23 DE OUTUBRO DE 198152-(19)existem em quantiddade- suficiente nas è^uas residuais industriais domésticas; tal poderá não acontecer nas águas residuais industriais Os oligoeíementos são também importantes no crescimento das algas e a existência de alguns deles em teor elevado pode provocar uma superpopulação de determinadas espécies, o que poderá contribuir para a produção de cheiros desagradáveis.Em face destas breves considerações de ordem ecológica sobre o comportamento de algas e bactérias, parece poder concluir-se que a presença de um elevado teor de NaCl, decorrente da solubilização do terreno da soleira e diques das lagoas, não trará inconveniente de maior à boa laboração destas. Efectivamente parece poder esperar-se uma boa aclimatação das bactérias, tanto mais que o sódio" faz parte das necessidades químicas das bactérias. Também não deverá haver problema quanto às algas, pois o sódio não faz parte dos factores limitantes do se metabolismo. O que poderá eventualmente acontecer é que o tempo necessário ao estabelecimento do equilíbrio ecológico do biota das lagoas seja mais longo do que o normal e que se desenvolva predominantemente um tipo ou tipos de algas que sejam mais tolerantes ao cloreto de sódio'.À medida que o teor em cloreto de sódio for baixando por dissolução no líquido e saída com o efluente tratado, tenderá a estabelecer-se o equilíbrio ecológico normal das lagoas de estabilização.Todavia, devemos acrescentar que só o acompanhamento da instalação poderá comprovar ou não estas premissas.Devido ao carácter experimental desta estação, de tratamento de águas residuais considera-se conveniente instalar um medidor de caudal, o mais simples possível, entre as lagoas facultativa e fotossintética, a fim de se poder quantificar o que? sai da primeira lagoa e entra na segunda.Tendo em atenção o caudal colectado no Verão, épdca em que a população ultrapassa o dobro daquela servida durante o Inverno, considera-se conveniente a inserção de um medidor de caudal que possa ir até aos 30 l/s.Embora o problema possa ser solucionado através de uma simples caixa cubicada, para esta gama de caudais, o medidor mais adequado pela sua simplicidade e pelo' fraco erro de expressão dos resultados è o descarregador triangular com um ângulo de abertura de 90°.Junta-se em anexo a esta informação os cálculos e o desenho deste descarregador, que poderá ser mandado construir em placa de PVC ou outro plástico rígido com cerca de 10 mm de espessura.Por nos faltar o desenho n.° 10, relativo precisamente ao órgão de conexão entre lagoas, não podemos implantar o descarregadcr. Todavia, dada a dimensão que este atinge, parece necessário alargar a caleira antes da sua inserção e estreitá-la posteriormente. A maneira mais prática de inserir este será por inserção em ranhura praticada nas paredes e soleira da caldeira. Por este processo, o descarregador será amovível, podendo limpar-se a caldeira por simples levantamento do descarregador. Para tal este tem duas pegas recortadas na própria placa de PVC. Considera-se este o material mais conveniente, não só por não ser corrosível, como também por não setornar pesado face à dimensão atingida pelo descarregador.A escala, cujos valores se encontram na tabela em anexo, poderá ser gravada e pintada com tinta anticorrosível na própria placa do descarregador.Prevendo a hipótese de futuramente vir a ser necessário instalar um registador de caudais, pode deixar-se já construída a caixa para instalação da bóia.No que respeita ao acompanhamento da estação de tratamento das águas residuais com objectivos de estudar o processo, há um ponto que importa focar: a colheita de amostras para análise em diversos pontos das lagoas criteriosamente escolhidos, só ò possível com um barco, dada a extensão das lagoas.Centro Tecnológico da Direcção-Geral do Saneamento Básico, 28 de Novembro de 1979. — A Engenheira Química, Maria Helena F. Marecos âo Monte.Nota. — Os anexos foram «mtregues ao Sr. Deputado.RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA, E. P.Assunto: Requerimento da Sr." Deputada Isilda Barata (CDS).No seguimento do despacho de 7 do corrente sobre o ofício n.° 1334/GSE da antiga Secretaria de Estado da Comunicação Social, informo o seguinte:1.° A zona que inclui as aldeias de São Jorge da Beira, Silvares e Casegas está abrangida pela cobertura (1.° e 2.° programas) do retransmissor designado pur Barroco Grande.2." A situação actual dessa instalação é:Edifício—construção em fase de acabamento;Torre — montada;Antena — aguarda fornecimento;Retransmissores — aguarda-se autorização da Fazenda Pública para a transferência de divisas (pedida em 26 de Junho).3.° Nessas condições, não é possível uma previsão realista da data de entrada em funcionamento, parecendo-nos, aliás que ela não poderá ter lugar antes do fim do ano corrente.Radiotelevisão Portuguesa, E. P., 19 de Agosto de 1981. — O Director Coordenador, Correia Pinto.CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES DE PORTUGALTELEFONES DE LISBOA E PORTOConselho de AdministraçãoEx.mo Sr. Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações:Assunto: Salema—Posto telefónico público (requerimento do Sr. Deputado Carlos Brito).Sobre o assunto em epígrafe informamos que voltou a estar ao serviço um posto telefónico público