficie delle finestre degli
ambienti di soggiorno corrisponde ad almeno 1/6 della superficie
utile, mentre nelle altre scuole ad almeno 1/10. La finestra va
realizzata in modo tale che i bambini non urtino contro le ante
aperte; lo spigolo inferiore va posto ad almeno 1,25 m dal pavimento.
Sono preferibili finestre con apertura ad anta e ribalta con
vetratura fissa nelle parti basse. Il parapetto non è, di norma,
più alto di 0,65 m. Nei locali posti ai piani superiori, i parapetti
hanno un'altezza di almeno 1,00 m e in caso di altezza di caduta
superiore a 12 m, di almeno 1,10 m.
69. Protezione dai raggi solari.
1. Le finestre esposte all'irraggiamento solare, comprese quelle
delle palestre, sono, di norma, provviste di dispositivo di
protezione dai raggi solari. Questo viene applicato all'esterno, deve
essere mobile e ricopre tutta la superficie della finestra,
permettendo il passaggio di una sufficiente quantità di luce
naturale e una sufficiente ventilazione. Il sistema protettivo è
inoltre resistente all'azione del vento.
2. Il frangisole è utilizzabile contemporaneamente quale sistema
di oscuramento parziale nel corso delle lezioni che richiedono
l'utilizzo di mezzi audiovisivi.
70. Oscuramento.
1. Ogni aula didattica è sufficientemente oscurabile. Nelle aule
speciali per l'insegnamento della fisica, delle scienze naturali e
delle materie tecniche, nelle aule da disegno e nei laboratori
fotografici va prevista la possibilità di un oscuramento totale,
azionabile elettricamente o manualmente.
2. Nelle scuole dell'infanzia le aule per i gruppi, per il riposo
ed il movimento e le sale pluriuso sono oscurabili. Le sole tende
interne non sono sufficienti.
71. Isolamento termico/accumulo del calore.
1. Isolamento invernale:
A garanzia di un efficace isolamento termico invernale
l'edificio corrisponde come minimo ai requisiti previsti per la
categoria «Casa Clima B». Questo requisito deve essere documentato
già in fase di progettazione definitiva e confermato dopo la
conclusione dei lavori sulla base delle opere effettivamente
realizzate con dichiarazione del direttore/della direttrice dei
lavori responsabile.
2. Isolamento estivo:
Il requisito dell'isolamento termico estivo e della capacità
di accumulo termico della massa va documentato ai sensi delle
relative norme in vigore. Nel caso in cui le caratteristiche
costruttive non consentano un sufficiente isolamento termico estivo,
va prevista una ventilazione naturale o meccanica quanto meno nei
locali che vengono utilizzati nel periodo estivo. I requisiti del
microclima all'interno dei locali vanno dettagliatamente documentati.
3. Dichiarazioni da produrre:
a) Per quanto concerne i costi di gestione, il progetto
esecutivo contiene una relazione dettagliata sui costi attesi
annualmente per i consumi energetici e gli oneri di manutenzione
necessari per il riscaldamento invernale e l'eventuale raffrescamento
estivo;
b) Nel primo periodo invernale successivo alla messa in
funzione dell'edificio va eseguito un rilievo termografico almeno
delle pareti esterne e della copertura; il rilievo va corredato da
una relazione tecnica descrittiva.
72. Impianti di ventilazione.
1. Gli impianti di ventilazione sono generalmente necessari solo
nei seguenti casi particolari:
a) se l'edificio è situato in una zona con traffico
particolarmente elevato;
b) se l'edificio è situato in una zona con valori elevati di
inquinamento dell'aria;
c) per locali situati in zone interne; è ammessa una
localizzazione interna solo per quegli ambienti che vengono
utilizzati da persone per un numero ridotto di ore alla settimana;
d) per locali che sono soggetti regolarmente a tempi di
oscuramento superiori a venti minuti;
e) per l'asportazione dell'eccesso di calore nel caso di un
alto livello di illuminazione;
f) in officine e in laboratori;
g) in aule e locali di soggiorno interrati;
h) in tutti gli altri casi nei quali, per motivi normativi
igienico-sanitari o energetici si ritenga necessaria, opportuna o
economicamente conveniente una ventilazione meccanica.
2. Gli impianti di ventilazione meccanica sono a bassa
rumorosità e garantiscono la possibilità di regolazione e di
utilizzo semplici ed efficaci.
3. Nella scelta degli impianti di ventilazione meccanica va posta
particolare attenzione ad un efficace recupero del calore sensibile e
latente. La scelta delle apparecchiature più adatte e degli
scambiatori di calore viene effettuata in base alle valutazioni di
convenienza economica da documentare e nel rispetto dei necessari
requisiti igienico-sanitari.
73. Impianti elettrici.
1. L'impianto elettrico è composto da:
a) impianti per la fornitura della corrente come:
1. sistema di cavidotti per il contenimento dei conduttori
sotto o fuori traccia;
2. collegamenti elettrici diretti o attraverso interruttori;
3. quadri di distribuzione per interruttori e componenti di
misura e protezione;
b) impianti di illuminazione;
c) impianti di illuminazione di sicurezza;
d) collegamento telefonico;
e) impianto di terra;
f) impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nel caso
in cui l'edificio non disponga di protezione propria;
g) impianto antincendio;
h) impianto di segnalazione acustica;
i) impianto citofonico;
j) collegamenti per sistemi multimediali;
k) impianto televisivo;
l) impianti EDP;
m) impianti particolari da definire caso per caso con l'utente
e che vanno inseriti nel progetto, ad esempio impianto anti
intrusione ecc.
2. Numero e posizione dei singoli componenti dell'impianto vanno
definiti in base alla distribuzione degli arredi fissi e mobili ed in
accordo con il committente e l'utente.
3. Gli impianti vanno eseguiti in base alle relative norme
tecniche in vigore al momento della realizzazione dell'opera; sono
inoltre da rispettare le prescrizioni relative al superamento e
all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 10
del presente regolamento.
4. L'impianto di illuminazione va realizzato in base alle
relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione
dell'opera. In particolare va garantita per l'utente la possibilità
di un utilizzo semplice e di facile comprensione ed inoltre un'alta
efficienza e ridotti costi di manutenzione.
5. L'impianto di illuminazione va realizzato in modo che:
a) i corpi illuminanti prescelti contengano lampade munite di
reattore elettronico;
b) vengano utilizzati corpi illuminanti ad alta efficienza e
con elevata vita utile;
c) per uno stesso edificio sia limitata, per quanto possibile,
la varietà delle tipologie di corpi illuminanti;
d) sia garantita la agevole accessibilità delle lampade al
fine di contenere i costi di manutenzione;
e) sia previsto un sistema di illuminazione dimmerabile nei
locali-gruppo delle scuole dell'infanzia, nei locali multiuso, nelle
aule per conferenze, nei locali per proiezioni ed in tutti i locali
dotati di postazioni di lavoro con monitor degli edifici scolastici.
6. Il consumo di energia elettrica per l'illuminazione va
definito in fase di progettazione e va dimostrato come valore
effettivo in fase di consegna dell'edificio.
7. Nella scelta dei sistemi di accensione e di controllo vanno
adottate soluzioni orientate al risparmio energetico. Va considerata
una razionale distribuzione dei circuiti che consenta la
disattivazione di fonti luminose non utilizzate e di minimizzare
l'esposizione del personale ai campi elettromagnetici. Nelle palestre
è da prevedere un sistema di illuminazione su tre livelli.
74. Illuminazione di sicurezza.
1. Indipendentemente dalle dimensioni della scuola e dal numero
delle persone presenti va realizzato un impianto di illuminazione di
sicurezza. L'impianto va realizzato in base alle relative norme
tecniche vigenti in materia.
2. L'impianto può essere realizzato con alimentazione
centralizzata o con lampade di sicurezza indipendenti. È da
prevedere un impianto di supervisione centralizzato.
3. L'illuminazione di sicurezza per le vie di evacuazione e di
fuga ha le seguenti caratteristiche:
a) per consentire l'evacuazione sicura dell'edificio, vie di
fuga ed uscite devono essere illuminate mediante un impianto di
illuminazione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza
garantisce il livello di illuminazione minimo necessario per
consentire l'evacuazione dei locali ed il raggiungimento di un luogo
sicuro;
b) il livello di illuminamento minimo necessario lungo le vie
di evacuazione e di fuga è di 5 lux orizzontali misurati al suolo
(secondo UNI EN 1838).
4. L'illuminazione antipanico ha le seguenti caratteristiche:
l'illuminazione antipanico è il grado minimo di illuminamento
di base che consente nei locali più grandi di raggiungere con
sicurezza le vie di evacuazione e di fuga. Va realizzata nei luoghi
nei quali si concentra una grande quantità di persone, come ad
esempio l'aula magna, locali per manifestazioni ecc.
5. Nei luoghi di lavoro esposti a rischi particolari
l'illuminazione di sicurezza ha le seguenti caratteristiche:
a) i luoghi di lavoro esposti a rischi particolari richiedono
un impianto di illuminazione di sicurezza che renda possibile portare
a termine particolari attività e lasciare il luogo di lavoro.
L'illuminazione di sicurezza è da prevedere nelle officine, nei
laboratori ecc.;
b) nelle aule didattiche è sufficiente che venga illuminata la
zona di uscita mediante segnaletica di emergenza luminosa.
6. Nell'edificio scolastico va realizzata la segnaletica prevista
dalle norme vigenti per fornire le necessarie indicazioni sulle vie
di uscita e sulle installazioni di sicurezza. La segnaletica va
sufficientemente illuminata mediante l'impianto di illuminazione di
sicurezza.
75.Impianti di segnalazione acustica.
1. Le scuole vanno dotate di impianti di segnalazione acustica
con orologio gestiti da impianto di orologio centralizzato attraverso
il quale possono essere segnalati gli intervalli delle lezioni.
Orologi vanno previsti nei corridoi, nella zona di ingresso, nella
sala insegnanti, nella palestra, nella sala per ginnastica, nella
piscina e nel locale del custode.
2. Nelle scuole dell'infanzia è necessario un campanello ed un
impianto apri porta.
76. Impianto telefonico.
Le scuole dispongono di un numero sufficiente di punti
citofonici. Vanno previste derivazioni in zone particolarmente
soggette a rischio di incidenti.
77. Allacciamenti per sistemi multimediali e per impianti EDP.
1. Tutte le aule didattiche, comprese la palestra, le sale
polifunzionali, la sala per proiezioni, la sala multimediale, l'aula
magna vanno dotate di un numero sufficiente di attacchi per
apparecchi audiovisivi. Per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive pubbliche va prevista un'apposita antenna; va
prevista anche la diffusione di trasmissioni televisive all'interno
delle aule.
2. Per la trasmissione di dati, messaggi in voce e video va
realizzato nell'edificio un sistema di cablaggio strutturato, che
preveda un numero sufficiente di punti di collegamento per la
trasmissione delle informazioni.
3. Per il sistema di cablaggio strutturato sono da prevedere due
diversi impianti:
a) un impianto a servizio di amministrazione, custode, bidello
e sala insegnanti;
b) un secondo impianto per il settore didattico.
4. L'impianto va realizzato «a stella» e risponde allo standard
tecnologico attuale. Al centro va posto uno o più quadri di
distribuzione tra loro collegati. Nel quadro di distribuzione vanno
previsti i necessari collegamenti per la realizzazione della rete
strutturata.
5. Nel quadro di distribuzione va previsto lo spazio necessario
per le parti attive. Si tiene conto necessariamente delle norme di
legge e delle caratteristiche tecniche di sicurezza relative alle
reti dati.
78. Prese di corrente.
1. Tutte le aule didattiche sono dotate di un numero sufficiente
di prese elettriche. La tipologia dell'installazione va scelta in
modo tale da consentire la flessibilità ed il potenziamento dei
punti presa nel corso dell'utilizzo dell'edificio.
2. Per eventuali successive necessità vanno predisposte
tubazioni vuote in numero adeguato così come spazio sufficiente nel
quadro principale di distribuzione.
79.Isolamento acustico.
1. Per l'isolamento acustico da rumori attraverso l'aria e di
calpestio si applicano:
a) la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997, n. 417, «Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici».
80. Acustica.
1. La realizzazione di una scuola richiede l'adozione di
provvedimenti per l'isolamento dal rumore e per una corretta acustica
ambientale. Il comfort acustico, un ridotto livello del rumore di
fondo ed una chiara percezione dei suoni sono condizioni
irrinunciabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per la
trasmissione, la percezione e l'elaborazione dei contenuti. Un
ambiente acusticamente confortevole facilita la comunicazione verbale
e l'ascolto, migliora la comunicazione tra alunni ed insegnanti,
promuove la concentrazione e l'attenzione.
2. Nelle aule didattiche, nei locali per la musica, negli
auditorium e nelle palestre vanno create condizioni acustiche adatte
a garantire una buona comunicazione verbale. In locali per attività
collettive quali biblioteche, locali per soggiorno o la pausa, atri e
mense va prevista una attenuazione acustica. Allo stesso modo vanno
eliminati attraverso idonei sistemi costruttivi, o comunque ridotti
ai valori minimi consentiti, i rumori provenienti dall'esterno, da
locali adiacenti o da attività presenti nell'edificio.
3. In considerazione delle esigenze di cui al comma 2, la
struttura primaria dell'edificio, e cioè la geometria degli spazi, e
la struttura secondaria, ossia l'esecuzione di pareti e solai,
nonchè l'allestimento interno vanno realizzati in base alle seguenti
disposizioni:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
1997, n. 417, «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici».
4. Per il raggiungimento del livello di qualità acustica
richiesto vanno prese come riferimento le direttive della società
Svizzera di Acustica SGA - SSA «Acustica di aule scolastiche e altri
ambienti per il parlato» dell'11 marzo 2004. Il tempo di
riverberazione nei locali ad uso didattico quali aule, aule speciali,
locali per attività di gruppo, locali per seminari, auditorium,
locali per convegni e per conferenze è definito nella DIN 18041
sulla base dello stato della tecnica.
5. Nei locali con un livello di rumore elevato vanno adottate
idonee misure per il contenimento della pressione sonora.
81. Riscaldamento e raffreddamento.
1. Nella scelta del tipo di energia per la produzione del calore,
va posta attenzione agli aspetti economici, tecnico-energetici ed
ecologici. Sono preferibili in tutti i casi in cui applicabili,
sistemi di riscaldamento di tipo radiante funzionanti a bassa
temperatura.
2. Nelle aule dove vanno installati arredi fissi ancorati al
pavimento va evitato l'impiego di un sistema di riscaldamento a
pavimento. Nei locali della scuola in cui viene realizzato un sistema
di riscaldamento a pavimento, è necessario fare attenzione che la
temperatura massima di esercizio misurata sulla superficie del
pavimento non risulti dannosa alla salute ai sensi delle norme
tecniche vigenti in materia.
3. I circuiti per il riscaldamento vanno separati in modo tale
che i locali esposti in modo differente all'irraggiamento solare, i
locali amministrativi, l'alloggio del custode, i locali per attività
sportive come pure tutti quei locali che possano venire utilizzati al
di fuori dell'orario scolastico o nel periodo estivo possano essere
regolati e gestiti in modo completamente autonomo dal punto di vista
del controllo della temperatura e degli orari di funzionamento.
4. Negli impianti sportivi, nelle grandi palestre e nei grandi
auditorium va previsto, oltre al sistema di riscaldamento statico
prescelto, anche un impianto di riscaldamento ad aria.
5. Il controllo della temperatura consente una regolazione per
singolo ambiente.
6. Il raffrescamento va previsto, di norma, solamente per i
locali amministrativi e per le aule di informatica, nel caso in cui
le condizioni microclimatiche lo richiedano. Il raffrescamento
dell'aula magna, della palestra e di tutti quei locali dotati di
ventilazione meccanica va motivato dettagliatamente sulla base delle
specifiche esigenze e dell'utilizzo.
82. Caratteristiche delle pavimentazioni.
1. I pavimenti di tutti i locali della scuola sono, di norma,
facilmente pulibili, non sdrucciolevoli ed antistatici e contengono
nel pacchetto di sottofondo un'idonea isolazione anticalpestio. Nelle
aule didattiche è da evitare l'utilizzo di moquette. Nelle aule
speciali vanno realizzati pavimenti tecnici.
2. Nelle palestre che vengono utilizzate per più tipi di
attività sportive, vanno posati, di norma, pavimenti sportivi
elastici.
83. Qualità delle finestre e delle facciate di vetro.
1. Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia vanno realizzate
sulla base delle relative norme tecniche (UNI).
2. Tutte le finestre e le superfici vetrate vanno realizzate in
modo tale da consentire pulizia e manutenzione semplici e poco
onerose.


Capo IV


Misure di sicurezza e prevenzione antincendio





Sezione I


Generalità




84. Finalità.
1. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
intesi a tutelare contro i rischi di incendio l'incolumità delle
persone e la preservazione dei beni, negli edifici e nei locali da
adibire a scuole di qualsiasi tipo.
2. Esse si applicano:
a) agli edifici nuovi e ristrutturati:
1. alle scuole di nuova costruzione;
2. alle scuole da attivare in edifici o locali già
esistenti;
3. alle scuole già funzionanti alla data di emanazione delle
presenti norme, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti.
La sostanziale modifica è data per lavori che comportino un aumento
del rischio d'incendio;
b) agli edifici e ai locali esistenti; in tal caso si applicano
le norme di cui alla sezione III;
c) alle scuole fino a cento persone; in tal caso si applicano
le particolari norme di sicurezza di cui alla sezione IV.


Sezione II


Caratteristiche costruttive per edifici nuovi e ristrutturati




85. Ubicazione.
1. L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.
Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili
dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un'altezza
superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso.
2. I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri, costruiti per
tale specifica destinazione;
b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti,
sovrastanti o vicini ad altri aventi destinazione diversa, purchè le
norme di sicurezza relative a questi ultimi non escludano la
vicinanza o la contiguità di scuole. È consentita l'eventuale
comunicazione con i predetti locali, a mezzo di collegamenti con
caratteristiche adeguate alle compartimentazioni realizzate.
3. All'interno del complesso scolastico, ma esternamente
all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto
accesso alla strada in ragione di 1,00 m2 ogni quattro persone,
disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e
non sia ostacolata l'attività di soccorso.
86. Resistenza al fuoco.
1. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
e dei materiali da costruzione degli edifici e dei locali, il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i
vari tipi di materiali, nonchè la classificazione degli edifici e
dei locali stessi secondo il carico di incendio, vanno valutati e
determinati secondo le prescrizioni e le modalità di prova previste
dalle norme generali, quale che sia il tipo di materiale costituente
gli elementi strutturali portanti, ma comunque non inferiore a R 60.
2. È ammesso che il tetto non abbia caratteristiche R 60 se è
opportunamente compartimentato con strutture REI 60.
87. Reazione al fuoco dei materiali.
1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali
di classe 1 in ragione del 50% massimo della superficie totale
(pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0
(zero non combustibili).
2. In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali dei
pavimenti siano di classe 2 e che i materiali di rivestimento in
genere siano di classe 1. È consentito l'uso di pavimenti e
rivestimenti in legno non trattato.
3. I materiali di rivestimento ammessi alle varie classi di
reazione al fuoco, come indicato ai commi precedenti, ad eccezione
dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi
in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi,
oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile
eventuali intercapedini, oppure sezionando le stesse a comparti
chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in
materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 m. Le
intercapedini non devono comunque avere una profondità maggiore di
5,00 cm.
4. I tendaggi sono di classe di reazione al fuoco non superiore a
1.
5. È consentito attrezzare con arredi preferibilmente fissi,
anche non certificati, le vie di fuga a condizione che:
a) non si riduca la larghezza minima calcolata per il deflusso,
che comunque non deve essere mai inferiore a 1,20 m;
b) non si utilizzino imbottiture, fermo restando il criterio di
ridurre al minimo il carico di incendio.
6. L'utilizzo di materiali per i quali sono prescritti
determinati requisiti di reazione al fuoco rispetta le prescrizioni
di cui all'art. 4 del decreto del Ministro degli interni 10 marzo
2005. Altri tipi di materiale non classificati come materiali da
costruzione, vanno omologati in base alle disposizioni del decreto
del Ministro degli interni 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984), e successive
modifiche.
7. Nella realizzazione dei rivestimenti esterni va evitato
l'utilizzo di materiali facilmente infiammabili.
88. Compartimentazioni per l'incendio
1. Gli edifici vanno suddivisi in compartimenti antincendio
estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un
compartimento sullo stesso piano non supera i 4.000,00 m2. Se il
compartimento comprende più piani, la superficie massima complessiva
va limitata a 3.000,00 m2.
2. I vani di comunicazione verticali fra i vari piani
dell'edificio per il passaggio delle scale, per ascensori, condotte
di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, rispondono ai
requisiti precisati nelle norme generali.
3. Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia sono realizzate
sulla base delle relative norme tecniche (UNI).
4. I vani scala che collegano i compartimenti sono almeno di tipo
protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal piano terra
adibito ad attività scolastica va servito da almeno due vie di
uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale
fino alla scala più vicina non supera i 30,00 m.
5. La seconda via di uscita indipendente non è necessaria
qualora la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto
con caratteristiche di «luogo sicuro» non superi i 30,00 m.
6. Le scale di accesso ai piani superiori hanno la larghezza
rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm di
larghezza per persona, con una larghezza minima di 1,50 m ed una
massima di 2,50 m per ogni scala. Per le scale di sicurezza è
ammessa la larghezza minima di 1,20 m.
7. Per il calcolo della larghezza della scala vanno presi in
considerazione i due piani consecutivi che presentano il maggiore
affollamento.
8. L'utilizzo delle scale di sicurezza esterne non deve essere
pregiudicato da eventuali incendi.
89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
1. Ai fini del dimensionamento delle vie di uscita va ipotizzato
il numero massimo di persone presenti, con un minimo di 20 persone
per classe.
2. La larghezza delle uscite va rapportata al numero di persone
servite, in ragione di 1,00 cm per persona. Le porte non devono
comunque avere larghezza inferiore a 1,00 m. Almeno una porta deve
avere larghezza non inferiore a 1,20 m.
3. Le uscite di sicurezza al piano terra sono ubicate in modo
tale da ridurre al minimo la distanza dalle scale, che non deve
superare la misura massima di 15,00 m.
4. Le porte delle uscite di sicurezza sono provviste di
maniglione antipanico o sono apribili a semplice pressione.
5. In tutte le scuole il numero delle uscite non è inferiore a
due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
6. Tutte le uscite sono dotate di porte ad una o due ante
apribili verso l'esterno nel senso del deflusso con sistema a
semplice spinta. Le porte che si aprono verso i corridoi interni di
deflusso vanno realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile
dei corridoi stessi.
7. Nelle scuole dell'infanzia l'ingresso principale può essere
utilizzato come uscita di sicurezza solamente nel caso in cui conduca
in un cortile protetto.
90. Spazi a particolare rischio.
1. Sono considerati spazi a particolare rischio quelli per
esercitazioni pericolose e relativi depositi.
2. Vengono definiti spazi per esercitazioni pericolose i seguenti
locali:
a) le aule in cui vengono utilizzati materiali infiammabili
solidi o liquidi;
b) le aule in cui vengono utilizzati gas infiammabili;
c) le aule in cui vengono maneggiate fiamme libere o utilizzati
forni.
3. Sono definiti depositi:
a) i depositi per materiali combustibili solidi o liquidi;
b) i depositi per gas infiammabili.
4. Nelle aule in cui sono depositate piccole quantità di fluidi
infiammabili questi vanno depositati in appositi armadi metallici.
5. I locali di cui ai commi 2 e 3 devono formare comparti a se
stanti di classe REI 60 per le aule e REI 120 per i depositi.
6. Gli spazi per le esercitazioni pericolose ed i relativi
depositi vanno ubicati in piani fuori terra.
7. Le officine dove vengono usate fiamme libere vanno ubicate al
piano terra con almeno un'uscita verso l'esterno.
8. Nei locali ove si utilizzano gas infiammabili vanno installati
idonei impianti di rivelazione e segnalazione ed interruzione
automatica con valvola elettromagnetica esterna dei gas o vapori.
L'impianto di distribuzione è provvisto inoltre di valvole di
intercettazione a comando manuale, presenti all'interno dell'aula e
provviste di serratura.
9. Gli spazi per le esercitazioni pericolose sono provvisti di
aperture di aerazione in ragione di almeno 1/20 della superficie
utile, munite di serramenti apribili. I depositi sono provvisti di
aperture in ragione di 1/40 della superficie utile. Nei locali in cui
vi sia sviluppo di fumi, gas o polveri va installata un'aspirazione
meccanica che garantisce almeno tre ricambi di aria all'ora. Tale
regola non si applica in presenza di idonea aspirazione localizzata.
91. Altri locali.
1. Le sale di riunione e le palestre sono munite di almeno due
uscite indipendenti poste in punti ragionevolmente contrapposti.
2. I corridoi interni sono dimensionati con gli stessi criteri
usati per le uscite di sicurezza. Gli eventuali posti a sedere sono
disposti in blocchi con non più di 160 posti, con un massimo di 20
posti per fila o di 20 file.
3. Per i locali che vengono utilizzati anche per attività di
pubblico spettacolo va rispettata la normativa specifica.
4. Nello stesso edificio è ammessa la costruzione di autorimesse
purche':
a) le strutture di separazione siano almeno di tipo REI 120;
b) il collegamento avvenga tramite filtro a prova di fumo
munito di porte RE 60.
5. Negli edifici scolastici è ammessa la costruzione di
dormitori e mense con relative cucine. Cucine e dormitori formano
compartimenti a sè stanti.
6. Le biblioteche scolastiche non rientrano tra gli spazi a
rischio specifico, a meno che il contenuto di carta non superi le
5,00 t.
92. Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrate.
1. Per quanto riguarda le palestre, le aule magne o quei locali
che non vengono utilizzati per pubblici spettacoli ed in grado di
accogliere non più di cento persone, vanno rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) le porte degli ingressi principali, la scala principale ed i
pianerottoli hanno una larghezza minima di 1,50 m;
b) oltre all'ingresso principale è presente un'uscita di
sicurezza per ogni singolo locale di grandi dimensioni quale
palestra, aula magna ecc., con una larghezza di 1,20 m;
c) di fronte all'ingresso principale del locale va affisso
sulla parete, in posizione bene visibile, un cartello con
l'indicazione che nel locale non possono permanere più di cento
persone.
2. Per quanto riguarda invece quelle strutture che possono essere
destinate a locali per pubblico spettacolo o manifestazioni sportive
si applicano le prescrizioni di legge vigenti per le pubbliche
manifestazioni. A questo scopo va acquisito il nulla osta della
Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.
93. Norme particolari per impianti elettrici.
1. Le scuole con presenza di oltre 100 persone sono strutture ed
attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Vengono
pertanto classificate come strutture a rischio di incendio dal punto
di vista delle norme elettrotecniche ed in quanto tali rispettano le
specifiche prescrizioni di norma. In particolare:
a) l'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato
attraverso un dispositivo di sgancio azionabile in prossimità
dell'ingresso principale;
b) nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m2,
atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere nonchè negli spazi
a rischio specifico come definiti all'art. 90, commi 2 e 3, va
installato un impianto di rivelazione automatico d'incendio.
L'impianto di rivelazione degli incendi va collegato con la Centrale
provinciale di emergenza;
c) va installato un impianto di allarme che informi tutte le
persone presenti nell'edificio in caso di incendio o di altre
situazioni di pericolo. Nelle scuole in cui sono presenti fino a 500
persone può essere utilizzato a questo scopo il normale impianto di
segnalazione acustica, purchè con un suono differenziato. Nelle
scuole in cui sono presenti oltre 500 persone va realizzato un
impianto di segnalazione sonora secondo le norme europee in vigore.
L'intero impianto viene vigilato e attivato in un locale presidiato.
2. I seguenti impianti elettrici devono avere in ogni caso
un'alimentazione garantita con durata minima di sessanta minuti:
a) illuminazione di emergenza;
b) impianto di diffusione sonora per avvisi agli occupanti il
complesso scolastico;
c) impianto di rivelazione degli incendi.
3. L'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche
va installato solo nei casi e con le modalità previste dalle norme
tecniche specifiche vigenti in materia.
4. All'interno della scuola, per evidenziare le vie di uscita e
gli altri dispositivi di sicurezza, vanno installati i necessari
cartelli segnaletici normalizzati con illuminazione alimentata
dall'impianto elettrico di sicurezza.
94. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi.
1. Nell'edificio scolastico vanno installati naspi antincendio ad
eccezione degli spazi a rischio specifico, ove sono da prevedere
adeguati sistemi di spegnimento.
2. Vanno installati estintori portatili di tipo approvato ed
ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in
prossimità dei vani scala e nei corridoi che immettono nei vari
locali a una distanza massima di 50,00 m l'uno dall'altro. Va
installato un estintore del tipo 21 A 113 B per ogni 100,00 m2 di
pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due
estintori per piano.


Sezione III


Norme per le scuole esistenti.




95. Caratteristiche.
1. Nelle scuole esistenti in cui non sia possibile realizzare la
compartimentazione RE 60 fra i locali destinati ad attività
scolastiche e quelli ad altra destinazione, va esclusa la
contemporaneità con le seguenti attività estranee: alberghi,
ospedali, cliniche, grandi magazzini, supermercati, grandi empori,
locali di pubblico spettacolo, aziende ed uffici nei quali siano
impegnati oltre cinquanta addetti. Per gli spazi a rischio specifico
come definiti all'art. 90, commi 2 e 3, è richiesta la
compartimentazione RE 60.
2. Negli spazi a particolare rischio e negli atri, corridoi,
scale, rampe e passaggi in genere va installato un impianto di
rivelazione automatico di incendio.
96. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
1. Al piano terra esistono sempre almeno due uscite indipendenti.
2. La larghezza delle vie di uscita va rapportata al numero
massimo delle persone in ragione di un centimetro ogni persona. È
ammessa una larghezza minima pari a novanta centimetri. Tutte le
porte installate lungo il percorso delle vie di uscita sono del tipo
apribile verso l'esterno nel senso del deflusso e munite di
maniglioni antipanico. Le porte installate nei vani interni possono
essere apribili anche verso l'interno.
3. Qualora la lunghezza delle vie di uscita superi i 30,00 m e
misuri fino a 45,00 m, le scale esistenti devono essere del tipo
ventilato. Per lunghezze superiori a 45,00 m e fino a 60,00 m è
prescritta una scala protetta e ventilata. Oltre i 60,00 m di
lunghezza delle vie di fuga è prescritta una scala a prova di fumo
(accesso tramite filtri a prova di fumo ai sensi del decreto
ministeriale 30 novembre 1983) o una scala di sicurezza esterna. Si
intende scala ventilata una scala superiormente provvista di apertura
di aerazione con superficie minima 1 m2, munita di sistema di
apertura posto in prossimità dell'ingresso o dell'accesso alla scala
stessa.
97. Impianti di allarme.
1. Per quanto riguarda gli impianti di allarme si applica quanto
disposto dall'art. 93.
98. La qualità degli impianti elettrici.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in modo tale da
garantire:
a) la protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
b) la protezione contro le sovracorrenti;
c) la protezione contro gli effetti termici e l'incendio.
2. L'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato
attraverso un dispositivo di sgancio, azionabile in prossimità
dell'ingresso principale.
3. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di sicurezza si
applicano le disposizioni dell'art. 92.
99. Impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche.
1. Per quanto riguarda l'impianto per la protezione contro le
scariche atmosferiche si applica quanto disposto all'art. 93, comma
3.
100. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi nelle scuole
esistenti.
1. Negli edifici scolastici e locali adibiti a tale uso deve
essere installata una rete di naspi o idranti.
2. Per quanto riguarda l'installazione di estintori trova
applicazione l'art. 94, comma 2.
3. Gli edifici vanno adeguati alle presenti norme entro il 31
dicembre 2009.


Sezione IV


Norme di sicurezza per le scuole con una presenza massima di 100
persone




101. Generalità.
1. Le vie di uscita vanno dimensionate in ragione di 1,00 cm a
persona, con larghezza minima di 90,00 cm.
2. Gli impianti elettrici hanno le caratteristiche indicate
all'art. 98 per le scuole esistenti e all'art. 93 per le scuole
nuove.
3. Va prevista l'installazione di estintori secondo le norme di
cui all'art. 94, comma 2.
4. Gli edifici esistenti vanno adeguati alle presenti norme entro
il 31 dicembre 2009.


Sezione V


Autorizzazione alle deroghe e norme di esercizio




102. Autorizzazione alle deroghe.
1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali
esigenze funzionali, non fosse possibile attuare nelle scuole con
oltre 100 persone presenti le prescrizioni contenute nella presente
normativa, può essere presentata alla conferenza dei servizi per la
prevenzione incendi e la protezione civile motivata richiesta di
autorizzazione ad una deroga, con proposta di soluzione a sicurezza
equivalente.
2. Le richieste vanno corredate di progetto di prevenzione
incendi completo e di esauriente relazione tecnica illustrativa.
103. Norme di esercizio.
1. Per il rispetto delle norme di cui al presente articolo è
responsabile il dirigente scolastico/la dirigente scolastica
dell'istituto. La persona responsabile vigila affinche':
a) nei locali in cui vengono depositate o utilizzate sostanze
infiammabili o facilmente combustibili sia fatto divieto di fumare o
di usare fiamme libere;
b) i travasi di materiali pericolosi vengano effettuati
esclusivamente in locali di deposito oppure all'aperto;
c) al termine dell'attività didattica l'alimentazione
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi
o gassosi venga interrotta azionando le valvole di intercettazione
del combustibile, la cui ubicazione va indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili;
d) negli archivi e depositi i materiali vengano depositati in
modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando liberi
passaggi di larghezza non inferiore a 0,80 m;
e) le vie di uscita siano costantemente sgombre da qualsiasi
materiale;
f) sia fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e
funzionalità delle uscite di sicurezza durante i periodi di
attività della scuola;
g) tutte le attrezzature e gli impianti di sicurezza vengano
controllati periodicamente in base alle disposizioni o norme vigenti
o indicazioni del produttore, in modo da assicurarne la costante
efficienza;
h) venga garantita la regolare pulizia dei filtri e degli spazi
soggetti ad accumulo di polveri di tutti gli impianti e locali, con
particolare riferimento ai laboratori, officine, impianti di
ventilazione e condizionamento, allo scopo di evitare accumuli di
sostanze suscettibili di causare incendi o scoppi;
i) gli impianti in generale non siano modificati o manomessi;
j) in collaborazione con il locale Corpo dei vigili del fuoco
ed a carico dell'amministrazione competente venga realizzato un
regolamento di evacuazione; una copia dello stesso va esposta in
prossimità dell'ingresso della scuola, una va inviata ai vigili del
fuoco locali e una all'Ufficio provinciale prevenzione incendi.
k) all'inizio dell'anno scolastico gli alunni, il corpo
insegnante ed il personale vengano istruiti sulle presenti norme di
esercizio e sul comportamento da adottare in caso di incendio. In
tale occasione va effettuata una prova di evacuazione in eventuale
collaborazione con il locale Corpo dei vigili del fuoco;
l) le norme di comportamento in caso di incendio siano esposte
in modo leggibile nell'atrio principale.
2. La persona responsabile tiene un registro aggiornato, sul
quale annota tutte le ispezioni periodiche previste dal management
della sicurezza dell'edificio ed anche la data dell'esercitazione di
evacuazione.


Capo V


Progetto organizzativo e procedura di approvazione




104. Progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico con i dati di
sviluppo della scuola.
1. Prima dell'avvio della progettazione di un edificio scolastico
va elaborato un progetto organizzativo contenente l'indirizzo
pedagogico e il futuro sviluppo prevedibile per la scuola. A tale
scopo vanno presi in considerazione i seguenti dati:
a) la tipologia dell'istituzione scolastica ed i possibili
sviluppi futuri;
b) la proiezione delle nascite e della consistenza della
popolazione scolastica nel bacino d'utenza basata sul numero dei
nati, dei minori in età prescolare e di quelli soggetti all'obbligo
scolastico, l'immigrazione e l'emigrazione e la realizzazione di
abitazioni;
c) lo sviluppo presunto del numero di alunni e alunne nei 5
anni successivi, prevedendo una percentuale in aumento quale riserva;
d) il presunto numero di unità necessarie di personale docente
ed amministrativo. Se nella progettazione viene utilizzato come base
di calcolo anche il numero degli insegnanti, si prende in
considerazione solo il numero degli insegnanti a cattedra piena,
aumentato del 30%;
e) vanno espressamente considerate e descritte necessità
particolari dell'utente e dell'utilizzo extrascolastico;
f) il numero di bambini e bambine per ogni sezione nelle scuole
dell'infanzia ed il numero di alunni e alunne per ogni classe,
determinato ai sensi dell'art. 8, comma 3;
g) nel calcolo del fabbisogno delle superfici utili per le aule
didattiche si parte dal presupposto che il numero minimo di alunni e
alunne per classe è di 16.
105. Piano urbanistico.
1. L'inserimento della superficie necessaria nel piano
urbanistico è preliminare alla progettazione di una scuola
dell'infanzia o di un edificio scolastico. A tale scopo vanno prese
in considerazione tutte le esigenze di carattere generale relative
alla localizzazione dell'edificio scolastico in conformità all'art.
3, nonchè alle dimensioni dell'area in conformità all'art. 11.
2. Inoltre vanno esaminate anche le possibilità dello sviluppo
costruttivo.
106. Programma planivolumetrico.
1. Prima dell'inizio della progettazione il committente dei
lavori per la nuova costruzione o per l'ampliamento della scuola
provvede all'elaborazione di un programma planivolumetrico ai sensi
dell'art. 15. Vanno presi in considerazione, a seconda del tipo di
scuola, i programmi planivolumetrici previsti dal presente
regolamento e dai suoi allegati. Vanno dettagliatamente motivate
differenze sostanziali rispetto a questo programma planivolumetrico.
2. Il programma planivolumetrico si basa sui dati attendibili in
ordine allo sviluppo passato e futuro del numero di alunni e alunne,
come previsto dal progetto organizzativo ai sensi dell'art. 104.
3. Nell'elaborazione del programma planivolumetrico il
committente interpella le seguenti persone competenti:
a) il dirigente scolastico o la dirigente scolastica
competente;
b) il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale
competente;
c) il direttore o la direttrice della Ripartizione edilizia e
servizio tecnico nella Provincia;
d) per le scuole dell'infanzia l'ispettore o l'ispettrice
competente e il direttore o la direttrice competente del circolo di
scuola dell'infanzia.
107. Progetto edilizio.
1. Sulla base del fabbisogno accertato con il programma
planivolumetrico viene elaborato il progetto edilizio.
2. Insieme al progetto edilizio va redatto un calcolo
approssimativo del costo di costruzione e un primo piano di
investimento per le fasi di progettazione e di costruzione.
3. Il progetto edilizio viene elaborato ai sensi delle norme
vigenti in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento
comunale.
108. Studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto
esecutivo.
1. In caso di strutture complesse, dopo l'elaborazione del
programma planivolumetrico va redatto anche lo studio di
fattibilità.
2. Il Comitato tecnico provinciale esamina il progetto
preliminare ed il progetto esecutivo sotto l'aspetto pedagogico,
funzionale, architettonico ed economico. Oltre alla verifica
dell'idoneità dell'area da edificare il comitato esamina anche il
rispetto delle norme vigenti in materia e valuta se gli edifici
esistenti siano idonei ad essere ristrutturati come edifici
scolastici. Viene inoltre verificata la convenienza del risanamento o
dell'ampliamento di edifici scolastici esistenti.
3. Contro le decisioni del Comitato tecnico provinciale può
essere presentato ricorso alla Giunta provinciale.
109. Deroghe.
1. L'assessore provinciale ai lavori pubblici può, in casi
particolari, sentito il parere positivo previsto dalla legge
provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, approvare deroghe alle direttive
per l'edilizia scolastica. Le competenze in materia di prevenzione
degli incendi ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 16 giugno
1992, n. 18, rimangono invariate.
110. Fasi di progettazione e di esecuzione.
1. Al management di progettazione partecipano un rappresentante
dell'intendenza scolastica competente, un rappresentante della
competente ripartizione provinciale nonchè il dirigente scolastico o
la dirigente scolastica della scuola interessata.
2. Prima dell'appalto per l'acquisto dell'attrezzatura e
dell'arredamento della scuola va rilasciato il nulla osta
dell'intendenza scolastica o della ripartizione competente. Va
sentito anche il personale dirigente delle scuole.
111. Abrogazioni.
1. Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio
1977, n. 21, emanato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, è abrogato.
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009, registro n. 1,
foglio n. 6