Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71366BA000CA0
Name: Siemens 6ES7136-6BA00-0CA0 SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL F. ET 200SP,
Description: | | SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) Die SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping , werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | Simatic | | Versorgungsspannung bei DC | 20,4..28,8 V | | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | | Anzahl der digitalen Eingänge | 8 | | Digitale Eingänge konfigurierbar | Ja | | Eingangsstrom bei Signal 1 | 3,7 mA | | Zulässige Spannung am Eingang | -30..30 V | | Art der Eingangsspannung | DC | | Art des Digitalausgangs | ohne | | Mit optischer Schnittstelle | Nein | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | | Unterstützt Protokoll für LON | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Ja | | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein | | Funkstandard Bluetooth | Nein | | Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | | Funkstandard GPRS | Nein | | Funkstandard GSM | Nein | | Funkstandard UMTS | Nein | | IO-Link Master | Nein | | Systemkomponente | Ja | | Schutzart (IP) | IP20 | | Verzögerungszeit bei Signalwechsel | 0,4..20 ms | | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja | | Tragschienenmontage möglich | Ja | | Wand-/Direktmontage möglich | Nein | | Fronteinbau möglich | Ja | | Rack-Montage möglich | Ja | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja | | SIL nach IEC 61508 | 3 | | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level e | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | | Breite | 15 mm | | Höhe | 73 mm | | Tiefe | 58 mm | | | | Lieferzeit: 24-30 Wochen | | | (Wird für Sie
Category: Steuerungssysteme: SPS Automatisierung
Price: 254.96 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens 
Part number: 6ES7136-6CB00-0CA0
Name: F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF Siemens
Description: DescriptionSIMATIC ET 200SP, F-TM Count 1x1Vcc sin/cos HF, PROFIsafe, 1 voie, pour codeur rotatif incrémental, sin/cos 1Vcc, convient pour BU de type A0.
Category: Entrée-sortie déportée IP20
Price: 586.2 EUR
Supplier country: FRA

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0