Searched product:
Brand: Elektrokabel (0011700860)[Cla]
Part number: Elektrokabel (0011700860)[Cla]
Name: Elektrokabel (0011700860)[Cla]
Description: 0011700860 cla ELEKTROKABEL 2145.17
Price: 1698.26 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: MAICO Ventilatoren
Part number: 0086.0011
Name: Maico Axialrohrventilator 0086.0011 Typ EZR 45/4 B
Description: Maico Axialrohrventilator 0086.0011 Typ EZR 45/4 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR 45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZR 45/4 B, Fördervolumen: 6.670 m³/h, FördervolumenNenn : 4.850 / im opt. Wirkungsgrad , Druck pfs, Nenn : 112 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahl nNenn : 1.340 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 445 / im opt. Wirkungsgrad , INenn : 1,9 / im opt. Wirkungsgrad , IMax: 2,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohr, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,81 kg, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 60 °C, Gesamteffizienz ?: 49,7 %, Messkategorie: D, Effizienzkategorie: total, Effizienzgrad N: 58,3, VSD erforderlich: nein, PBEP: 430 W, FördervolumenBEP : 5.490 m³/h, pf, BEP : 140 Pa, nBEP : 1.370 1/min, Schallleistungspegel LWA5 : 85 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860112 Typ EZR45/4B Hersteller Nummer: 0086.0011 EAN Nummer: 4012799860112 Hersteller: MAICO Ventilatoren
Price: 1027.36 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0