Searched product:
Brand: Siemens Ausgangsmodul SIMATIC ET200SP analog AQ2xI
Part number: 6ES7135-6GB00-0BA1
Name: Siemens Ausgangsmodul SIMATIC ET200SP analog AQ2xI
Description: SIMATIC ET 200SP, analoges Ausgangsmodul, AQ 2xI Standard, Verpackungsmenge: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00, Modul-Diagnose, 16 Bit SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Technische Daten Versorgungsspannung bei DC 19,2..28,8 V Spannungsart der Versorgungsspannung DC Ausgang, Strom Ja Ausgang, Spannung Nein Ausgangssignal konfigurierbar Ja Auflösung der Analogausgänge 16 Bit Anzahl der analogen Ausgänge 2 Analoge Ausgänge konfigurierbar Ja Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Nein Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein Funkstandard GPRS Nein Funkstandard GSM Nein Funkstandard UMTS Nein IO-Link Master Nein Systemkomponente Ja Schutzart (IP) IP20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja Tragschienenmontage möglich Ja Wand-/Direktmontage möglich Nein Fronteinbau möglich Ja Rack-Montage möglich Ja Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 15 mm Höhe 73 mm Tiefe 58 mm Lieferzeit: 24-30 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 6ES7135-6GB00-0BA1 GTIN/EAN: 4047623406693 Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Price: 169.29 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71356GB000BA1
Name: 6ES71356GB000BA1
Description: ET 200SP AQ 2 X U/I HIGH FEATURE
Category: Industrial Automation and Controls
Price: 364.82 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1