Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Altri annunzi
Costruzione ed esercizio di linee elettriche
MARTORANO GEOM. DOMENICO S.R.L.
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Realizzazione ed esercizio di linea elettrica


La Martorano geom. Domenico S.r.l.
Rende noto la "Realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a
media tensione in cavo interrato per il vettoriamento dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici nel Comune di Tito
(PZ)".
La sottoscritta Silvana Martorano, in qualità di Amministratore
Unico della "Martorano geom. Domenico s.r.l." con sede legale in Tito
(PZ) alla Zona Industriale e in qualità di soggetto capofila per
l'impianto della Comes S.r.l. con sede legale in Tito alla Zona
Industriale per il processo di autorizzazione di elettrodotto, con la
presente

RENDE NOTO

che ha inoltrato in data 16.03.2011 domanda alla Regione
Basilicata, Dipartimento INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ di Potenza, per
la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a 20 kV in cavo
sotterraneo per il collegamento degli impianti fotovoltaici ubicati
nel territorio del comune di Tito (PZ) in zona Area Industriale. La
linea elettrica ha lo scopo di convogliare l'energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici fino alla linea elettrica aerea in media
tensione sita nel Comune di Pignola (PZ) in località Lago Pantano.
La linea interesserà il comune di Tito e Pignola ed avrà uno
sviluppo di circa 2.490 m per il collegamento dell'impianto
fotovoltaico di proprietà della Comes S.r.L. alla cabina di consegna
dell'impianto fotovoltaico capofila (Martorano geom. Domencio S.r.l.)
e di circa 4.100 m dalla cabina di consegna dell'impianto capofila
alla linea elettrica aerea in media tensione esistente del
distributore.
Gli impianti sono stati progettati nel rispetto delle leggi vigenti
in materia e saranno realizzati tenendo conto delle norme tecniche:
CEI; IEC e la normativa sulla sicurezza e la prevenzione degli
infortuni.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
La linea elettrica sarà esercita alla tensione di 20kV a corrente
alternata trifase a 50 Hz con un minimo di una terna di cavi
unipolari del tipo ARG7 H1RX-12/20 kV in alluminio sezione 185 mmq,
posati ad una profondità minima di 120 cm. Si attraverseranno i
seguenti mappali: foglio 36 particelle
23-25-43-26-123-124-125-21-127-18-160-159-158-157-156-155-154; foglio
37 particelle 7-2-13-12-9-3-11; foglio 32 particelle 406-407-408;
foglio 31 particelle 106-172.
CABINA di consegna. È una struttura di tipo monoblocco di cemento
armato vibrato contenente tutte apparecchiature di media tensione e
di bassa tensione costituite da 2 box di dimensioni 6700(L) x
2.400(largh) x 2.400(H) e un quadro a MT equipaggiato con scomparti
di arrivo dai parchi eolici e partenza verso la sottostazione, con
interruttore asportabile e completo di relè a microprocessore per le
protezioni max. I (50-51-67N) e con le apparecchiature di misure di A
, V , W ,VAR , cosfi, frequenza.
L'originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati
presso la sede della Società e presso la sede municipale,
interessata dall'impianto, a disposizione di chiunque vi abbia
interesse.
Tito, lì 28 marzo 2011

Martorano Geom. Domenico S.R.L.,
In Persona Dell'Amministratore Unico E In Qualità Di Soggetto
Capofila,
Silvana Martorano


T11ADQ5069