Searched product:
Brand: eaton
Part number: 208201
Name: Eaton Leistungsschütz m.Br. 2S2Ö 132kW/400V/AC3 DILM250/22(RA250)
Description: | | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 250 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 430 A, gekapselt: Ith= 300 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 825 A, gekapselt: Ith= 742 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 170 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 62 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 137 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI¿, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | DILM | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 110..250 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 110..250 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 110..250 V | | Spannungsart zur Betätigung | AC/DC | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 429 A | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 250 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 132 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 200 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 110 kW | | Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 149 kW | | Geeignet für Reiheneinbau | Nein | | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 2 | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schienenanschluss | | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | | | | Lieferzeit: 3-4 Wochen | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 208201 GTIN/EAN: 4015082082017 | Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 1109.75 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: EATON Electric
Part number: EATON Electric Leistungsschütz DILM250/22(RA250) 2S OE 132kW/400V/AC3
Name: EATON Electric Leistungsschütz DILM250/22(RA250) 2S OE 132kW/400V/AC3
Description: Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3. 400 V: 132 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2 | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110 V|250 V | Spannungsart zur Betätigung: AC/DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 110 V|250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 110 V|250 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3. 400 V: 250 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1. 400 V: 429 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4. 400 V: 200 A | Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4. 400 V: 110 kW | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Produktart: Leistungsschütz | Leistungsschütz, 3-polig + 2 Schließer + 2 Öffner, 132 kW/400 V/AC3Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 430 A, gekapselt: Ith= 300 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 825 A, gekapselt: Ith= 742 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 240 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 62 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 189 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI…, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung
Category: Sonstige Installationsgeräte und Systeme: Schütze
Price: 980.5398455367524 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1