サニタイザー

サニタイザー（sanitizer）とは、消毒薬を供給する装置または機器である。
病院の待合室や診察室、店舗においてある衛生面や快適性を重視する施設のディスペンサーに入った、手を消毒させる装置をサニタイザーと呼ぶほか、衛生面や快適性を重視する施設の水洗トイレでは、小便スラッジからなる尿石の便器や排水管の付着防止および便器内を消毒して悪臭を防止するために水洗便器の洗浄管にサニタイザーと呼ばれる薬剤供給装置を水洗便器の洗浄管に連通管を介して連結して、便器洗浄水を流す度に毎回自動的に界面活性剤を主成分とする洗浄、脱臭、芳香、尿石付着防止に特化した洗浄消毒薬を機器（サニタイザー）内で一定量、一定濃度に溶解（生成）し水洗便器に供給して便器の洗浄・脱臭・静菌・排水管のつまり防止、便器の薬剤コーティングによる汚物付着防止がなされる。

水洗トイレにおけるサニタイザー

水洗トイレでは、便器の表面やトラップ、排水管内で微生物（バクテリア）が活発に繁殖していて、水洗トイレでの洗浄水は、汚物を流すものの、同時に尿の成分に細菌などが結びつき、バクテリアの繁殖を促す要因となる。さらに、便器内や便器からの排水管はpHが上昇してアルカリ性になって尿中の炭酸カルシウムやリン酸カルシウムが結晶になり、やがて尿石を形成する。
小便スラッジからなる尿石は尿中に溶けているカルシウムイオンが炭酸などと反応し、カルシウム化合物として、便器および便器のトラップ、便器からの排水管の内部に付着する。尿石には尿中の有機物も含まれており、これが腐敗分解すると、トイレ独特の臭気が発生する。トイレにおける悪臭の主たる原因になっており、尿石が便器〜排水管への付着、蓄積が進むと悪臭がさらにひどくなり、やがて排水管の詰まりが起こる。水洗トイレでは小便や大便の汚物は水で流れるものの、同時に尿の成分や細菌などど結びつき、便器の表面やトラップ等の水溜り部や排水管内でバクテリア等の細菌が活発に繁殖して尿の成分とバクテリア等の細菌とが結び付くとバクテリア等の細菌がさらに繁殖して悪臭や尿石発生の原因となる。このため各業者から尿石除去及び防止の薬剤が発売されており、古くから悪臭を消すためにトイレボールと呼ばれる球状の消臭剤を男性用小便器排水口付近に投入されることが多かったが尿石に対する効果は殆ど無く主成分がパラジクロロベンゼンであるためにパラジクロロベンゼンの有毒性から排除の動きが活発になっていたりしていることから近年ではトイレボールに代わって尿石防止剤を小便器のトラップ部に置かれる事が増え、最近は洗浄水を電気分解して生成した機能水を流しバクテリアの繁殖を抑制してアンモニアの発生や尿石付着を防止する機能がある小便器が発売されているほか、水道水に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分含む水である除菌水を発生させて洗浄する便器が開発されている。
公共の施設の水洗式トイレでは水洗便器の洗浄水に尿石防止や消毒、消臭、洗浄等を目的とした必要量の薬剤を一定に生成して自動的に添加供給する水洗便器用薬剤供給装置サニタイザーが設置されることが多い。
サニタイザーは機器内に水を取り込み薬剤を溶解して洗浄剤・静菌剤を一定量に生成させ、水洗の終わるころ、水に溶解した洗浄剤・静菌剤が便器に溶出して、便器に注ぎ込まれた薬液は便器表面全体に作用、汚れを洗浄し、脱臭して、バクテリアが繁殖するトラップ内でさらに効果を持続して、さらに排水管へと流れていき、水を流すたびに殺菌洗浄剤が便器に直接作用して付着物や尿石の発生・固着を予防してパイプのつまり防止や汚れや悪臭の原因となる細菌の繁殖防止、バクテリア繁殖の抑制、便器内のトラップ等溜水部の水をpHコントロールできる除菌洗浄剤の効果で中性に保ち尿石の発生を抑え洗浄と防臭を効果を発揮してトイレのトラブルの原因に効果を発揮する。
このような水洗便器に対する薬剤処理の必要性は、多数の人々が使用する各所のトイレにおいてとりわけ高くなり、主にデパート、駅、ホテルや旅館等の宿泊施設、劇場、複合商業施設、病院等の不特定多数の利用者が居り衛生面や快適性を重視する施設の、男性トイレでは小便器に、女性トイレでは和式大便器・洋式大便器の便器洗浄管（便器への給水管）に組込み連結して設置される。
サニタイザーが設置されている男性トイレでは、おおむね小便器のみに設置され、和式大便器・洋式大便器には設置されないことが多いが、男性トイレの小便器に設置されている同一箇所の女性トイレにはほとんどの和式大便器・洋式大便器にサニタイザーが設置されている。これは同じ大便器でも男性トイレの大便器に比べると女性トイレの便器（大便器）は実質上、小便器の役割も兼ねているため、排尿に供される頻度が極端に高いためである。
より快適性や衛生、大便器の美観、殺菌、洗浄、脱臭、排水管のスケールによる詰まりの予防とともに芳香によるトイレ環境を良好な状態等を重視する衛生環境づくりに積極的な企業や施設では男性トイレの大便器にもサニタイザーが設置されているトイレも多く存在する。
サニタイザーは、水洗の水が流れ終わる頃の最後の水に殺菌洗浄薬剤を便器に溶出し、便器表面からトラップへ、そして排水管へと流れて殺菌洗浄剤により、洗浄、脱臭、静菌、芳香、尿石による詰まり防止の効果を発揮する。なおサニタイザーの薬剤は、汚れと悪臭に対して除去する成分と防止する成分から成っおり、除去の成分は汚れを即効的に洗浄する洗浄剤、防止の成分は尿石（スケール）という悪臭の元となる物の発生を防ぐ殺菌力を持つ静菌剤から成っている。また薬剤により便器内や便器からの排水管のpHがアルカリ性のなるのを抑えて中性を保たれることによりアンモニアなどによる悪臭を予防と尿石の生成が抑制される。
使用水も、さまざまな水質（上水・井水・雨水・工業用水など）にも対応可能で、より衛生的で安全なトイレ環境を維持される。
また便器洗浄水を流す度にサニタイザーから便器への薬剤溶出の動作が繰り返されることにより、便器の洗浄・脱臭・静菌・排水管のつまり防止がなされて、便器の目に見えない裏や便器内通水路部に至るまで清掃の行き届きにくい便器の隅々まで薬剤で洗浄されることから、使用待機状態の便器および排水管は常に薬剤でコーティング除菌消毒されるので汚れのない便器、アンモニアなどによる悪臭がなく芳香されたトイレはトイレ清掃員の負担軽減と清掃時間短縮によりトイレ清掃時におけるトイレ使用禁止等時間（閉鎖時間）短縮にも繋がる他、便器の汚れがほとんどないことから、柄付きタワシ等ブラシ類でをまんべんなくこする動作での便器の清掃が少なくなる分便器の表面や釉薬に対する傷つき等ダメージが少なく便器は末長く使用でき、便器内は常に薬剤溶出により薬剤で浸されており、便器の溜水部も薬剤の溶液であることから清掃時のトイレクリーナー等の薬剤も使用しなくても済む。

構造

サニタイザー本体には、フロート（浮き）付きの弁装置を持つ薬液混合用溶解槽とカートリッジ等に入った殺菌洗浄薬剤が仕込まれており、フラッシュバルブ等の便器への給水管（フラッシュバルブの場合二次側以降の配管（大便器に取付ける場合はバキュームブレーカ以降の配管））から枝分かれした構造の連通管（給排水管）を設け、サニタイザー本体と連結、結管される。フラッシュバルブ起動毎にサニタイザーに内蔵されているフロート付きの弁装置の作用で一定量ずつの水を取り込み、サニタイザー内に仕込まれた薬剤ボトルの底面にある海綿体の浸出性瓶栓から浸出する薬剤をサニタイザー内の薬液混合用溶解槽に取り込まれた水により希釈して薬剤水溶液とし、フラッシュバルブ閉止間際に給水管内の内圧減少に伴って、この薬剤希釈水溶液を前記フロート付きの弁装置を設けた弁室および連通管を介して再び給水管内に排水して、便器内へ排流（供給）するようになっている。
サニタイザーへの連通管は便器の洗浄方式でフラッシュバルブ式の場合は大便器の場合バキュームブレーカ以降に連結されるが密結ロータンク式の場合タンク内の給水弁のボールタップ部に連結され、隅付きロータンク式ではボールタップ部から連結する場合とフラッシュバルブ式同様に便器への洗浄管に連結される場合がある。
通常、便器への給水管から枝分かれした構造の金属管による連通管により至近距離に設置されたサニタイザー本体と連結、結管される場合が多いが、フラッシュバルブ内蔵便器や自動フラッシュバルブが壁内に隠塀されている等フラッシュバルブとサニタイザーの設置場所が離れている箇所及びタンク式洗浄のタンク内ボールタップからサニタイザーに接続される等の場合はとサニタイザーへの連通管としてビニールチューブ管を介して接続され、フラッシュバルブ、ロータンク等全ての洗浄装置に対してサニタイザーの取り付けに対応しており、市場の水洗便器の全機種にサニタイザーによる薬剤洗浄が可能となっている。
ビニールチューブ管を連通管としている場合はビニールチューブ管は無色透明の管を使用される事が多く、この場合便器洗浄水を流すと水がサニタイザーに入り込み、便器洗浄が終わる前にサニタイザーからの薬液が便器に出ていく液体の流れがはっきりと見える。

フラッシュバルブとの協調　

フラッシュバルブの設置状況や使用状況の他、フラッシュバルブ本体に内蔵されている本体に内蔵されているピストンバルブのストレーナー（フィルター）や小穴が水垢や水中に含まれる塵などの異物が詰まるとピストン弁の上下動作に時間が変動し、便器に供給される水が止まらなくなったり、極端に吐出する水量が増えたり、流れなくなるトラブルが発生するために定期的にピストンバルブを取り出してストレーナー（フィルター）部のブラシ等での清掃等のメンテナンスが必要で、これらのメンテナンス時のピストンバルブ交換、清掃等により便器への水の流れ方が変わったり、吐水量が増減した場合、サニタイザーに流入する水量や水勢が変動して、吐水量が減ったり水圧が低い場合、サニタイザー内に規定量まで流入しない不具合や水勢が高い場合、フロートが上昇しても、洗浄水の勢いにより弁体やフロートが振動し続け、連通孔であるフロート弁が閉じずに、洗浄水の流入が適正なタイミングで止まらず、サニタイザー本体から洗浄水から希釈された薬剤の溶液が溢れてしまう可能性の他、内部のフロート弁が高水圧により急閉止して規定量まで流入しない不具合が発生し、フラッシュバルブ起動毎にサニタイザーに一定量の水が入水し薬剤と混ざり、一定量に溶解した溶液が便器に出て行く、一連の作動状況や機能に影響が出て、サニタイザーから便器に供給される薬剤の溶液の量や濃度が変わってしまい、サニタイザーの薬剤生成機能が著しく低下したり損なわれてしまう場合がある。フラッシュバルブの吐水状況による便器の洗浄状況よって過剰量の薬剤が便器に供給される場合があり、過度な過剰量の薬剤が便器に供給され続けられると便器の表面や管路、排水路、排水管は薬剤の蓄積によって粘り気が発生して粘度によって便器内や排水路が汚損されてしまうことがある。このためにフラッシュバルブの操作により便器に流れる水量と、流水の強さが一定した状態が繰り返されるようにフラッシュバルブの圧力・流量の出力調整により適正な洗浄水量及び吐水時間、洗浄間隔調整した上で、洗浄動作毎に安定した一定量の薬剤の溶液（便器の、トラップなどの便器内に留まる溶液の濃度は100ppm）が便器に供給されるようにフラッシュバルブの出力とサニタイザーの動作が協調するように調整が必要となる。特に高水圧となる大便器のフラッシュバルブにサニタイザーが設置された施設によっては著しく高水圧な箇所においてはサニタイザーへの連通管に排水時の連通管における開放通路断面積よりも小にして給水圧を排水圧よりも減圧するようにした減圧弁や減圧管等を連結してサニタイザーへの流入する水勢出力を適正にして薬剤溶解と便器に溶出供給する薬液の濃度を安定にされる。
最近ではフラッシュバルブとサニタイザーが一体化したオートサニタイザーが大便器用、小便器用共にあり、内蔵タイマーとセンサーにより大小の自動判別洗浄で便器の使用人数や使用頻度を感知し使用状況に応ずる適量の薬剤の自動滴化により便器への薬剤の定量供給の確実性を向上することができることから衛生的で保守管理が容易になり、設置された施設が増えている。

各メーカーによる保守、管理、メンテナンス

サニタイザーの殆どがリースの形態で設置される事が多く、契約及び保守契約を締結後はサニタイザーが取付けられた各々の便器の保守、維持管理はサニタイザーのメーカーの管理下におかれ、サニタイザーは一定周期（約60日毎）で専門のサービススタッフにより定期的に薬剤交換、薬剤補充され、同時にサニタイザーの作動状況等（機器内への流入水量等の確認、流入に伴うフロートの昇降動作等の確認等）の機能動作確認、便器の吐水口から出て来る薬剤の吐出状況に応じてやフロートの昇降ストローク（スライド）量による入水量の調整等とにフラッシュバルブの出力調整により圧力・流量の適正な洗浄水量及び吐水時間、洗浄間隔調整にがなされサニタイザーへの流入する水勢出力や水量による薬剤溶出を常に適正化される他、薬剤消耗残量状況、香料消耗状況、便器に溶出されトラップ等の便器内の水溜りに滞留する薬剤のpHと濃度の測定、便器の薬剤洗浄状況、薬剤供出量等、薬剤生成濃度の分析、便器表面の薬剤コーティング状態を試薬にて測定して、衛生陶器（大・小便器）内部全面に対し行き渡る洗浄効果を確認し、便器の表面およびトラップ部の細菌測定、薬剤量及び薬剤濃度の結果を各便器毎に便器の汚れ等、排水状況の点検及びスケール付着状況、専用ファイバースコープの内視鏡による便器のトラップ以降の排水管内の継ぎ手の劣化状況や錆びコブや汚れの付着状況等の目に見えない部位の確認等の全ての状態、をカルテにて管理され、保守時には施設管理者と常に充分な連絡を保ち、必要に応じ施設管理担当者の立会い、確認がなされ、保守業務終了後は点検報告書を作成し、施設管理者に報告がなされる。さらに詰めの作業として徹底した便器の磨きだしがなされ光沢、艶のある新品状態の便器の持続等の維持管理、メンテナンスが行われ、さらなる衛生面の向上が図られ快適なトイレ空間が提供される。
また機器の故障等、緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し修理や交換等必要な処置が速やかに行われる。
また保守点検業務終了後は点検報告書を作成し、施設管理者に報告される他、施設管理者が管理上必要と思われる、資料とバックデータの要求が有れば速やかに提出、報告される。