Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2320212
Name: Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5A, 120W (2320212)
Description: Produkt­beschrei­bung Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen. Technische Daten: Eingangsdaten DC-Betrieb Eingangsspannung: 24 V DC Eingangsnennspannungsbereich: 24 V DC Eingangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Eingangsspannungsbereich DC: 18 V DC ... 30 V DC Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Pufferzeit: 2 h (mit Batteriemodul 12 AH) Stromaufnahme: 9,4 A (maximal, Netzbetrieb) 10,3 mA (Leerlauf, Netzbetrieb) 1,8 A (Ladevorgang, Netzbetrieb) Zuschaltschwelle fix: ≤ 22 V DC Zuschaltschwelle variabel: 1 V/0,1 s Ausgangsdaten Wirkungsgrad: > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) 98 % (Batteriebetrieb) Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 50 °C) Ausgangsstrombegrenzung: Im Netzbetrieb gemäß vorgeschalteter Strombegrenzung > 7,5 A (Batteriebetrieb) Überbrückungszeit: 28800 s Derating: 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Ausgangsleistung: 120 W Verlustleistung: 2,5 W (Netzbetrieb) 2,65 W (Netzbetrieb) 2,64 W (Batteriebetrieb) 2,93 W (Batteriebetrieb) Parallelschaltbarkeit: ja, bis zu 2 Module mit Redundanzmodul Parallelschaltbarkeit: 2 (Geräte) Serienschaltbarkeit: nein Serienschaltbarkeit: nein Netzbetrieb Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 60 °C) POWER BOOST (IBoost): 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) Selective Fuse Breaking (ISFB): 30 A (-25 °C ... 60 °C) Dauer: 12 ms (SFB Technology) Batteriebetrieb Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 60 °C) POWER BOOST (IBoost): 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) Selective Fuse Breaking (ISFB): 32,5 A (-25 °C ... 60 °C) Dauer: 15 ms (SFB Technology) Signal: Alarm Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Signal: Battery Charge Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Ausgangsspannung: 24 V Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Signal: Battery Mode Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Ausgangsspannung: 24 V Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Energiespeicher Nennspannung UN: 24 V DC Ladeschlussspannung: 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) Ladestrom: 0,2 A ... 1,36 A Nennkapazitätsbereich: 0,8 Ah ... 140 Ah Batterie-Präsenzprüfung / Zeitintervall: 1 min. Batterie-Präsenzprüfung (zyklisch): 60 s IQ Technology: ja Temperaturkompensation: 42 mV/K (voreingestellt) Temperaturkompensation (voreingestellt): 42 mV/K Netzwerkmanagement: Ja Anschlussdaten Schnittstellen Schnittstelle: IFS (Interface System Schnittstelle) LED Signalisierung Signalisierungsarten: LED Relaiskontakt Schnittstelle / Software Signalausgang Benennung Signalisierung: Power In OK Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an statisch an Signalausgang: Schaltausgang Benennung Signalisierung: Alarm Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Farbe: rot Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Signalausgang: Schaltausgang Benennung SignalisierungBattery Charge StatusanzeigeLED-Bargraph Hinweis zur Statusanzeigedynamisch Farbegrün/rot Hinweis zur Statusanzeige: dynamisch Signalausgang: Schaltausgang Benennung Signalisierung: Battery Mode Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Farbe: gelb Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Elektrische Eigenschaften Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 500 V DC Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse: 750 V DC Artikeleigenschaften Produkttyp: Unterbrechungsfreie Stromversorgung DC IQ Technology: ja MTBF (IEC 61709, SN 29500): > 500000 h (25 °C) > 500000 h (40 °C) Isolationseigenschaften Schutzklasse: III Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) Zeit: 316800 h Maße Breite: 35 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 125 mm Einbaumaß Einbauabstand rechts/links: 5 mm / 5 mm Einbauabstand oben/unten: 50 mm / 50 mm Alternative Montage Breite: 123 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 39 mm Montage Montageart: Tragschienenmontage Montagehinweis: anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm Einbaulage: waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 Materialangaben Farbe: aluminium Gehäusematerial: Metall Ausführung der Gehäuse: Aluminium (AlMg3) Ausführung der Haube: Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 85 °C Klimaklasse: 3K3 (nach EN 60721) Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung) Schock: 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) Vibration (Betrieb): < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min.
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 210.7 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand:  TURCK
Part number:  BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
Name: TURCK BL20-4DO-24VDC-0.5A-P, ELECTRONIC MODULE, 4 DIGITAL OUTPUTS, 24V
Description: TURCK BL20-4DO-24VDC-0.5A-P, ELECTRONIC MODULE, 4 DIGITAL OUTPUTS, 24V
Price: 0 USD
Supplier country: USA

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0