19 DE ABRIL DE 19852675No mês de Janeiro, e na parte já decorrida de Fevereiro, houve um sensível aumento do número de fugas detectadas/reparadas:"VER DIÁRIO ORIGINAL"Podem verificar-se dois efeitos: por um lado, o grande aumento do número de casos (média da ordem dos 101 casos/semana, isto é, cerca do triplo do «normal; por outro, o da acumulação de pedidos de atendimento, a partir de fins de Janeiro, com consequente demora na resposta (presença dos nossos piquetes) — causa adicional de algum mal-estar por parte de quem julga o seu caso mais importante do que todos os outros, e não é imediatamente atendido.11 —Deste total, verifica-se que:66 % correspondem a fugas nas bocas (perda ou redução de vedação nas ligações);14 % correspondem a fugas nos ramais (em regra, canos de chumbo nas ligações a prédios, correndo nos passeios);17 % correspondem a canalizações partidas;5 % de avarias provocadas por terceiros (reconhecidas).12 — Deve notar-se que a quebra de canalizações se verifica, quase exclusivamente, na parte (ainda substancial: — 45 % do total) da rede constituída por tubos de ferro fundido — material que já não utilizamos, mas foi largamente usado nas redes-gás, em Lisboa como por todo o Mundo, há décadas atrás. Trata-se, pela sua própria natureza, de material muito resistente à erosão, mas frágil — razão por que, com relativa frequência, se encontra «quebrado», em consequência de cedências do solo por cargas exercidas ou na sequência de movimentações de terceiros.Este tipo de «quebras», tal como a perda de vedação nas bocas, agrava-se ciclicamente nos períodos de frio (tracção sobre as bocas) e de chuva (cedências de terrenos). Essa será a razão principal — agravada pela sobre-odorização, que torna qualquer pequena fuga mais sensível — da grande elevação (concentração) de «fugas» no mês de Janeiro a qual, embora anormal (pelo cúmulo das circunstâncias), não tem revelado (as próprias reparações no-lo mostram) sintomas de degradação (entendida em termos de corrosão) das nossas redes.Deve, de resto, assinalar-se que tubo «partido» não significa, salvo casos de excepção, fuga franca de gás: em regra, embora partida, uma canalização mantém-se «em posição» e operacional, ainda que dando, pela fissura, uma pequena passagem, de gás (a que vem a permitir a detecção). .       ...13 — Como elementos muito importantes para diagnóstico da situação, aponta-se ainda que as perdas nas nossas redes se vêm mantendo em valores perfeitamente estáveis e normais, em termos internacionais.14 — Em síntese:O facto de se tratar de uma ponta súbita (por isso, anormal), coincidindo com um período meteorológicamente muito desfavorável (frio e chuva) — que a experiência da exploração revela serem sempre ocasiões de sensível agravamento de avarias — e justapondo-se a uma também anormal subida de número de «chamadas» por «fugas» em instalações interiores (demonstrativas da existência de factores psicológicos e de efeitos decorrentes da sobre-odorização do gás) — leva--nos a não atribuir à circunstância qualquer significado especial.Sem preocupações, portanto, continuar-se-á, no entanto, em atenta observação do fenómeno — que já vem, aliás, dando sintomas de sensível abrandamento.Electricidade de Portugal — EDP, E. P., sem data.SERVIÇO REGIONAL DE AGRICULTURA DE ENTRE DOURO E MINHOSUB-REGIÃO AGRARIA DE VIANA DO CASTELOAssunto: Resposta ao requerimento n.° 1119/111 (2.a), do deputado Roleira Marinho (PSD), sobre ajudas financeiras e outras prestadas à Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Cerveira.Relativamente a um requerimento do Sr. Deputado António Roleira Marinho respeitante a subsídios concedidos à Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Cerveira, enviado à Direcção Regional através do ofício n.° 1003/SAG. 752/84, de 22 de Fevereiro de 1984 da Secretaria de Estado da Agricultura, vimos informar o seguinte:1 — À Cooperativa Agrícola nos anos de 1979 a 1983 foi concedido un emprésimo em 1982 de 11 475 contos e um subsídio não reembolsável de 2640 contos através da linha de crédito do Programa Procalfer, para a construção de armazéns.2 — Foram aprovadas 6 salas colectivas:Gandra — Campos, 1979; Quinta — Campos, 1979;