2 DE FEVEREIRO DE 1983621ensaios de controle radiográfico efectuados pelo Instituto de Soldadura (relatórios n.m IR e 2R, de 14 de Setembro de 1982), e não obstante a responsabilidade global prevista no contrato de adjudicação da obra, a DGCE obteve da Sore-fame um termo de responsabilidade e relatório sobre as condições de execução dos trabalhos de reforço das vigas VC120, datados de 18 de Outubro de 1982 e 29 de Outubro de 1982, respectivamente.3 — Face à documentação atrás referida, sobre os trabalhos de reforço e as verificações efectuadas na Escola Preparatória de Alfornelos, consi-derou-se estarem reunidas condições para a aceitação das ligações soldadas dos reforços das vigas VC120 do pavilhão polivalente daquela Escola.4 — Assim, em 3 de Novembro de 1982, data do oficio n.° 1767, desta Direcção-Geral para a Direcção-Geral do Equipamento Escolar era afirmado que foram sanadas as deficiências encontradas nas referidas vigas VC120, o que pressupõe que as reparações nela efectuadas se encontravam concluídas e em boas condições de segurança, pelo que, se outros impedimentos não existiam, era possível e correcta a entrega, em 4 de Novembro de 1982, do pavilhão polivalente ao Ministério da Educação, com vista à utilização plena da Escola.Juntam-se, por fotocópia, os documentos considerados mais relevantes para complementar esta informação e certificar da segurança dos trabamos de reforço efectuados na Escola de Alfornelos, que, para além dos já citados, são os seguintes:Ofício n.° 6595, de 17 de Novembro de 1982, do LNEC;Oficio n.° 1879, de 25 de Novembro de 1982, desta Direcção-Geral para a Direcção-Geral do Equipamento Escolar.Com os melhores cumprimentos.Direcção-Geral das Construções Escolares, 5 de Janeiro de 1983. — O Director-Geral, Artur Eduardo de Macedo Gonçalves.LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVILEx.mo Sr. Director-Geral das Construções Escolares:Assunto: Análise das condições de segurança estrutural de construções escolares realizadas segundo o sistema CLASP Ml.1 — Acusamos a recepção do vosso ofício de referência, bem como da documentação anexa.2 — Relativamente à Escola de Alfornelos, a documentação de que agora se dispõe permite formular opinião sobre a qualidade dos reforços realizados nasrespectivas vigas VC120. Essa documentação é a que a seguir se discrimina:a) Documentação elaborada pela Sorefame:Desenho de projecto n.° K-06728 [alteração b)]:Refere que os aços dos perfis das vigas e os utilizados nas chapas das flanges são do tipo RSt 37.Reforço das vigas VC120 — Aditamento à nota de cálculo:Apresenta os cálculos de dimensionamento dos cordões de soldadura.Relatório «Trabalhos de reforço da ligação a meio-vão das vigas VC120 — Escola Preparatória de Alfornelos», de 29 de Outubro de 1982:Refere que as chapas utilizadas nos reforços das vigas (chapas soldadas aos banzos inferiores das vigas, chapa de cobrejunta e cantoneiras superiores) são de aço do tipo RSt 37.2, e que os eléctrodos utilizados nas respectivas soldaduras são básicos;Termo de responsabilidade de 18 de Outubro de 1982, relativo à execução dos trabalhos de reforço.b) Documentação elaborada pelo Instituto de Sol-dadura:Certificados n.os 4141 e 4143, de 28 de Dezembro de 1981, de qualificação dos soldadores;Relatórios n.05 9599 «Inspecção não destrutiva de ligações soldadas a meio-vão das vigas VC120», de 16 de Setembro de 1982, e 10 332, sem data, constituindo aditamento ao relatório anterior;Fichas de controle radiográfico n.05 4 e 5, de 29 de Março de 1982. Apresentam os resultados do controle efectuado e concluem pela aceitabilidade dos cordões radiografados.3 — Verifica-se que o conjunto da documentação acima enumerada dá, em princípio, resposta satisfatória, para a Escola de Alfornelos, às questões levantadas na reunião havida em 1 de Outubro de 1982, com a participação de técnicos da DGCE, do LNEC, do Instituto de Soldadura e da Sorefame, segundo as quais a Sorefame deveria:Completar os cálculos de dimensionamento estrutural das soluções de reforço com o dimensionamento dos cordões de soldadura;Apresentar documentação comprovativa de terem sido usados aços soldáveis nas vigas e nas peças de ligação e eléctrodos básicos nas soldaduras,