Searched product:
Brand: k.A.
Part number: 501DIN125_B_64_PA
Name: 501DIN125 B 6,4 PA Scheibe, mit Fase, Kunststoff, 6,4x12x1,6
Description: 501DIN125 B 6,4 PA Scheibe, mit Fase, Kunststoff, 6,4x12x1,6 (501DIN125 B 6,4 PA, 4043952049211) in 'Schrauben, Muttern und Scheiben' > 'Sonstige Schrauben, Muttern, Stifte': Preiswerte online Angebote für 501DIN125 B 6,4 PA Scheibe, mit Fase, Kunststoff, 6,4x12x1,6 direkt bestellen bei <supplier>, der Beschaffungsplattform für Geschäftskunden.
Category: Technischer Handel
Price: 0.053 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: MAICO_Ventilatoren
Part number: 0086.0037
Name: Maico Axialrohrventilator 0086.0037 Typ DZR 56/4 B
Description: Maico Axialrohrventilator 0086.0037 Typ DZR 56/4 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR 45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Drehstrommotor Typenreihe DZR. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 56/4 B, Fördervolumen: 12.640 m³/h, FördervolumenNenn : 9.950 / im opt. Wirkungsgrad , Druck pfs, Nenn : 170 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahl nNenn : 1.400 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 1.170 / im opt. Wirkungsgrad , INenn : 1,9 / im opt. Wirkungsgrad , IMax: 2,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 35,16 kg, Nennweite: 560 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 60 °C, Gesamteffizienz ?: 60,1 %, Messkategorie: D, Effizienzkategorie: total, Effizienzgrad N: 66,4, VSD erforderlich: nein, PBEP: 990 W, FördervolumenBEP : 11.390 m³/h, pf, BEP : 188 Pa, nBEP : 1.420 1/min, Schallleistungspegel LWA5 : 88 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860372 Typ DZR56/4B
Price: 1518.39 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0