Searched product:
Brand: Claas
Part number: 0000168730
Name: Claas - 0000168730 - STIFTKONTAKT
Price: 0.58 EUR
Supplier country: NLD

Found product:
Brand: EIBMARKT
Part number: SA.12.16
Name: KNX Schaltaktor 12fach mit Handbetrieb und sehr umfangreichen Parametern SA.12.16 | EIBMARKT | SA.12.16 | Schaltaktor <supplier>.de
Description: KNX Schaltaktor 12fach mit Handbetrieb und sehr umfangreichen Parametern SA.12.16 – EIBMARKT : KNX Schaltaktor 12-fach SA.12.16 – EIBMARKT GmbH 6f. 16A, 6f. 8A (230V AC1), Bestellnummer N000202. Voraussetzung zur Inbetriebnahme: ETS4 oder höher. 12-fach Schaltaktor mit sehr umfangreichen Parametern wie beispielsweise: Einsetzbar als Schaltaktor (Pro Kanal Schaltaktorbetrieb oder Heizungsaktorbetrieb wählbar) mit Preset-, Szenen- und Schwellwertfunktion, pro Kanal inkl. zwei parametrierbaren Logikfunktionen, einer Timerfunktion (Ein/Aus/Treppenhaus) sowie Zwangs- und Sicherheitsobjekten. Jeder Kanal kann zusätzlich als Öffner oder Schliesser mit Statusrückmeldung und mit Betriebsstundenzähler parametriert werden. Einsetzbar als Heizungsaktor (Pro Kanal Schaltaktorbetrieb oder Heizungsaktorbetrieb wählbar) mit Reglerüberwachung (Ausfall Stellsignal Temperatursensor), Pulsweitenmodulation über 1Byte Objekt (PWM) pro Kanal, inkl. Spülfunktion, Zwangsführungs- und Statusfunktion und mit Betriebsstundenzähler parametrierbar. Auszugsweise Funktionen in der Betriebsart als Schaltaktor: Neben vielen Parametern hat dieser Aktor auch je Kanal eine Treppenlichtfunktion mit Abschaltwarnung integriert. Bevor die Zeit im Aktor abgelaufen ist, haben Sie die Möglichkeit dies über ein Kommunikationsobjekt auf den Bus zu senden. Optisch können Sie sich das durch ein kurzes Aus- und wieder Einschalten anzeigen lassen. Mit dieser Funktion wird verhindert, dass Sie nicht auf einmal im Dunkeln stehen. Die Zeit für die Treppenhausfunktion ist fest im Aktor oder auch über ein Kommunikationsobjekt änderbar. Sie können damit beispielsweise durch ein LCD/LED Minitableau oder über eine Visualisierung diese Zeiten ändern. Neben dieser Funktion bietet der Aktor noch die übliche Ein- /Ausschaltverzögerung. Weiterhin kann jeder Kanal mit Betriebsstundenzählerfunktion parametriert werden. Für jeden Kanal können zwei Presets definiert werden, die je Kanal über ein Kommunikationsobjekt Preset ½ aufgerufen werden können, Dabei ruft ein 0 -Telegramm den jeweiligen Preset-1-Wert und ein 1 -Telegramm den jeweiligen Preset-2-Wert auf. Das Kommunikationsobjekt Preset ½ ändern dient zum Einlernen von Preset Werten über den EIB KNX Bus, sofern diese Funktion über ETS Parameter aktiviert wurde. Pro Kanal werden die Wertigkeiten dafür via ETS Parameter definiert. Diese Einstellungen sind über den Bus ebenfalls beeinflussbar via 1Bit Kommunikationsobjekt mit dem Namen Preset ½ setzen. Sie stellen die Ausgänge so ein wie gewünscht und können diese über einen Taster, Visualisierung oder Touch speichern und abrufen. Neben den Presets können Sie jedem Kanal bis zu 6 verschiedene Lichtszenen zuordnen. Den jeweiligen Standard Default Wert legen Sie in den Parametern fest und können diese auch über den Bus beeinflussen. Für den Aufruf und das Speichern von Lichtszenen steht Ihnen je Kanal ein 1 Byte Objekt Szene zur Verfügung. Je nachdem, welchen Wert Sie in das Objekt schreiben, wird eine Lichtszene ausgelöst oder im Aktor abgespeichert. In jedem Kanal sind jeweils zwei Logikgatter mit je 4 Eingängen möglich. Für diese Logikgatter können die Funktionen UND, ODER, XODER oder TOR parametriert werden. Welchen Zustand der jeweilige Ausgang des Gatters bei Busspannungswiederkehr annehmen soll ist parametrierbar. Der Aktor bietet Ihnen noch eine Sicherheitsfunktion, bestehend aus 3 verschiedenen Sicherheitsprioritäten, für besondere Anwendungen. Diese Funktion ist mit der Sicherheitsfunktion aus den Jalousie-Aktoren identisch. Bleibt ein Telegramm aus, kann jeder Kanal individuell in einen definierten Zustand geschaltet werden. Eine Zwangsführung ist hier ebenfalls bei jedem Kanal einstellbar. Zusätzlich gibt es noch eine Schwellwertfunktion, welche für Zahlenwerte im 1Byte/2Byte Format aus dem Bus angewendet werden kann. Der Aktor reagiert auf dieses 1 Byte oder 2 Byte Telegramm und schaltet dann in den gewünschten Zustand. Dadurch können Überwachungsfunktionen parametriert werden oder auch nur die Außenbeleuchtung lichtabhängig geschaltet werden. Der Standard Default Schwellwert, d.h. ab wann der Aktor in welcher Form reagieren soll, wird in den Parametern definiert. Dieser Wert ist auch extern über Bus veränderbar. Statusobjektrückmeldungen sind ebenfalls enthalten. Auszugsweise Funktionen in der Betriebsart als Heizungsaktor: Der Aktor kann auch als Heizungsaktor betrieben werden (pro Kanal wählbar). Alle handelsüblichen Heizkörper-Ventile sind anschließbar und es kann parametriert werden, ob das jeweilige Ventil stromlos geöffnet oder geschlossen ist. Die Ansteuerung der Ventile kann entweder über ein Bit oder 1 Byte erfolgen. Eine Rückmeldung „Heizen“ und des aktuellen Schaltzustandes ist integriert. Die Zykluszeiten für die stetige Regelung sind als Parameter individuell einstellbar. Das Stellsignal des externen Reglers (Temperatursensor) kann überwacht werden, sodass ein Ausfall des Stellsignal zu einer parametrierten Ventilstellung führt. Eine Zwangsführun
Category: Smart Home: Schaltaktor
Price: 189.86 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0