2068II SÉRIE — NÚMERO 57SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E ENERGIAGABINETE DO SECRETARIO DE ESTADOEx.mo Sr. Chefe do Gabinete de S. Ex." o Secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares:Assunto: Resposta ao requerimento n.° 798/IV (1.a), dos deputados Carlos Coelho e António Tavares (PSD), relativo ao inquérito sobre uma anomalia que privou o território nacional de electricidade em 11 de Agosto de 1985.Em resposta ao vosso ofício n.° 1518/86, de II de Março de 1986, sobre o assunto mencionado em epígrafe, encarrega-me S. Ex.a o Secretário de Estado da Indústria e Energia, por seu despacho de 7 de Abril de 1986, de transmitir a V. Ex.a a seguinte informação prestada pela Electricidade de Portugal (EDP), E. P.:1 — Encontra-se concluído o inquérito-análise que a EDP efectuou sobre o incidente na rede eléctrica em 11 de Agosto de 1985, como é, de resto, sua norma para qualquer incidente com repercussão na rede.2 — O comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social, muito em cima da hora, não podia obviamente ter ainda em conta a grande quantidade de informações que se torna, necessário recolher para o total esclarecimento de incidentes importantes.Atendendo à complexidade técnica de que forçosamente se revestem estas análises e ao dili-tado tempo necessário para a suai conclusão, não se justifica a publicação dos esclarecimentos técnicos dificilmente assimiláveis pelo público.3 —O relatório de análise (RL 754/85) está datado de 26 de Agosto de 1985.4 — Anexarse cópia do referido relatório.Com os melhores cumprimentos.Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Energia, 10 de Abril de 1986. —O Chefe do Gabinete, L. F. Sequeira Martins.edpAnálise do Incidente n.' »22/85 Relatório1 — A partir das informações recebidas das subestações e centrais, do CRDR, pela análise dos oscilogramas recebidos e pela recolha de outros elementos efectuados na subestação do Pocinho, podemos afirmar que a falta geral de tensão na rede nacional (excepção feita a um sector da zona de Braga, alimentada em rede separada a partir da linha de interligação Lindoso--Conchas) teve origem num defeito causado por incêndio, o qual atingiu a linha, a 220 kV, Pocinho-Víla Chã I.2 — A sequência cronológica da actuação de protecções, abertura de disjuntores e evolução do efeito foi a seguinte ('):No instante (o=0,00 seg.— início de um defeito afectando a fase 4. Na SPN passaram a ser registados os seguintes valores sobre a LPNVCI: V4=130kV e /7Vèl200 A (2);No instante /(= 1,32 seg.— evolução do defeito para bifásico à terra, afectando as fases 4 e 0. Na SPN passou a ser registado o seguinte valor sobre a LPNVCI: IN=600A(2);No instante f2= 1,44 seg.— disparo da linha Pc-cinho-Vila Chã I na SVC, por protecção de distância em 1.° escalão com actuação do dispositivo de medida em defeitos bifásicos;No instante Í3= 1,80 seg.— arranque da protecção de MI da linha Pocinho-Aldea d'Ávila na SPN (I regulado — 1700 A);No instante í*4=2,00 seg. — evolução do defeito para bifásico simétrico. Na SPN passaram a ser registados os seguintes valores sobre a LPNVCI: Vo e V4=100kV e IN=0 A (2);No instante í5=2,55 seg. — evolução do defeito para trifásico simétrico. Passou a ser registado na SPN Vfasc=86 kV;No instante í6=2,75 seg. — arranque da protecção Ml da linha Pocinho-Saucelle. Na SPN (Lc6ubci<.= 1700 A);No instante t7 = 4,90 seg. — disparo da linha Po-oinho-Aldea d'Ávila na SPN, por actuação da respectiva protecção de MI. Passou a ser registado na SPN Vrasc=63 kV;No instante ts=5,77 seg. — disparo da linha Pocinho-Saucelle na SPN, por actuação da respectiva protecção de MI. Na SPN passou a ser registada uma diminuição progressiva da tensão da fase 0 até atingir Vo=58kV, mantendo-se V4 e V8;No instante /9 = 7,24 seg. — disparo da Linha Bem-posta-Aldea d'ÁviIa por actuação da protecção de distância em Espanha e na CBT por actuação do sistema de teleprotecção. Passou a ser registado na SPN V0=43 kV. A partir deste instante ficaram interrompidas as interligações a 220 kV, passando o trânsito total de importação (cerca de 850 MW) a efectuar-se através da linha a 400 kV Rio Maior-Cedillo (3);(') Consultar o pormenor do esquema da rede no anexo t e o esquema da rede antes do incidente no anexo 2.O Os valores da corrente de neutro da LPNVCI na SPN são apresentados com reserva, uma vez que foram médicos a partir do oscilograma registado no equipamento cujos circuitos de corrente foram encontrados em curto-circuito, podendo, contudo, ser considerados como indicativos da variação de IN ocorrido durante a evolução do defeito. Além disso também se observou uma variação semelhante nos valores de IN registados nas LPNAA e LPNSLL:"VER DIÁRIO ORIGINAL"(') Consultar o quadro resumo da situação produção/importação anterior ao incidente (anexo 3).