Searched product:
Brand: Eaton / Möller Leistungsschütz 1S 3kW/400V,DC DILMC7-10(24VDC)
Part number: 277404
Name: Eaton / Möller Leistungsschütz 1S 3kW/400V,DC DILMC7-10(24VDC)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHIC.., DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Stromart AC/DC: GleichstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammDILMBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 VSpannungsart zur BetätigungDCBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V22 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V7 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V3 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V5 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V2,2 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA2,2 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnzahl der Hilfskontakte als Schließer1Anschlussart HauptstromkreisFederzuganschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: sofort lieferbar | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 277404 | GTIN/EAN: 4015082774042 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 36.9 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton
Part number: 277404
Name: EATO Leistungsschütz DILMC7-10(24VDC) 3kW/400V DC
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHIC.., DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Price: 37.67 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1