Searched product:
Brand: Zylinder (0011426240)[Cla]
Part number: Zylinder (0011426240)[Cla]
Name: Zylinder (0011426240)[Cla]
Description: 0011426240 Cla ZYLINDER 0,00 15.04.2020
Price: 2698.22 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Kessel
Part number: 93007.01/DS
Name: Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix
Description: Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix Art.Nr.: 93007.01/DS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart Deckel Abdeckung Material Kunststoff Abdeckung Farbe violett Dichtheit geruchsdicht Verriegelung Schnellspannverschluss Abmessungen Aufstellfläche Länge 2.147 mm Aufstellfläche Breite 1.108 mm Aufstellfläche Höhe 1.892 mm Einbringmaß Länge 1.910 mm Einbringmaß Breite 940 mm Einbringmaß Höhe 1.678 mm Abwasserinhalt Abscheiderinhalt 650 l Gesamtvolumen 1.350 l Schlammfanginhalt 700 l Speichermenge an Fett 280 l Allgemeine Merkmale Material PE Norm EN 1825: 2004DIN 4040-100 Ausführung Absperreinrichtung ja Entsorgungsart manuelles Reinigungssystem Entsorgungseinrichtung Entsorgungsanschluss Entsorgungsvariante Mix Fülleinrichtung nach DIN 1988 ja Nenngröße (NS) 7 Schauglas nein Schredder-Mix-System ja SonicControl nein Wasserversorgung 1 Schraubventil 1" Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite (DA) 160 Auslauf Nennweite (DN) 150 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden 1.255 mm Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden 1.185 mm Anschluss Zu-/Auslaufstutzen PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Druckabgang (DA) 75 mm Druckabgang (DN) 65 mm Nenndruck (PN) 10 Zulauf Nennweite (DA) 160 mm Zulauf Nennweite (DN) 150 mm Fördereinrichtung Pumpe SPF 300 KE 2.0 Anzahl Pumpen 1 Förderhöhe max. 17 m Förderleistung max. 60 m3/h Betriebsspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz Betriebsart S2 - 30 Min. Leistung P1 3,6 kW Leistung P2 3 kW Drehzahl 2.850 U/min Förderguttemperatur (dauerhaft) max. 40 °C Anschlusstyp CEE-Stecker Gewicht 44 kg Laufrad Typ Radiallaufrad mit Zerhacker Länge Netzanschlussleitung Pumpe 5 m Nennstrom 6,2 A Schutzart Pumpe IP 55 Schutzklasse I Typ Anschlussleitung Pumpe H07RN-F 7G 1,5 mm2 Steuerung Schaltgerät nein Erforderliche Absicherung (RCD) 30 mA Weitere Merkmale Auslieferungszustand installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) CE Kennzeichnung ja Einbausituation freie Aufstellung Fremdüberwachung TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht Lieferumfang Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Price: 0 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0