II SÉRIE-A — NÚMERO 85 94 aos limiares de referência microbiológicos para a bactéria Legionella; b) Assinatura do técnico responsável pelas tarefas realizadas; c) Datas das auditorias realizadas nos termos do artigo 9.o, respetivos resultados, e medidas adotadas na sua sequência. 5 - O Plano deve manter-se atualizado e ser revisto sempre que necessário em face de uma análise de risco, e designadamente quando: a) Houver mudanças significativas nas redes, sistemas ou equipamentos sobre os quais versa;  b) For identificada a ineficácia de medidas preventivas ou corretivas; c) Existir nova informação sobre risco e medidas de controlo. 6 - Os responsáveis pelos equipamentos, redes ou sistemas devem manter os documentos e registos previstos no presente artigo durante um período mínimo de cinco anos. Artigo 7.o Programa de monitorização e tratamento da água 1 - O programa de monitorização e tratamento da água previsto na alínea g) do n.o 3 do artigo anterior deve ser realizado nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e do ambiente. 2 - Os ensaios laboratoriais incluídos no programa de monitorização e tratamento da água devem, de acordo com a periodicidade que resulte da análise de risco prevista no n.o 2 do artigo anterior, ser realizados por laboratórios acreditados pelo Instituto Português de Acreditação, IP (IPAC, IP), ou por entidade homóloga signatária do acordo multilateral relevante da European co-operation for Accreditation. Artigo 8.o Auditorias 1 - Os equipamentos referidos na alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o ficam sujeitos a auditorias a realizar de três em três anos, por entidades acreditadas pelo IPAC, IP, ou por entidade homóloga signatária do acordo multilateral relevante da European co-operation for Accreditation. 2 - As auditorias referidas no número anterior devem contemplar, designadamente, uma avaliação do estado de conservação dos equipamentos, a identificação de não conformidades relativamente às regras construtivas, de instalação ou de localização, bem como uma avaliação da adequação do Plano em vigor. 3 - Nas situações em que da auditoria realizada resulte a necessidade de adotar medidas ou a necessidade de introduzir alterações ao Plano, a sua concretização deve ser registada nos termos da alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o. Artigo 9.o Procedimento em situação de risco 1 - Nas situações de risco, de acordo com a classificação fixada em portaria a emitir pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, o responsável deve adotar as medidas nela fixadas em função da classificação de risco de contaminação e de disseminação de Legionella que decorra dos resultados analíticos apurados, designadamente no âmbito do programa de monitorização e tratamento da água. 2 - Nas situações de risco elevado, de acordo com a classificação fixada na portaria a que se refere o número anterior, o responsável referido no número anterior deve comunicar à autoridade de saúde local, num prazo de 48 horas da deteção da situação, os resultados analíticos e as medidas adotadas. 3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o responsável deve preencher o formulário que consta da portaria prevista no n.o 1, anexando o respetivo boletim de análise.