Searched product:
Brand: Siemens 5SY63327 5SY6332-7 Leitungsschutzschalter 32 A 230 V, 400 V
Part number: 5SY63327
Name: Siemens 5SY63327 5SY6332-7 Leitungsschutzschalter 32 A 230 V, 400 V
Description: Beschreibung Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 32A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 6. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 7. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen IP20, mit angeschlossenen Leitern Nennstrom - gerundet 32 A Nennstrom 32 A Herstellerfarbe Grau Abm. (B x H x T) 54 x 90 x 76 mm Inhalt 1 St. Tiefe 76 mm Höhe 90 mm Breite 54 mm Passend für (Details) SENTRON Nennspannung 230 V400 V Ausschaltvermögen 5 kA Polzahl 3 Auslöse-Charakteristik C Betriebsspannung (Details) 440 V Gewicht 0.47 Spannungsart (EF000187) AC Einbautiefe (EF000218) 70 mm Bemessungsstrom (EF000227) 32 A Bemessungsspannung (EF000228) 400 V Frequenz (EF000416) 50-60 MHz Auslösecharakteristik (EF000889) C Energiebegrenzungsklasse (EF002568) 3 Überspannungskategorie (EF002569) 3 Verschmutzungsgrad (EF002570) 3 Breite in Teilungseinheiten (EF002950) 3 Schutzart (IP) (EF005474) IP20 Anzahl der abgesicherten Pole (EF005548) 3 Mitschaltender Neutralleiter (EF005997) Nein Geeignet für Unterputz-Installation (EF006573) Nein Zusatzeinrichtungen möglich (EF008148) Ja Polzahl (gesamt) (EF008618) 3 Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V (EF009555) 6 kA Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V (EF009556) 6 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V (EF009557) 15 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V (EF009558) 15 kA Produkt-Art Leitungsschutzschalter Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 81.66 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 5SY6332-7
Name: Ihre Einstellungen
Description: Produktinformation Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 32A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 6. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 7. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen. Technische Daten Polzahl: 3 Polzahl / Anmerkung: 3P Auslösecharakteristikklasse: C Leistungsschalter / Grundtyp: 5SY6 Überspannungskategorie: III Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter: nein Produktausstattung / Berührungsschutz: ja halogenfrei: ja plombierbar: ja silikonfrei: ja Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen: ja Spannung bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert: 440 V bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert: 440 V Versorgungsspannung Spannungsart: AC Strom / bei AC / Bemessungswert: 32A bei AC / Bemessungswert: 400 V Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert: 50/60 Hz Schaltvermögen bei DC / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert: 15 kA gemäß EN 60898 / Bemessungswert: 6 kA gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert: 15 kA Energiebegrenzungsklasse: 3 Verlustleistung Verlustleistung je Pol: 2,6W Strom Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel: 30,72A Eignung zum Einsatz: Maschinenbau / Industrie Anschlüsse anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 bis 35 mm² Position / des Netzanschlusskabels: beliebig Mechanischer Aufbau Abmessungen BxHxT: 54 x 90 x 76mm Einbautiefe 70 mm Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 3 Befestigungsart: Schnellbefestigungssystem Einbaulage: beliebig Nettogewicht: 455g Umgebungstemperatur: -25 bis +55 Grad Celsius, -40 bis +75 Grad Celsius Schutzart: IP20, mit angeschlossenen Leitern Weitere Technische Daten siehe Herstellerdatenblatt unter Dokumentationen. weiterlesen...
Category: Elektromaterial 
Price: 33.7 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1