تنظيم الجهد

تنظيم الجهد (بالإنجليزية: Voltage Regulation) في الهندسة الكهربية، وبصفة خاصة في هندسة أنظمة الطاقة، هو مقياس التغير في قيمة الجهد الكهربائي بين بداية ونهاية إرسال واستقبال العنصر في خطوط نقل الكهرباء او التوزيع. في الهندسة الكهربية، خاصة هندسة   تنظيم الجهد يصف قدرة النظام على مدى توفير جهد ثابت في حالات الحمل المختلفة. قد يشير ايضا إلى الخصائص الغير فعالة التي تنتج نتيجة انخفاض الجهد اثناء تغير ظروف الحمل، أو إلى التدخل الفعال مع الأجهزة لغرض معين من أجل ضبط الجهد.

تنظيم توزيع المغذى

تهدف المرافق الكهربية لتوفير الخدمة للمستهلكين عند مستوى جهد محدد. مثال 220 فولت او 240 فولت. بالرغم من نتيجة قانون كيرشوف. مقدار الجهد ومن هنا خدمة توصيل الجهد للمستهلكين تتغير عبر الموصل , في الواقع مثل توزيع المغذى (انظر توزيع الكهرباء). بالاعتماد على القانون والممارسة العامة , خدمة الجهد مع حد مسموح مثل ± 5% او ± 10% تعتبر مقبولة.
لكى يظل الجهد في الحد المسموح مع تغير ظروف الحمل , يتم عادة توظيف الاجهزة المختلفة.
مغير الجهد في محول الفرعي  يغير نسبة التحويل ليستجيب تيار الحمل وبالتالي تعديل الجهد في نهاية المغذى.
منظم الجهد هي محولات ضرورية مع مغير الجهد لتعديل الجد على طول المغذى لكى يتوافق مع انخفاض الجهد في المسافات البعيدة.
مكثف تقوم بتقليل انخفاض الجهد على طول المغذى بتقليل التيار المار اللأحمال باعتبارها قدرة غير فعالة.
جيل جديد من الاجهزة لتنظيم الجهد تعتمد على تكنولوجيا الحالة الصلبة  وتعتبر في مراحلها الاقتصادية الاولى.
تنظيم التوزيع يتضمن (نقطة التوزيع) . النقطة التي عندها المعدة تحاول ان تبقى الجهد ثابت. المستهلكون البعيدون عن هذه النقطة يلاحظون تغير : جهود عالية عند الاحمال الخفيفة وجهود منخفضة عند الاحمال الثقيلة . المستهلكون القريبون يلاحظون التغير العكسي : جهود عالية عند الاحمال الثقيلة وجهود منخفضة عند الاحمال الخفيفة.

المصاعب نتيجة توزيع التوليد

التوليد الموزع , خاصة الخلايا الكهروضوئية تصل عند مستوى توزيع , توجد عدد من التحديات الواضحة لتنظيم الجهد.
معدات تنظيم الجهد التقليدية تعمل بافتراض ان جهد الخط يتغير بشكل متوقع مع المسافة بطول المغذى. تحديدا, جهد المغذى يقل بزيادة المسافة عن المحطة الفرعية نتيجة لمعاوقة الخط و معدل انخفاض الجهد يقل بعيدا عن المحطة. بالرغم من ذلك  هذه النظرية لا تحدث عندما يوجد التوليد الموزع . مثال, مع التركيز العالي للتوليد الموزع بطول المغذى سيختبر تغذية التيار عند النقطة التي فيها الجهد اقل قيمة. اذا كان الحمل صغير كفاية , فان التيار يسير في الاتجاه العكسي( باتجاه المحطة الفرعية) , ناتجة ان الجهد يزداد مع المسافة بعيدا عن المحطة الفرعية. الجهد العاكس يربك اجهزة التحكم التقليدية . في سيناريو مثل هذا مغير الجهد يتوقع ان الجهد يقل مع المسافة بعيدا عن المحطة وربما يختار نقط التشغيل التي تسبب انخفاض في الجهد ليتجاوز حدود التشغيل المسموح بها.مشاكل تنظيم الجهد سبب التوليد الموزع تعقد بسبب ان المرافق لاتستخدم اجهزة مراقبة بطول المغذى.
بسبب ندرة المعلومات عن جهد التوزيع والاحمال تصبح صعبة على المرافق ات تعمل التعديلات الضرورية للحفاظ على جهد التشغيل المسموح به.
بالرغم ان التوليد الموزع يضع عدد من التحديات الواضحة لتنظيم الجهد عند مستوى التوزيع , استخدام اجهزة القدرة الاليكترونية الذكية , التليد الموزع في الحقيقة يستطيع ان يخدم تنظيم الجهد  . مثال, الخلايا الكهروضوئية متصلة بالمحطة من خلال عاكس مع اجهزة تحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة . الدراسات التي قام بها المعمل القومى للطاقة المتجددة و معهد البحث عن الطاقة الكهربية وجد ان عندما يضاف التحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة للمغذى مع 20% من الخلايا الكهروضوئية , تغيرات الجهد اليومية تقل بوضوح.

المحولات

احد مشاكل تنظيم الجهد المحول. العناصر غير المثالية في المحول تسبب تغير في الجهد عندما يمر تيار . في حالة اللاحمل ولا يمر تيار عبر الملفات الثانوية , Vₙₗ تعطى من النموذج المثالى حيث VS = VP*NS/NP.
انظر إلى الدائرة المكافئة واهمل العناصر المجزئة للتيار.واحدة تشير إلى المقاومة والحث في الثانوى وترى ان جهد الثانوى في حالة اللاحمل يعطى بالفعل بالنموذج المثالى. عندما يصل المحول إلى الحمل الكامل يحدث انخفاض في جهد مقاومة الملف يتسبب انخفاض جهد الحمل عن المتوقع . 
التعريف السابق هذا يصل إلى ان  تنظيم الجهد يجب ان يعتير مستخدما في المحول.