Searched product:
Brand: LISSMAC_Maschinenbau
Part number: 1029043
Name: Steuerblock HDS11 2-fach
Description: LISSMAC Maschinenbau: Steuerblock HDS11 2-fach (1029043) in 'Ersatzteile' > 'Lissmac Ersatzteile': Preiswerte online Angebote für Steuerblock HDS11 2-fach direkt bestellen bei <supplier>, der Beschaffungsplattform für Geschäftskunden.
Category: Haustechnik, Gebäudetechnik
Price: 1626.29 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Maico
Part number: 0095.0241
Name: Maico PP45K 0095.0241 PushPull 45 Einzelraumlüfter 12V, mit elektr. Innenklappe
Description: Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, mit Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Um eine effiziente Lüftung zu erreichen, wird empfohlen, die Geräte paarweise zu betreiben. Die Geräteversion PP 45 K verfügt über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Mögliche Funktionen des Bedienteils RLS 45K:- 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m³/h - 3 Betriebsprogramme (Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und sensorgeführter Autobetrieb) - Stoßlüftung (zeitbegrenzte Intensivlüftung)- Einschlaf-Funktion (zeitbegrenzte Abschaltung)- Gerätekonfiguration per Inbetriebnahmesoftware mit PC/Laptop (Windows),- Kommunikation zwischen Abluftgeräten (z.B. ECA/ER) und PushPull Geräten Beim Anlauf eines Abluftventilators gehen die PushPull-Geräte auf Zuluftbetrieb, um den entstehenden Unterdruck zu kompensieren. Der Zuluftbetrieb ist mit einem Nachlauf von 0,6 oder 15 min möglich. Dabei wird auch die angeschlossene Geräteanzahl berücksichtigt. Die Raumluftsteuerung RLS 45 K kann mit dem internen Feuchtesensor PP 45 HYI oder mit den externen Sensoren PP45 HY, PP 45 CO2 und PP 45 VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Elektrischer AnschlussDas Gerät wird betriebsfertig montiert geliefert.Elektrischer Anschluss erfolgt mittels Steckverbindung.Verbindung zur Raumluftsteuerung RLS 45 K über steckbare Steuerleitungen.Die 12 VDC Stromleitung der Raumluftsteuerung RLS 45 K zum Gerät ist gleichzeitig die Steuerleitung. MontagehinweiseEinbau der Rohbauhülse PP 45 RHK (DN 160) oder RHL (DN 160) sowie einer Außenabdeckung in eine Kernlochbohrung DN 160 mit einer Neigung von 1-2 %. Wir empfehlen die Kernbohrung mit DN 182 auszuführen und die Neigung der Hülse mittels beigelegter Styroporkeile auszurichten. Die Rohbauhülse ist mit Putzschutzdeckeln vor Verunreinigungen geschützt. Anschließend folgt die Integration des PushPull-Lüfters. WärmetauscherMit dem Hochleistungswärmetauscher und dem hocheffizienten EC-Ventilator erreichen die Geräte einen Wärmebereitstellungsgrad von 84,3 % beim Referenzvolumenstrom nach EN 13141-8. KondensatablaufDie Abführung des Kondensats erfolgt über eine integrierte Kondensatabtropfkante in der Außenabdeckung. notwendiges Zubehör: - Rohbauhülse PP 45 RHK ( 500 mm) oder- Rohbauhülse PP 45 RHL ( 800 mm)- Außenabdeckung PP 45 AK ( Kunststoff), PP 45 AE (Edelstahl) oder PP 45 AW ( Stahlblech weiß) für Außenwandmontage- Laibungselement PP 45 LE für Laibungskanalmontage- Bedienteil RLS 45 KÜber die Raumluftsteuerung RLS 45 K können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. optionales Zubehör: - Schalldämmelement PP45 SE- Mauerblock PP 45 MB- Leistungsteil PP 45 LT- EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO- EnOcean-Actor PP 45 ACT- Feuchtesensor PP 45 HYI und PP 45 HY- CO2-Sensor PP 45 CO2- VOC-Sensor PP 45 VOC- Luftfilter, Ersatz PP 45 G2, PP 45 G3 und PP 45 G2P Technische Daten:Fördervolumen 15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/hEnergieeffizienzklasse A+Bemessungsspannung 12 V DCSPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7) 11 Wh/m³Maximale Leistungsaufnahme 1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 WSchutzart IP 00Einbaulage waagerechtSystemart dezentralMaterial Gehäuse Kunststoff PPMaterial Wärmetauscher KeramikFarbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016Filterart Außen- und AbluftfilterFilterklasse G2 / G3Anschlussdurchmesser 160 mmNotwendiger Mauerdurchbruch 162 bis 182 mmWandstärke 290 mm / 500 mmWandstärke 265 mm (wenn der Einschub mit Wandhülse bündig ist) / 500 mmMax. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-8 84,3 %Notwendige Raumluftsteuerung RLS 45 KSchalldruckpegel 23 dB(A) / 28 dB(A) / 33 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A) / Abstand 1 m, FreifeldbedingungenBewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w 45 dB Installationshinweis gemäß § 13 NAV Bitte beachten Sie, dass Geräte mit einem Anschlusswert von 230V je nach Leistungswert mit einem Schutzkontaktstecker oder einem Festanschluss (ohne Stecker) ausgeliefert werden. Sollte das Gerät über einen Festanschluss verfügen, so ist ein Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen. Alle Geräte mit einem Anschlusswert ab 400V sind über einen geeigneten Starkstromanschluss zu betreiben und dürfen ausschließlich von einem Elektrofachmann angeschlossen werden. Bei Geräten deren Nennleistung mehr als 12KW beträgt, wird eine Zustimmung Ihres Netzbetreibers erforderlich. Hierzu wenden Sie sich bitte vor der Installation an den Netzbetreiber oder an ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen. Ein solches Installationsunternehmen ist Ihnen dabei behilflich die erforderliche Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.
Category: PushPull
Price: 289.71 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0