フラッシュバルブ (栓)

主な用途

水洗式便所での便器への給水方式の1つで、フラッシュバルブからの給水管は水洗便器に繋げられて、便器に供給する洗浄水の水圧力や流量などの流水（水流）の出力を制御するバルブとして使用される。
高水圧の水道管に直接取り付けられたバルブであり、タンクが不要のため、省スペースでの設置が可能、瞬間的に高水圧（強い水勢）水を吐出して便器洗浄が出来ることから便器の詰まりや汚物付着も少なく、連続使用が可能という利点があるため、デパート、ホテル、オフィス、複合商業施設、駅などの商業施設や工場、複合ビル、あるいは学校、病院など不特定多数の人が利用する非住宅の水洗便所で多用されている。
しかし25A以上の給水管径が必要で、使用水量は約2.5L/sと大水量であり、給水圧力が0.07MPaより低いと正常に作動しないため、住宅での採用は少なく、戸建住宅では一般的に給水管径が13A、15A、20Aであるために使用できず、屋上などに受水槽からの高置水槽を設置し25A以上の給水管径と水圧を確保できる集合住宅や寮、社宅、官舎、鉄筋コンクリート造の店舗兼住宅の他、特殊的に25A以上の給水管を導入して0.07MPa以上の給水圧力が確保された一部の戸建住宅にわずかに採用されている程度にとどまっているが特別に、25mmの水道管を配管したとしても、住宅内の他の器具や近隣の住宅の水圧に悪影響を及ぼす場合があるために一般的に戸建て住宅での設置はごく僅かとなっている。それでも25A以上の給水管を要しない完全な水洗式の小便器や簡易水洗便器（小便器を含む）の場合は、住宅であってもフラッシュバルブを用いることは見受けられる。
また給水圧力が0.07MPaを満たさない場合においてトイレの洗浄にフラッシュバルブ洗浄こだわる施設ではブースターポンプ（直結増圧式給水装置）を設置することでトイレの洗浄をフラッシュバルブ給水化されることもある。

構造

構造は、一般的な手動フラッシュバルブの場合、給水側から順に止水栓・開閉弁部（ストップバルブ）、本体部、バキュームブレーカ部の順で構成されており、便器への給水圧は開閉弁のスピンドルで調整する。本体部にはフラッシュバルブの心臓部であるピストンバルブが内蔵されており、フラッシュバルブを起動させるレバーペダル棒や押しボタンなどの起動弁部が本体側面部に組み込まれており、その起動弁内部にピストンバルブを起動させるバネ圧の押し棒部が内蔵されている。本体上部には流量調整ネジが付いており、ピストンバルブの昇降ストローク量により流量が変動し、ネジを開けると吐水量が増え、ネジを閉め込むと吐水量が減る仕組みになっている。
本体に組み込まれているピストンバルブはバルブ上部外周にわん皮パッキンまたはUパッキンが巻かれ、側面中央部にストレーナー（フィルター）の濾し網があり、下部には案内羽根が付いており、その案内羽根内径中心部にリリーフバルブ先端の起動羽根が突出している。ピストンバルブ上部の中心部には逃し弁の穴が開いており、その中にはリリーフバルブと押えバネが仕込まれている。一次側（給水口側）と二次側（便器に繋がった洗浄管側）とはわん皮パッキン（Uパッキン）で仕切られ、わん皮パッキン（Uパッキン）上部が圧力室部であり、ピストンバルブ上部の圧力室側になる一次側と二次側の間には針先程の小穴が開いておりストレーナーを経て繋がっている（この小穴によって圧力室に水を送り、フラッシュバルブの閉止動作をお行う重要な部位でもある為にストレーナーは小穴が詰まらないよう細かい濾し網になっている）。ピストンバルブの弁座部にはシートパッキンと呼ばれる中央部にストレーナーが付いたパッキンが組み込まれている。ピストンバルブのUパッキンはバルブの溝に材質の合成ゴムの弾力ではめて締め付けられているのに対し、わん皮パッキンは皮革パッキンをパッキン押え部位にて固定されている。
バキュームブレーカ内には吸気弁と給水塞止弁（逆止弁）が内蔵され、てこの原理を応用した構造になって、ネジで止められた支点軸棒を境に片側に吸気弁が、もう一方の片側に給水塞止弁が内蔵されているが、吸気弁側の方が重くできており、吐水中以外の待機中は自重で吸気弁側が開放された状態で下降位置にあり、一方、支点の反対側の給水塞止弁は上昇位置でバキュームブレーカ以前の管路を閉塞した状態が待機中の定位置となっている。

バキュームブレーカ

大便器用フラッシュバルブを設置する際は、断水時など給水管の負圧による逆サイフォン現象による汚水の逆流防止のため、負圧破壊装置であるバキュームブレーカの取付が義務づけられている。
バキュームブレーカの内部構造は一般的にてこの原理を応用したシーソー式の構造になっており、ネジで止められた支点軸棒を境に片側に吸気弁が、もう一方の片側に給水塞止弁（逆止弁）が内蔵されており、吸気弁、給水塞止弁共に、硬質合成ゴム製のパッキンが仕込まれ、給水塞止弁のパッキンにより便器の洗浄流水時以外はバキュームブレーカ以前の管路を閉塞した状態が定位置となっている。フラッシュバルブが起動して吐水（便器への給水）が開始されると水勢により給水塞止弁のパッキンが押し下がられて下降するとともに、支点の反対側の吸気弁のパッキンが押し上げられて上昇して吸気口が閉鎖され、フラッシュバルブの吐水が終了して水勢が弱くなると吸気弁部が自重で下降して吸気弁が開放され、吸気を開始すると同時に給水塞止弁は上昇してバキュームブレーカ以前の管路を閉塞し汚水の逆流を防止すると共に、フラッシュバルブから便器への給水管に吸気弁より空気を取り入れ、大気圧状態となり、管路内の水は完全に便器に排出される。このため、フラッシュバルブ閉止時（便器洗浄終了時）バキュームブレーカの吸気口から空気吸入音が聞こえることがある。特に壁給水壁排水のフラッシュバルブや、リモコンフラッシュバルブと、床下給水和風便器等のフラッシュバルブから便器に至る洗浄管が長い場合、長ければ長いほどバキュームブレーカから激しく豪快な吸気音を立てて吸気した後、管路内が大気圧状態に戻る際に排気音がする。
また無数に開いた穴の吸気口を持つ旧型バキュームブレーカの場合、フラッシュバルブ起動開始時（便器洗浄開始時）に吸気弁パッキンが閉まり、フラッシュバルブ閉止時（便器洗浄終了時）に吸気弁パッキンが開く吸気弁パッキンの開閉昇降動作が吸気口の無数に開いた吸気穴から垣間見える。
また、バキュームブレーカの設置が義務化される前に施工された古いトイレのバキュームブレーカの無いフラッシュバルブについては、トイレ付近に飲用水の蛇口や厨房など、直接人体に影響がある上水管が接続されている場合、新たにバキュームブレーカの取付けが必要である（便器洗浄水のみに単独で工業用水道や中水道が使われている場合を除く）。

翼車回転式フラッシュバルブ

その他に最近ではピストンバルブを使用しない羽根車式の翼車式フラッシュバルブもあり、構造は機器内部に電磁弁と回転式の翼車（羽根車）と水量カウントセンサーが内蔵されており、洗浄スイッチセンサーから信号が送信されると電磁弁が開き通水が開始され、内部のカウンターが付いた翼車が水の勢いで高速回転し、翼車の回転数を水量カウントセンサーが読み取り、設定した水量カウント数（大用、小用）を読み取ると給水停止信号を送信し電磁弁が閉まり止水する。
このためにピストンバルブ式のフラッシュバルブのように流水ピークから徐々に流水が弱まる仕組みではなく、終始常時流水のピークの流水が便器に供給される。
また翼車回転式フラッシュバルブでは各便器の利用人数や各便器に流した積算水量、及び利用者1人当たりの洗浄操作回数もデーターによる検証も可能なシステムで、利用者の滞在時間や利用頻度で大用、小用の流水量の流し分け機能、設備保護洗浄機能や擬音装置の他、長時間滞在警報、機器異常警報を監視室などに異常信号を発報する機能と、利用者が入室した直後の機器操作説明音声ガイダンス機能を併せもっている。

手動フラッシュバルブ

従来からの一般的にレバーペダル棒や押しボタンの起動弁を手動で操作して起動させる方法がであるが、周流のレバーペダル棒式では操作の際、レバーペダルを足で踏まれて操作されることが多く、足での操作は「蹴る」動作にもつながり、手でよりは格段の応力がかかり器具の傷みを早めて漏水などの故障につながる。床の水分や漏水で汚損や器具の錆びによる緑青により汚損がひどくなり、不潔なイメージから余計に足で操作される原因になるために、足で操作されないように、フラッシュバルブを壁の高い位置に配して、便器とは配管で結ぶという施工が採用される場合がある。
手動フラッシュバルブの場合、レバーペダル棒や押しボタンなどの起動弁の操作を一瞬で終えてしまうと、リリーフバルブから圧力室の水が完全に抜けきらないことにより、ピストンバルブが最上昇点まで上昇到達しないまま下降したり上昇途中で下降してしまう動作をしてしまい、この場合便器に吐水される水は少量の水が出てすぐに止水してしまう動作をするために流水量不足により汚物の洗浄に支障をきたすために起動弁は便器への吐水が開始され流水が安定するまでの間（約3秒間）操作することが必要である。 
近年では、手動フラッシュバルブであったトイレにおいても衛生面や節水面で、後付けの自動フラッシュバルブに換装される場合が多く、特に新設されるトイレにおいては手動フラッシュバルブの採用は減っている。

低水圧用

通常のフラッシュバルブの設置されている施設の屋上階や最上階などにおいて最低必要水圧（流動時）0.07MPaを確保できず、0.04MPa以上の水圧があるトイレ用として低圧型フラッシュバルブが存在する。
ピストンバルブは通常の縦方向の上下動作式とは異なり、横方向に左右に動作するスライド式でピストンバルブのリリーフ弁、圧力室側にはにリリーフ弁押さえ兼復帰用のバネを配し、洗浄終了時におけるバルブ閉止時の復帰には圧力室にストレーナー（フィルター）から小穴を経て入水する水圧と共に、ピストンバルブに付帯する復帰バネのバネ圧で補助して閉止する構造になっている。
このことから本体の形状は起動弁（起動レバー棒）から横方向奥に膨らんでおり、その内部には横方向にピストンバルブと復帰バネが内蔵されている。その一番奥の先端には圧力室の蓋を兼ねた復帰バネとピストンバルブの取り出し口部となっている。
便器に流れる流水も一般型のフラッシュバルブより吐水圧が低いことから流水時間が長くなる仕組みになっている。
低圧型フラッシュバルブの場合、使用できる便器の機種も制限され、一定以上の水圧を必要とするブローアウト式便器やサイホン式便器、サイホンゼット式便器（一部の機種を除く）との組み合わせは出来ない。

耐海水用・再生水用

便器の洗浄水に海水を使用する船舶関係では、海水の塩分による腐食防止を対策をした耐海水用フラッシュバルブが使用される他、便器の洗浄に雨水や井戸水の他、再生水、中水道や工業用水道などを使う場合も腐食対策対応の再生水用フラッシュバルブが使用される。
これらの腐食防止対策をしたフラッシュバルブは、部材に高耐食性材質や材料が使われ、高耐食めっきがされている。
耐海水用フラッシュバルブについては通常の上水用フラッシュバルブとは違いバキュームブレーカの設置義務は無い為に、バキュームブレーカは取り付けられていないことがある。

寒冷地用

フラッシュバルブ本体側面または背面に凍結防止弁があり、凍結防止弁はピストンバルブ部を介さないバイパス管路になっており、凍結のおそれがある冬場に凍結防止弁を開いて常に一定量の水を流動させ便器に排出させることで、フラッシュバルブ本体や給排水管、便器内、便器のトラップの凍結、破損を防止する流動式フラッシュバルブで、各機器の凍結を予防する、
寒冷地用（不凍結タイプ）大便器フラッシュバルブの場合、凍結防止弁を開いている時に流れる水の量は水圧0.2MPa（流動時）の時に、約15L/時（約250cc/分）程を常に少量の水を便器に流動させる。

薬剤供給機能搭載

フラッシュバルブ式のトイレではタンク式のように便器洗浄薬剤や消毒剤などを容易に投入できないことから、衛生面や快適性を重視する施設の水洗トイレでは、小便スラッジからなる悪臭や汚れを防止するために便器や排水管への尿石付着防止の消毒洗浄芳香薬剤を一定量、一定濃度に生成して便器に供給するサニタイザーと呼ばれる水洗便器用薬剤供給装置があり、サニタイザーをフラッシュバルブから便器に至る洗浄管に組込み（連結）され便器に薬剤を供給されるが、最近ではサニタイザー自体を手動フラッシュバルブや大洗浄、小洗浄の流し分け判定機能による水洗時間と流量、頻度を自動制御する自動フラッシュバルブ本体に内蔵したビルトインサニタイザーが大便器用、小便器用共に存在し、これらのオートサニタイザーはタッチレスによるクリーンさと使用頻度を認識。頻度に応じて水洗量を最適に自動調整し内蔵タイマーとセンサーにより効率的に便器に薬剤を供給し、大便器用では、内蔵タイマーとセンサー使用状況に応ずる適量の薬剤の自動滴化だけでなく、検知した使用時間に応じて排水量をコントロールして大小を自動判定洗浄するので節水効果が高く節水に役立てている他、一部のビルトインサニタイザーは壁内に設置された機器や便器内に内蔵された機種も存在する。これらのビルトインサニタイザーは便器への流水が終了する間際にフラッシュバルブ本体に内蔵されたサニタイザーから、フラッシュバルブの流水が閉止する寸前に常に一定量の薬剤量及び薬剤濃度の薬剤を溶解した薬剤水溶液が便器に供給され、便器から出てきた薬剤により便器表面がコーティングされると同時に消毒、脱臭、尿石の付着防止、便器や排水管の詰まり、防汚をする。

大小切り替え用

かつて販売されていたフラッシュバルブで手動フラッシュバルブの洗浄起動レバー棒を下向けに操作すると大洗浄、上向けに持ち上げ操作すると小洗浄となり下向けと上向けで吐水洗浄水量が変動するフラッシュバルブであり、洗浄レバー棒の袋ナット部には〔↓大・↑小〕の表示刻印がなされていて、低圧でも作動可能なように低圧型フラッシュバルブと同構造であり、小洗浄の機会が多い女性トイレで節水が期待されたが、一般的に周知がなされていないのと、不潔な印象なある洗浄起動レバー棒を手で上に手で操作して小洗浄する利用者も少なくあまり普及しなかった。またこの機種は低圧型フラッシュバルブを基本にしているためにブローアウト式便器やサイホン式便器、サイホンゼット式便器（一部の機種を除く）の洋式便器には使用出来ず。和式便器が主流の時代に開発され主に和式便器に組み合わせるのを想定していたことから洋式便器普及と和式便器衰退もこの機種が普及しなかった一因ともなった。その後現在では大小切り替えは電装式のセンサーによる滞在時間、洗浄回数にようる大小判別センサー洗浄により大きく普及している。

擬音装置搭載

電装式のフラッシュバルブには便器洗浄機能以外に擬音装置が内蔵され機種もあり、赤外線人感センサで大便器の個室内で人体を感知すると自動的に擬音装置が作動して、不必要に音消しだけの為にフラッシュバルブを操作させなくして水の無駄遣いを防止する。
この装置が設置されているトイレには、マスキングのために水を流すのをやめるよう、啓蒙用表示の掲示やポスターなどが貼ってあることもある。

通報機能搭載

最新の電装式フラッシュバルブは人感センサを便器洗浄機能以外に防犯や安全にも利用され、一定時間以上同一人物が入室したままの場合、盗撮などの防犯や中で人が倒れている恐れもあるので、安全のために通報する機能や、フラッシュバルブがいたずらをされた時や故障時など、機器の異常を通報する機能を併せ持っているものもある。
盗撮や不審者が疑われる長時間入室の退室後や悪戯が疑われる機器の異常を感知した場合、トイレ入口部の防犯カメラと連動し、管理人室に発報される他、中には警備会社の警備システムと連動しているものあり、警備会社に自動的に通報が行われる機能を併せ持っている機器もある。

タンク排出用

反応缶、タンク底などに取り付け、タンク内の流体排出・抜出しに使用することもある。タンク弁、Y形フラッシュ弁、底弁などと呼ばれる。(Flush bottom valve)

構成部品・材質

フラッシュバルブはボディや内蔵されたバルブやバキュームブレーカも含めて概ね100以上の部品から構成されている。
材質は、ボディやピストンバルブ部は真鍮、青銅製、ピストンバルブのストレーナー（フィルター）部とシートパッキン中心部は網状のステンレス製、ピストンバルブのワン皮パッキン、Uパッキン、バキュームブレーカの吸気弁、給水塞止弁は牛革をなめし加工した皮革または合成ゴム製、ストップバルブ（止水栓）、バキュームブレーカ、シートパッキンの外枠部などのパッキン類は合成ゴム、天然ゴム、皮革製、ピストンバルブ内部のバルブ部、バキュームブレーカ内枠、レバーハンドルの押し棒部付根はABS樹脂製である。
以前に製造されたフラッシュバルブの配管接続部やバキュームブレーカの一部のパッキンには石綿製のパッキンも使われたが、アスベスト問題の法的規制があり、現行品のフラッシュバルブには使用されていない。

サニタイザーとの協調

フラッシュバルブから便器への配管に水洗便器用薬剤供給装置であるサニタイザーが取り付けてある便器においては、ピストンバルブ交換により便器への水の流れ方が変わったり、吐水量が増減した場合、連通管を介してサニタイザーに流入する水量や水勢が変動して、吐水量が減ったり水圧が低い場合、サニタイザー内に規定量まで流入しない不具合や水勢が高い場合、内部に仕込まれたフロート(浮き)が、上昇しても、洗浄水の勢いにより弁体やフロートが振動し続け、連通孔であるフロート弁が閉じずに、洗浄水の流入が適正なタイミングで止まらず、サニタイザー本体から洗浄水から希釈された薬剤の溶液が溢れてしまう可能性の他、内部のフロート弁が高水圧により急閉止して規定量まで流入しない不具合が発生し、フラッシュバルブ起動毎にサニタイザーに一定量の水が入水し薬剤と混ざり、一定量に溶解した溶液が便器に注ぎ込まれて出て行く、一連の作動状況や機能に影響が出て、サニタイザーから便器に供給される薬剤の溶液の量や濃度が変わってしまい、サニタイザーの薬剤生成機能が著しく低下したり損なわれてしまう為、ピストンバルブ交換後はフラッシュバルブの操作により便器に流れる水量と、流水の強さが一定した状態が繰り返されるように調整した上で、機器内部のフロート弁の浮力による昇降動作を安定させて洗浄動作毎に安定した一定量の薬剤の溶液が（便器の、トラップなどの便器内に滞留する溶液の濃度は100ppm）便器に供給されるようにフラッシュバルブの出力とサニタイザーの動作が協調するように調整が必要となる。
また、大便器においては給水管に負圧が生じた場合にサニタイザーから便器に溶出した薬液が上水に逆流を防止するためにバキュームブレーカの設置が必須である。

フラッシュバルブ給水用便器

便器の種類によっては一定以上の水圧が必要な機種やフラッシュバルブの吐水性能に特化した特性の便器が存在し、フラッシュバルブ専用便器、フラッシュバルブ給水を推奨したフラッシュバルブ用便器が存在する。
またフラッシュバルブ給水の便器とフラッシュバルブの組み合わせの関係については、よく自動車に例えられて説明される。便器がボディーとすればフラッシュバルブはエンジンに相当し、両者一体となって初めて十分な機能を発揮することが出来ることから、フラッシュバルブと便器は一度接合施工されると異体同心の関係となる。
便器の機種によってはフラッシュバルブの機種が指定されていることも多く、フラッシュバルブの機種の違い次第で同じ便器でありながら性能や特性が違ってくるなど、便器とフラッシュバルブの組み合わせの選択は重要となる。

フラッシュバルブ給水用洋式（腰掛）便器

強力な水勢のゼット孔をトラップ底面から排出口へ向かって設け、もっぱらその噴出力で汚物を排水路へ吹き飛ばし排出するブローアウト式便器（TOTOではC454系）は一定以上の水圧が必要なので、低水圧やロータンクでは使用不可な為に洗浄方式はフラッシュバルブに限られる為にフラッシュバルブ給水専用便器となっている他、サイホンゼット式フラッシュバルブ専用便器（TOTOではC48系、C480系）があり、これらのフラッシュバルブ専用便器は汎用品の普通型、節水型、リモコン型、光電センサー自動フラッシュバルブなどのさまざまなフラッシュバルブと組み合わせで施工されている（C454系やC48系、C480系は低圧型フラッシュバルブは給水圧力が不足するため、組み合わせはできない）。
最近では5.5ℓで洗浄可能なフチ無し形状・トルネード洗浄の超節水フラッシュバルブ専用便器（TOTOではCS464・465系）が、最新の製品では4.8ℓで洗浄可能な超節水フラッシュバルブ専用便器（TOTOではCS494系）が発売されている。フラッシュバルブ自体も5.5ℓ洗浄用や4.8ℓ洗浄用の専用フラッシュバルブが用意されている。
また乾式工法のトイレ施工としてライニングフレーム枠にパーティション板や木目や石目などに装飾された板などを使用した前板と上部に甲板がある壁内にフラッシュバルブ、給排水管、換気装置を組み込み、専用便器でユニットを配したライニングユニット便器があり、壁内の専用フラッシュバルブとライニングユニット専用便器があり、これらの便器は壁給排水が可能で清掃も容易な片持ちタイプの壁掛け式の便器が使用される。これらのライニングユニット便器ではフラッシュバルブが内蔵されている付近の壁が点検を容易にできるように脱着可能なようにできている他、壁部にフラッシュバルブ点検口が設けられる場合もある。

フラッシュバルブ給水用和風（和式）便器

和風便器においてもブローアウト式便器（TOTOではCU139系）は一定以上の水圧が必要なので、低水圧やロータンクでは使用不可能である為に洗浄方式はフラッシュバルブに限られる事から、フラッシュバルブ給水専用便器とされている他、床下給水和風便器はフラッシュバルブ用とされている。

床下給水和風便器

床下給水和風便器は給水口が金隠し部の床下にあり地中に埋め込まれた給水管と接続され、給水管が露出せずフラッシュバルブを壁や便器から離れた場所、壁内などのフラッシュバルブを邪魔にならない自由な場所に設置出来、美観面にも優れ、フラッシュバルブの吐水性能と相性が良く、デパート、ホテル、オフィス、駅など非住宅のパブリックな空間でフラッシュバルブとの組み合わせで多く採用されている。従来品の床下給水和風便器（TOTOではC75系）はフラッシュバルブ給水用とされ洗浄水量は15ℓ要していたが、近年の製品（TOTOではC750系）ではフラッシュバルブ、ロータンク両方の特性にも併せた汎用タイプに改良され、フラッシュバルブでの洗浄水量は11ℓに節水化され、さらに最新かつ現行の製品（TOTOではC755U系）ではフラッシュバルブの洗浄水量は8ℓでも洗浄可能な節水型になっており低水圧や低水量でも洗浄可能であり、従来のC75フラッシュバルブ用和風便器に比べて洗浄水量は半減され、フラッシュバルブ式の和風便器の現場では大幅に節水化が進んだ。節水型フラッシュバルブの水量調整ネジでさらに節水可能な仕様となっている。勿論これらはロータンクによる節水洗浄も可能になっているが、上記のような施工性もあり、床下給水式和風便器はフラッシュバルブと組み合わせられることが大半を占めている。

フラッシュバルブと床下給水和風（和式）便器の残水小穴の関係

またフラッシュバルブ給水用と位置づけされる床下給水和風便器は、給水口が便器の通水部（リムの下部）より低い場所にあるため、便器内通水路部の残水を排出する排出用の小穴が設けられている。この小穴は冬場の残水凍結による破損防止の他、フラッシュバルブ閉止後のフラッシュバルブから便器内の管路内の残圧を排出する目的がある。このためにフラッシュバルブが閉止後かつ便器洗浄終了直後は、便器の金隠しの残水穴から、便器内の残水をちょろちょろと排出する姿が見られ、これはフラッシュバルブ用とされる床下給水和風便器の特徴となっている。
残水穴からの残水排出される時間はフラッシュバルブが閉止後およそ1分程であるが、バキュームブレーカが組み込まれていないフラッシュバルブの場合、閉止後にはバキュームブレーカからの吸排気が無い事から便器へ繋がる配管に残圧が残り、負圧（真空）状態になり、残水排出される時間が長く約2～3分以上の時間を要し、フラッシュバルブから便器至る管路が長いほど残水排出時間が長くなり場合によっては5分以上時間を要して管路内の残水穴から排出される場合があるほか、残圧や逆サイフォン現象により便器の吐水口から空気が逆流して配管内に空気が入り込む状態となるため、配管内が大気圧状態に戻るまでは残水穴から残水排出されると共に便器の吐水口から配管への空気逆流音が聞こえる現象が発生する場合がある。
さらにフラッシュバルブが閉止後（便器洗浄終了後）からかなり長い時間または長時間フラッシュバルブの起動が無い状態（便器の洗浄がされていない状態）でありながら残水穴からの水が出たままになっている場合はフラッシュバルブ内部のパッキン類の摩耗や故障が原因であり、ピストンバルブやパッキン類の交換の目安となり、残水穴からの水の出方次第でフラッシュバルブの状態の診断にもなる。
床下給水和風便器の特徴である残水小穴は冬場の残水凍結による便器の破損防止と共にフラッシュバルブから便器至る管路及び便器内の管路の残圧排出、パッキン類の摩耗や故障予知の目的があることからフラッシュバルブと床下給水和風便器≒残水小穴は密接な関係がある。

フラッシュバルブ用水解紙

シートペーパー供給便座であるマイザレット等のシートペーパーは固めの水解紙でできており、使用後は便器に捨てて流すようになっているが、水解紙の成分によりタンク給水の水勢では詰り等のおそれがある為にフラッシュバルブの強力な水勢で排出するように出来ていることによりフラッシュバルブ給水専用とされている他、公共の施設では水解紙製の芯のトイレットペーパーが使われる事が増えており、水解紙製のトイレットペーパーの芯は浄化促進剤が含まれており、便器のトラップの水溜りで完全に水解してフラッシュバルブの強力な水勢で排出するように出来ている。