Searched product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RT20262NB30
Name: Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 3pol 3RT2026-2NB30
Description: Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 3pol 3RT2026-2NB30 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 21 ...28V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 21 ...28V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 21 ...28V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 15,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 7,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Reihe 3RT2 zeichnet sich im Vergleich zur Vorgängerreihe 3RT1 durch eine höhere Leistung aus.Die Schütze 3RT2 sind klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet und erprobt.Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.Die Schütze 3RT2 sind mit Schraubanschluss, Federzuganschluss oder Ringkabelschuhanschluss lieferbar.Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT2 thermische Überlastrelais 3RU21 oder elektronische Überlastrelais 3RB30 angebaut werden.Die Überlastrelais sind getrennt zu bestellen.Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspannungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt.Sie haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor und Suppressordiode +2 bis 5 ms) Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 116.95 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens 3RT20262NB30 100% Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss (8 Angebote) Leistungsschütz, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 S + 1 Ö, AC (50-60 Hz) DC-Betätigung AC / DC 21-28 V, 3-polig, Baugröße S0, Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Sc... nicht lagernd
Part number: Siemens 3RT20262NB30 100% Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss (8 Angebote) Leistungsschütz, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 S + 1 Ö, AC (50-60 Hz) DC-Betätigung AC / DC 21-28 V, 3-polig, Baugröße S0, Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Sc... nicht lagernd
Name: Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss
Description: Siemens: Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss (3RT20262NB30, 4011209834347) in 'Niederspannungsschaltgeräte' > 'Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom': Order best price offe<supplier> for Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Automation technology, Low voltage switchgear: Power contactor
Price: 102.17 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0