Searched product:
Brand: Siemens Stromversorgung 1-ph.,24VDC,20A,IP20 6EP1336-2BA10
Part number: 6EP13362BA10
Name: Siemens Stromversorgung 1-ph.,24VDC,20A,IP20 6EP1336-2BA10
Description: SITOP PSU100S 20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/20 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten sie ein hervorragendes Überlastverhalten: Dank Extra-Power von 150% lassen sich Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos zuschalten und die dauerhafte Überlastfähigkeit von 120% bietet Leistungsreserven bei Erweiterungen. Der hohe Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP smart Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.Technische DatenHerstellerprogrammSITOPSpannungsart der VersorgungsspannungAC1. Ausgangsspannung24 VMax. Ausgangsstrom 120 AAusgangsspannung einstellbar JaNennwert Ausgangsspannung 124 VNennwert Ausgangsstrom 120 AKurzschlussfest JaBemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz230 VBemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz120 VAusgangsspannung geregelt JaLeistungsabgabe480 WStabilisiert JaAusführung des elektrischen AnschlussesSchraubanschlussTragschienenmontage möglich JaWandmontage möglich NeinGeeignet für Reiheneinbau JaEinbaubreite120 mmEinbauhöhe245 mmDirektmontage möglich NeinBreite115 mmHöhe145 mmTiefe150 mmGeeignet für Sicherheitsfunktionen NeinSchutzart (IP)IP20 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 6EP13362BA10 | GTIN/EAN: 4025515152897 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Gleichstromversorgung
Price: 235.4 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens AG
Part number: 6EP1336-2BA10
Name: Sitop PSU100S 20A, StabilizedPower Supply, 120/230VAC, 24V/20ADC, SiemensKood: 6EP1336-2BA10
Description: Overview Specification Downloadable files Sitop PSU100S 20A, StabilizedPower Supply, 120/230VAC, 24V/20ADC, SiemensSITOP PSU100S 24 V/20 A SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A Input Input 1-phase AC ● Note Automatic range selection Supply voltage ● 1 at AC Rated value 120 V ● 2 at AC Rated value 230 V Input voltage ● 1 at AC 85 ... 132 V ● 2 at AC 176 ... 264 V Wide-range input No Overvoltage resistance 2.3 × Vin rated, 1.3 ms Mains buffering at Vin = 120/230 V Mains buffering at Iout rated, min. 20 ms; at Vin = 120/230 V Rated line frequency 1 50 Hz Rated line frequency 2 60 Hz Rated line range 47 ... 63 Hz Input current ● at rated input voltage 120 V 7.5 A ● at rated input voltage 230 V 3.5 A Switch-on current limiting (+25 °C), max. 11 A I²t, max. 10 A²·s Built-in incoming fuse T 10 A (not accessible) Protection in the mains power input (IEC 898) Recommended miniature circuit breaker: from 10 A characteristic C or circuit-breaker 3RV2411-1JA10 (120 V) or 3RV2411-1FA10 (230 V) Output Output Controlled, isolated DC voltage Rated voltage Vout DC 24 V Total tolerance, static ± 3 % Static mains compensation, approx. 0.5 % Static load balancing, approx. 1 % Residual ripple peak-peak, max. 150 mV Spikes peak-peak, max. (bandwidth: 20 MHz) 240 mV Adjustment range 24 ... 28 V Product function Output voltage adjustable Yes Output voltage setting via potentiometer; max. 480 W Status display Green LED for 24 V OK Signaling Relay contact (NO contact, rating 50 V DC/ 0.3 A) for "24 V OK" On/off behavior No overshoot of Vout (soft start) Startup delay, max. 1.5 s Voltage rise, typ. 50 ms Voltage increase time of the output voltage maximum 500 ms Rated current value Iout rated 20 A Current range 0 ... 20 A ● Note 24 A up to +45°C; +60 ... +70 °C: Derating 5%/K Supplied active power typical 480 W Short-term overload current ● on short-circuiting during the start-up typical 35 A ● at short-circuit during operation typical 35 A Duration of overloading capability for excess current ● on short-circuiting during the start-up 100 ms ● at short-circuit during operation 100 ms Parallel switching for enhanced performance Yes Numbers of parallel switchable units for enhanced performance 2 Efficiency Efficiency at Vout rated, Iout rated, approx. 90 % Power loss at Vout rated, Iout rated, approx. 53 W Closed-loop control Dynamic mains compensation (Vin rated ±15 %), max. 1 % Dynamic load smoothing (Iout: 50/100/50 %), Uout ± typ. 3 % Setting time maximum 10 ms Protection and monitoring Output overvoltage protection Yes, according to EN 60950-1 Current limitation, typ. 21 A Property of the output Short-circuit proof Yes Short-circuit protection Electronic shutdown, automatic restart Enduring short circuit current RMS value ● maximum 7 A Overcurrent overload capability in normal operation overload capability 150 % Iout rated up to 5 s/min Overload/short-circuit indicator - Safety Primary/secondary isolation Yes Galvanic isolation Safety extra-low output voltage Uout acc. to EN 60950-1 and EN 50178 Protection class Class I Leakage current ● maximum 3.5 mA ● typical 1 mA Degree of protection (EN 60529) IP20 Approvals CE mark Yes UL/cUL (CSA) approval cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) Explosion protection IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 FM approval - CB approval Yes Marine approval DNV GL EMC Emitted interference EN 55022 Class B Supply harmonics limitation EN 61000-3-2 Noise immunity EN 61000-6-2 environmental conditions Ambient temperature ● during operation 0 ... 70 °C — Note with natural convection ● during transport -40 ... +85 °C ● during storage -40 ... +85 °C Humidity class according to EN 60721 Climate class 3K3, no condensation Mechanics Connection technology screw-type terminals Connections ● Supply input L1, N, PE: 1 screw terminal each for 0.2 ... 4 mm² single-core/finely stranded ● Output +, -: 2 screw terminals each for 0.2 ... 4 mm² ● Auxiliary 13, 14 (alarm signal): 1 screw terminal each for 0.14 ... 1.5 mm² Width of the enclosure 115 mm Height of the enclosure 145 mm Depth of the enclosure 150 mm Required spacing ● top 50 mm ● bottom 50 mm ● left 0 mm ● right 0 mm Weight, approx. 2.4 kg Product feature of the enclosure housing for side-by-side mounting Yes Installation Snaps onto DIN rail EN 60715 35x7.5/15 Electrical accessories Buffer module Mechanical accessories Device identification label 20 mm × 7 mm, pale turquoise 3RT1900-1SB20 MTBF at 40 °C 1 778 916 h Other information Specifications at rated input voltage and ambient temperature +25 °C 
Price: 241.75 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1