Searched product:
Brand: Alre-it
Part number: E6090330
Name: Alre-it | JTF-21/12 | Frostschutzthermostat AP -10-12°C TR 12m JTF-21/12 | E6090330 | Temperaturfühler
Description: Frostschutzthermostat AP -10-12°C TR 12m JTF-21/12 – Alre-it – E6090330 – 4050528030641: Frostschutzthermostat AP -10-12°C TR 12m JTF-21/12 Messbereich unterer Wert -10°C, Messbereich oberer Wert 12°C, Differenzwert 1 ... 1K, Anzahl der Schaltschritte 1, Differenz zwischen Schaltstufen 5 ... 5K, Ausführung Aufnehmer/Fühler kapillar, Länge Kapillar 12m, Max. Spannung der Kontakte 230V, Max. Kontaktbelastung 15A, Schutzart (IP) IP40, Höhe 112mm, Breite 105mm, Tiefe 55mm, Zur Sicherung von Warmwasserheizregistern gegen Einfrieren. Alle Geräte sind eigensicher und haben eine plombierbare Sollwerteinstellung. Für Temperaturmessung nicht aggressiver Gase. Der Frostschutzwächter JTF-21 verfügt über 2 Schaltausgänge, wodurch vor Erreichen des Gefahrenpunktes bereits Eingriffe in das System möglich sind. Zum Verspannen des Kapillars vor dem Heizregister sind die Montageklammern JZ-05 / 6 M (Metall) oder JZ-05 / 6 K (Kunststoff) zu verwenden. Das Kapillar ist auf der ganzen Länge aktiv. Das Gerät spricht an, wenn ca. 60 cm Kapillar den eingestellten Skalenwert erreicht. Montageklammern, Tauchhülsen und Schutzwendel gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. Messbereich: -10..12 °C | Differenz verstellbar: nein | Differenzwert: 1 K | Anzahl der Schaltstufen: 2 | Differenz zwischen Schaltstufen: 5 K | Ausführung Aufnehmer/Fühler: kapillar | Länge Kapillar: 12 m | Max. Spannung der Kontakte: 230 V | Max. Kontaktbelastung: 15 A | Mit Tauchrohr: nein | Schutzart (IP): IP40 | Explosionsgeschützt: nein | Höhe: 112 mm | Breite: 105 mm | Tiefe: 55 mm |
Category: Heizung-Klima-Lüftung: Temperaturfühler
Price: 251.6 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Alre
Part number: E6090330
Name: Alre JTF-21/12 JTF-21/12 Frostschutzthermostat
Description: | | Zur Sicherung von Warmwasserheizregistern gegen Einfrieren. Das Gerät ist eigensicher und hat eine plombierbare Sollwerteinstellung. Für Temperaturmessung nicht aggressiver Gase. Der Frostschutzwächter JTF-21 verfügt über 2 Schaltausgänge, wodurch vor Erreichen des Gefahrenpunktes bereits Eingriffe in das System möglich sind. Zum Verspannen des Kapillars vor dem Heizregister sind die Montageklammern JZ-05 / 6 M (Metall) oder JZ-05 / 6 K (Kunststoff) zu verwenden. Das Kapillar ist auf der ganzen Länge aktiv. Das Gerät spricht an, wenn ca. 60 cm Kapillar den eingestellten Skalenwert erreicht. Montageklammern, Tauchhülsen und Schutzwendel gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. Die Hysterese zwischen den Stufen beträgt ca. 5 K. | | Technische Daten | | Messbereich | -10..12 °C | | Schaltdifferenz einstellbar | Nein | | Differenzbereich/Schalthysterese | 1 K | | Länge Kapillar | 12 m | | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 200 °C | | Max. Spannung der Kontakte | 230 V | | Max. Kontaktbelastung | 15 A | | Kontaktverriegelung | Nein | | Schutzart (IP) | IP40 | | Explosionsgeschützt | Nein | | Höhe | 112 mm | | Breite | 105 mm | | Tiefe | 55 mm | | | | Lieferzeit: 3-4 Wochen | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: E6090330 GTIN/EAN: 4050528030641 | Hersteller: Alre Mehr Artikel von: Alre | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Schaltgeräte,Schütze: Temperaturregler
Price: 228.16 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1