Searched product:
Brand: Schneider Electric
Part number: A9F05232
Name: A9F05232 | A9F05232 | Schneider Electric
Description: Produktbeschreibung zu "A9F05232" Herstellernummer: A9F05232 Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 32A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Doppel-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. "A9F05232" Weiterführende Links zu "A9F05232" Datenblatt
Category: Reiheneinbaugeräte: Acti 9 Leitungsschutzschalter bis 63 A
Price: 72.83 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Schneider Electric
Part number: A9F05232
Name: Schneider Electric LS-Schalter 2P 32A D IC60N A9F05232
Description: Hersteller: Schneider Electric | Verpackungseinheit: 1 | Bezeichnung: LS-Schalter | Typenbezeichnung: A9F05232 | Hersteller - Artikelnummer: A9F05232 | Herstellerprogramm: Acti9 | Einbautiefe: 44,5 mm | Auslösecharakteristik: D | Polzahl (gesamt): 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: 2 | Bemessungsstrom: 32 A | Bemessungsspannung: 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA | Spannungsart: AC/DC | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 20 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 10 kA | Frequenz: 50..60 Hz | Energiebegrenzungsklasse: 3 | Unterputzmontage: nein | Mitschaltender Neutralleiter: nein | Überspannungskategorie: 4 | Verschmutzungsgrad: 3 | Zusatzeinrichtungen möglich: ja | Breite in Teilungseinheiten: 2 | Schutzart (IP): IP20 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: -35..70 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1..35 mm² | Explosionsgeschützt: nein | Länge: 400 | Breite: 300 | Höhe: 300 | Gewicht: 18,118 | Zolltarifnummer: 85362010 | Ursprungsland: BG | Reachkennzeichen: N | Kennzeichen Abakus: N | Artikelklasse: Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 32A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Doppel-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Category: Startseite
Price: 51.84 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1