Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 5SY6110-6
Name: Siemens | 5SY6110-6 | Leitungsschutzschalter B10A,1pol,T=70 5SY6110-6 | Leitungsschutzschalter
Description: Leitungsschutzschalter B10A,1pol,T=70 5SY6110-6 – Siemens – 4001869245874: LS-Schalter B10A,1pol,T=70,6kA 5SY6110-6 Auslösecharakteristik B, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 ... 50Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 3, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 70mm, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 10A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 6. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 7. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz Schalt Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. Einbautiefe: 70 mm | Auslösecharakteristik: B | Polzahl (gesamt): 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: 1 | Bemessungsstrom: 10 A | Bemessungsspannung: 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV | Spannungsart: AC | Frequenz: 50 Hz | Energiebegrenzungsklasse: 3 | Unterputzmontage: nein | Mitschaltender Neutralleiter: nein | Überspannungskategorie: 3 | Verschmutzungsgrad: 3 | Zusatzeinrichtungen möglich: ja | Breite in Teilungseinheiten: 1 | Schutzart (IP): IP20 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25..55 °C |
Category: Sicherungen-FI-REG-Geräte: Leitungsschutzschalter
Price: 4.39 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 5SY6110-6
Name: Siemens 5SY6110-6 Leitungsschutzschalter B10A 1polid 6kA
Description: Technische Details Eigenschaft Wert Bemessungsspannung: 400 V Frequenz: 50 Hz Breite in Teilungseinheiten: 1 Polzahl (gesamt): 1 Energiebegrenzungsklasse: 3 Zusatzeinrichtungen möglich: ja Überspannungskategorie: 3 Einbautiefe: 70 mm Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 15 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 15 kA Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA Verschmutzungsgrad: 3 Mitschaltender Neutralleiter: nein Anzahl der abgesicherten Pole: 1 Geeignet für Unterputz-Installation: nein Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 bis 55 °C Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0.75 bis 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0.75 bis 35 mm²
Category: Installation
Price: 4.03 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1