Searched product:
Brand: Eaton Lasttrennschalter 32A, 3-polig P1-32/M4/SVB
Part number: 172865
Name: Eaton Lasttrennschalter 32A, 3-polig P1-32/M4/SVB
Description: Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: mit Metallachse für Schaltschranktiefe 400 mm, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3Technische DatenHerstellerprogrammMoeller seriesAusführung als Hauptschalter JaAusführung als Wartungs-/Reparaturschalter JaAusführung als Sicherheitsschalter NeinAusführung als NOT-AUS-Einrichtung JaAusführung als Wendeschalter NeinAnzahl der Schalter1Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 VBemessungsbetriebsspannung690 VBemessungsdauerstrom Iu32 ABemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V32 ABemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V32 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V13 kWBemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw0,64 kABemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V15 kWSchaltleistung bei 400 V15 kWBedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq80 kAPolzahl3Motorantrieb optional NeinMotorantrieb integriert NeinSpannungsauslöser optional NeinGerätebauartEinbaugerät FesteinbautechnikGeeignet für Bodenbefestigung JaGeeignet für Frontbefestigung 4-Loch NeinGeeignet für Frontbefestigung Zentral NeinGeeignet für Verteilereinbau NeinGeeignet für Zwischenbau JaFarbe des BetätigungselementsrotAusführung des BetätigungselementsTürkupplungsdrehantriebVerriegelbar JaAnschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussSchutzart (IP), frontseitigIP65Schutzart (NEMA)12 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 172865 | GTIN/EAN: 4015081694457 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Lasttrennschalter
Price: 62.33 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton Electric GmbH
Part number: 276865
Name: 276865 | Eaton | EATON DILM12-01 230V50Hz 240V60Hz Leistg
Description: Produktbeschreibung zu "EATON DILM12-01 230V50Hz 240V60Hz Leistg" Herstellernummer: 276865 Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Mirror-Kontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung "EATON DILM12-01 230V50Hz 240V60Hz Leistg" Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz für Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fahige Gerate sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Mirror-Kontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung Weiterführende Links zu "EATON DILM12-01 230V50Hz 240V60Hz Leistg"
Category: Eaton: Industrie-Relais und Schütze
Price: 25.86 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0