Searched product:
Brand: Siemens Elektronikmodul SIMATIC DP 6ES7136-6BA01-0CA0
Part number: 6ES71366BA010CA0
Name: Siemens Elektronikmodul SIMATIC DP 6ES7136-6BA01-0CA0
Description: SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den BusAdapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. SIMATIC ET 200SP Höchste Flexibilität und stärkste Performance im Feld Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Technische Daten Versorgungsspannung bei DC 19,2..28,8 V Spannungsart der Versorgungsspannung DC Anzahl der digitalen Eingänge 8 Digitale Eingänge konfigurierbar Ja Eingangsstrom bei Signal 1 3,7 mA Zulässige Spannung am Eingang -30..30 V Art der Eingangsspannung DC Art des Digitalausgangs ohne Mit optischer Schnittstelle Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Nein Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Ja Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein Funkstandard GPRS Nein Funkstandard GSM Nein Funkstandard UMTS Nein IO-Link Master Nein Systemkomponente Ja Schutzart (IP) IP20 Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,4..20 ms Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja Tragschienenmontage möglich Ja Wand-/Direktmontage möglich Nein Fronteinbau möglich Nein Rack-Montage möglich Ja Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja SIL nach IEC 61508 3 Performance
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Price: 249.48 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens 1FK2104-4AK00-0CA0 Synchronmotor 1FK2-HD 1,27 Nm
Part number: Siemens 1FK2104-4AK00-0CA0 Synchronmotor 1FK2-HD 1,27 Nm
Name: Siemens 1FK2104-4AK00-0CA0 Synchronmotor 1FK2-HD 1,27 Nm
Description: Fabrikantnr: 1FK21044AK000CA0 Verpakking: 1 Stk
Price: 733.26 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0