Searched product:
Brand: eaton
Part number: 239548
Name: Eaton Leistungsschütz 55KW/400V,AC DILM115(RAC240)
Description: | | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 285 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 17 kW, 380 V 400 V: P= 28 kW, 660 V 690 V: P= 43 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | DILM | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 190..240 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 190..240 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 0 V | | Spannungsart zur Betätigung | AC | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 160 A | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 115 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 55 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 55 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 28 kW | | Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 74 kW | | Geeignet für Reiheneinbau | Nein | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 239548 GTIN/EAN: 4015082395483 | Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 383 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton / Möller Leistungsschütz 55KW/400V,AC DILM115(RAC240)
Part number: 239548
Name: Eaton / Möller Leistungsschütz 55KW/400V,AC DILM115(RAC240)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 285 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 17 kW, 380 V 400 V: P= 28 kW, 660 V 690 V: P= 43 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: WechselstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammDILMBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz190..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz190..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 VSpannungsart zur BetätigungACBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V160 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V115 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V55 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V55 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V28 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA74 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: sofort lieferbar | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 239548 | GTIN/EAN: 4015082395483 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 384 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1