Searched product:
Brand: ITEM
Part number: 0.0.294.14
Name: 0.0.294.14 Manufactured by ITEM
Description: 0029414 BEARING UNIT ALUMINUM ZINC PLATE 20NM BOLT TORQUE 4400N STATIC LOAD FACTOR 7800N DYNAMIC LOAD FACTOR
Category: Machine Parts
Price: 107.68 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABS
Part number: 07575013
Name: ABS Hebeanlage Sanimat 8002 100C CB1.2 PE29/4C | 10m | 07575013
Description: ABS Hebeanlage Sanimat 8002 100C CB1.2 PE29/4C | 10m | 07575013 400 V; 6,4 A; 800 l; max. 38 l/s; 311 kg; 10 m Kabel Art.Nr.: 07575013 Hebeanlage Typ ABS Sanimat 8002 100C CB1.2 PE29//4C Doppelhebeanlage gemäß DIN/EN 12050-1 bestehend aus: Korrosionsbeständiger PE Sammelbehälter mit Revisionsöffnung, Entleerungsstutzen, Bodenbefestigung und elastischer Verbindung für Handmembranpumpe, Behälterabmessungen L/B/H = 1020 / 760 / 1200 mm / Behältervolumen 800 Liter 2 x Pumpenanschlussstutzen mit Kreiselkammerstütze je Pumpe 1 x Zulaufanschlussmöglichkeit mit Zulaufflansch DN 150 - Zulaufhöhe 1000 mm 1 x Entlüftungsstutzen DN 70 1 x Staurohr, im Behälter eingelassen mit 2 x 10 m Steuerleitung Pumpen der EffeX-Reihe Typ XFP 100C CB1.2 PE29/4 C 50EX Tauchmotorpumpe mit IE3 Premium-Effizienz Motor. Explosionsgeschützte Ausführung EExd II BT4 nach ATEX 94/9/EG ausgelegt für Dauerbetrieb bei Nass- und Trockenaufstellung ohne zusätzliche Kühlung. Pumpe gem. EMV-Richtlinie 2004/118/EG. Temperaturanstieg nach NEMA Klasse A. Motor zertifiziert gem. IEC60034-30 Der modulare Aufbau aus druckwasserdicht gekapseltem, voll überflutbarem Motor und der Hydraulik bilden ein kompaktes und robustes Blockaggregat. Steckbare und druckwasserdichte Kabeleinführung. Überwachung der Motortemperatur durch 3 Temperaturschalter (TCS). Stator nach Isolationsklasse H. Doppelte, drehrichtungsunahängige Gleitringdichtung. Leckageüberwachung durch Feuchtesensor (DI-System). Auswertegeräte für DI und TCS nicht enthalten. Leistungsdaten Fördermedium: Abwasser Mediumtemperatur: max. 40° C Förderstrom: max. 157 m³/h Förderhöhe: max. 13,1 m Hydraulikdaten Contrablock Plus Wirkungsgrad nachstellbar Druckstutzen: DN 100 Saugstutzen: DN 100 Laufradform: Einkanallaufrad Laufradversion: .2(Ø 195 mm) Freier hydr. Durchgang: 75 mm Max. Wirkungsgrad Hydraulik: 75,3 % Wirkungsgrad Motor bei P2Nenn: 86,48 % Motordaten Motorleistung elektr. (P1): 3,411 kW Motornennleistung (P2): 2,95 kW Betriebsspannung: 400 Volt / 3 / 50 Hz Spannungstoleranz: ± 10 % Nennstrom (IN): 6,4 A Anlaufstrom (DOL): 36,1 A Einschaltung: Direkt (DOL) Drehzahl: 1.435 min-1 Kabeltyp: H07RN8-F 7G1,5 Kabellänge: 10 m (freies Kabelende) Schutzart: IP 68 Werkstoffe Motorgehäuse GG25 / EN-GJL-250 Kreiselkammer GG25 / EN-GJL-250 Laufrad GG25 / EN-GJL-250 Bodenplatte GG25 / EN-GJL-250 Motorwelle 1.4021 (X 20 Cr 13) Fangbügel 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Schrauben 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Gleitringdichtung (primär) SiC / SiC (sekundär) SiC / C Elastomere NBR Deckanstrich (RAL 9005) 120µm / 2k-Epoxidharz Steueranlage CP212 für zwei Pumpen 400 Volt Doppelschaltanlage für zwei Pumpen bis max. 2x3,5 kW (max. 16 Ampere) in Direkteinschaltung. Anschlussmöglichkeit für Niveausteuerung über digitalen Eingang (z.B. ABS Kugelschwimmerschalter), analogen Eingang 4-20 mA (z.B. ABS Niveausonde) oder Drucksensor (z.B. Staurohr oder Luftglocke). Eingebaut im ABS Kunststoff-Gehäuse (IP 65) zur WandmontageGehäuseabmessungen (BxHxT): 250x370x120 mm, Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker 16A inkl. Phasenwender. Bedieneinheit inkl. Display (2x16 Zeichen) und Auswahl über Drehknopf. Interner H-0-A Schalter und RS 232 Kommunikations-Serviceport. Spannungsversorgung 230 VAC ±10%, 50/60 Hz Externe Absicherung max. 16 Ampere Bemessungsspannung max. 440 Volt Bemessungsleistung max. 2x3,5 kW bei 400 Volt Umgebungsbetriebstemp. -20°C bis+60°C EMC Aussendung gemäß EN 61000-6-3:2001 EMC Verträglichkeit gemäß EN 61000-6-2:1999 LVD elektrische Sicherheit EN 61010-1 Maschinenrichtlinien EN 60204-1 Digitale Ausgangsrelais 250 Volt AC max. 4 Ampere bzw. max. 100 VA Eine potentialfreie Sammelstörmeldung als Wechsler, 2 potentialfreie Einzelstörmeldungen als Schließer. Potentialfreie Betriebsmeldungen sind je Motorschütz abgreifbar. Digitale Eingänge 5-34V DC, 10 kΩ / analoger Eingang 4-20mA Temperatursensor wahlweise für PTC oder Bi-Metall 12 Bit Auflösung analoger Eingang für Niveausensor Eingang für Pumpenverriegelung über externes Signal Umfassender Pumpenschutz durch Auswertung von: Übertemperatur, Überlast, Phasenfolge (Drehrichtung), Phasenausfall, Dichtigkeit und Trockenlaufschutz mittels cos φMessung, inkl. integrierter Summer. Einstellungen und Anzeige über Display mit Mehrsprachenauswahl. Alle Alarmmeldungen werden in Klartext auf dem Display angezeigt. Angezeigte Werte im Betrieb: Niveau (bei Verwendung 4-20 mA-Eingang), Motorstrom, cos φ, Anzahl der Starts und die Betriebsstunden je Pumpe. Einstellmöglichkeiten: Start-/Stoppniveau je Pumpe, Start-/Stoppverzögerung, Verriegelung Parallelbetrieb (Grundlast/Spitzenlast),Vertauschung (abstellbar), Strombereich für Motorschutz, Zwangsstart und Backupstart (Notbetrieb) über optionalen Hochwasser-Schwimmerschalter und Einstellmöglichkeit der Nachlaufzeit zur Belüftung eines Staurohres. Kompressor Typ CA641 Zur pneumatischen Niveaumessung über Lufteinperlung eingebaut in CP-Steueranlage Wartungshinweise gem. Europäischer Norm EN 12056 müssen Abwasserhebeanlagen regelmäßig (durch einen 
Price: 14960.9 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0