Searched product:
Brand: FESTO
Part number: Firnrohr Automation - Mehr als nur Handel Pneumatik Hydraulik Automatisierungstechnik - Ihr Partner im Sauerland | Firnrohr Automation Vertriebsgesellschaft mbH
Name: DNC-50-100-PPV-A
Description: Produktinformationen "DNC-50-100-PPV-A" DNC-50-100-PPV-A Normzylinder Ident-Nr.: 163373 Weiterführende Links zu "DNC-50-100-PPV-A" Weitere Artikel von Festo
Category: FESTO
Price: 242.81 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: WILO
Part number: 2204757
Name: Wilo Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5
Description: Wilo Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5 Art.Nr.: 2204757 Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, hydraulischem Mindesteffizienzindex MEI ≥ 0,7 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA2.0-I ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie) Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40°C ist eine Glykolbeimischung von 20% bis 40% Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-/ Glykol Gemischen mit Anteilen Glykol >40% bis max. 50% Volumenanteil und einer Medientemperatur von > + 40°C bis max. +120°C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Anschlussspannungen: 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V ±10% 50/60 Hz Regelarten: Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). Konstante Temperatur (T-const.) Konstante Differenztemperatur (dT-const.) Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Sekundär-Pumpen (Multi-Flow Adaptation). Konstanter Volumenstrom (Q-const.) Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Q und H Konstanter Differenzdruck (dp-c) Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) Konstante Drehzahl (n-const.) Benutzerdefinierte PID-Regelung Funktionen: Wärmemengenerfassung Kältemengenerfassung Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) Betriebsarten Doppelpumpe: Haupt-/Reservebetrieb, wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung Integrierter Motorvollschutz Anzeige im "Home-Screen" des graphischen Displays: Aktuell eingestellte Regelungsart Aktueller Sollwert Aktueller Volumenstrom (nur bei angeschlossenem Differenzdrucksensor) Aktuelle Medientemperatur (nur bei angeschlossenem Temperatursensor) Aktuelle Leistungsaufnahme Kumulierter elektrischer Verbrauch Ausführung: 4 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000 (nur an zwei ananlogen Eingängen); Spannungsversorgung mit +24 V DC 2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) 2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten Drehbares graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Bluetooth-Schnittstelle über Wilo-Smart Connect Modul BT Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle mittels Wilo Assistant App Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) Zeitstempel für Fehler/Warnungen und historische Betriebsdaten Permanenter Betriebsdatenspeicher Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen) Entlüftungsventil an der Laterne Lieferumfang: Pumpe Wilo-Smart Connect Modul BT Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen Montageanleitung (Kurzfassung) und Konformitätserklärung Zubehör (muss gesondert bestellt werden): 3 Konsolen mit Befestigungsmaterial für Fundamentaufbau Blindflansche für Doppelpumpengehäuse Montagehilfe für Gleitringdichtung (inkl. Montagebolzen) Zur Anbindung an die Gebäudeauto
Price: 0 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0