Searched product:
Brand: ABB
Part number: 2CSB202101R1250
Name: ABB 2CSB202101R1250
Description: ABB 2CSB202101R1250 DDA202 A-25/0,03 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block
Category: Automation
Price: 44.32 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABB
Part number: 2CSF202701R1250
Name: ABB FI-Schutzschalter 2P,TypB+,25A,30mA F202B+25/0,03
Description: F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für RCDs Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für Typ B+ DIN VDE 0664-400. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B+ erfassen glatten Gleichfehlerströme, reagieren früher als die RCCB Typ B mit max. 420 mA und haben einen Frequenzbereich von 0 ... 20 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms. Somit bieten sie gehobenen, vorbeugenden Brandschutz (erweiterter Brandschutz nach DIN VDE 0100-530) für z.B. feuergefährdete Betriebsstätten und Gewerbeeinheiten. Technische Daten Herstellerprogramm System pro M Polzahl 2 Bemessungsspannung 230 V Bemessungsstrom 25 A Bemessungsfehlerstrom 0,03 A Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV Montageart DIN-Schiene Fehlerstrom-Typ B+ Selektiver-Typ Nein Kurzzeitverzögerter Typ Ja Kurzschlussfestigkeit (Icw) 1 kA Stoßstromfestigkeit 3 kA Spannungsart AC Mit Verriegelungsvorrichtung Ja Frequenz 50 Hz Zusatzeinrichtungen möglich Ja Schutzart (IP) IP2X Breite in Teilungseinheiten 2 Einbautiefe 69 mm Umgebungstemperatur während des Betriebs -25..40 °C Verschmutzungsgrad 2 Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0..25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 25 mm² Explosionsgeschützt Nein Lieferzeit: sofort lieferbar Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 2CSF202701R1250 GTIN/EAN: 8012542949923 Hersteller: ABB Mehr Artikel von: ABB Artikeldatenblatt drucken
Category: Schutzschaltgeräte, Sicherungen: Fehlerstrom-Schutzschalter
Price: 397 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0