Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2904602
Name: Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/20 DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240 V dc, 110 → 250 V dc, 24V dc
Description: Bestellen Sie Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/20 DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240 V dc, 110 → 250 V dc, 24V dc 2904602 oder weitere DIN-Schienen Netzteile mit versandkostenfreier Lieferungen für Bestellungen ab €75 bei RS Components.
Category: DIN-Schienen Netzteile
Price: 266.4 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2904602
Name: Phoenix Contact Stromversorgung - QUINT4-PS/1AC/24DC/20, 20A, 480W (2904602)
Description: Produkt­beschrei­bung Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden. Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Technische Daten: Eingangsdaten Steuereingang (konfigurierbar) Rem: Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) Default: Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) AC-Betrieb Netzform: Sternnetz Eingangsnennspannungsbereich: 100 V AC ... 240 V AC Eingangsspannungsbereich: 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % Derating: < 100 V AC (1 %/V) Spannungsfestigkeit max.: 300 V AC 60 s Landesnetzspannung typisch: 120 V AC 230 V AC Spannungsart der Versorgungsspannung: AC Einschaltstromstoß: typ. 11 A (bei 25 °C) Einschaltstromstoßintegral (I2t): < 0,4 A2s Einschaltstromstoßbegrenzung: 11 A (nach 1 ms) Frequenzbereich AC50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % Frequenzbereich (fN)50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 16,7 Hz (nach EN 50163) Netzausfallüberbrückungszeit: typ. 28 ms (120 V AC) typ. 29 ms (230 V AC) Stromaufnahme: 6,8 A (100 V AC) 5,5 A (120 V AC) 2,8 A (230 V AC) 2,7 A (240 V AC) Nennleistungsaufnahme: 520 VA Schutzbeschaltung: Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter Leistungsfaktor (cos phi): 0,98 Einschaltzeit: < 1 s Einschaltzeit typisch: 300 ms (aus dem SLEEP MODE) Eingangssicherung: 12 A (träge, intern) Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz: 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) Ableitstrom gegen PE: < 3,5 mA 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) DC-Betrieb Eingangsnennspannungsbereich: 110 V DC ... 250 V DC Eingangsspannungsbereich: 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % Derating: < 110 V DC (1 %/V) Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Stromaufnahme: 6 A (110 V DC) 2,5 A (250 V DC) Ausgangsdaten Wirkungsgrad: typ. 92,4 % (120 V AC) typ. 94 % (230 V AC) Ausgangscharakteristik: U/I Advanced Smart HICCUP FUSE MODE Nennausgangsspannung: 24 V DC Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet): 24 V DC ... 29,5 V DC (leistungskonstant) Nennausgangsstrom (IN): 20 A Statischer Boost (IStat.Boost): 25 A Dynamischer Boost (IDyn.Boost): 30 A (5 s) Selective Fuse Breaking (ISFB): 120 A (15 ms) Magnetische Sicherungsauslösung: A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 Derating: > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Rückspeisefestigkeit: ≤ 35 V DC Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP): ≤ 32 V DC Regelabweichung: < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) < 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) Restwelligkeit: < 50 mVSS (bei Nennwerten) Kurzschlussfest: ja Leerlauffest: ja Ausgangsleistung: 480 W 600 W 720 W Scheinleistung: 660 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) 644 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) Verlustleistung Leerlauf maximal: < 5 W (120 V AC) < 5 W (230 V AC) Verlustleistung Nennlast maximal: < 40 W (120 V AC) < 32 W (230 V AC) Verlustleistung SLEEP MODE: < 5 W (120 V AC) < 5 W (230 V AC) Crest Faktor: typ. 1,55 (120 V AC) typ. 1,65 (230 V AC) Anstiegszeit: < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) Parallelschaltbarkeit: ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung Serienschaltbarkeit: ja Signal Signalerde SGnd: Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem Signal Out 1 (konfigurierbar) Digital: 24 V DC 20 mA Default: 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet Signal Out 2 (konfigurierbar) Digital: 24 V DC 20 mA Analog: 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) Default: 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) Defaultgeschlossen (UOut > 0,9 USet) Digital: 24 V DC 1 A 30 V AC/DC 0,5 A Anschlussdaten LED Signalisierung Signalisierungsarten: LED Potenzialfreier Signalkontakt Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) Remote-Kontakt Signalerde SGnd Signalausgang POut> 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 480 W) UOut> 0,9 x USet (LED leuchtet grün) Elektrische Eigenschaften Anzahl Phasen: 1,00 Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) Isolationsspannung Ausgang/PE: 0,5 kV DC (Typprüfung) 0,5 kV DC (Stückprüfung) Isolationsspannung Eingang/PE: 2,5 kV AC (Typprüfung) 2,4 kV AC (Stückprüfung) Schaltfrequenz: 90 kHz ... 110 kHz (Hilfswandler-Stufe) 70 kHz ... 330 kHz (Hauptwandler-Stufe) 50 kHz ... 70 kHz (PFC-Stufe) Artikeleigenschaften Maße Breite: 70 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 125 mm Einbaumaß Einbauabstand rechts/links: 5 mm / 5 mm Einbauabstand oben/unten: 50 mm / 50 mm Alternative Montage Breite: 122 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 73 mm Montage Montageart: Tragschienenmontage Montagehinweis: anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm Einbaulage: waag
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 249.82 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1