Searched product:
Brand: Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 15 V/DC, -15 V/DC 1 A 15 W 2 x
Part number: 2938743
Name: Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 15 V/DC, -15 V/DC 1 A 15 W 2 x
Description: Beschreibung MINI POWER ist die extra schmale Stromversorgung mit Baubreiten von 22,5 mm, 45 mm und 67,5 mm. Ein zuverlässiges Starten schwieriger Lasten wird durch eine Leistungsreserve von bis zu 100% – den POWER BOOST – sichergestellt. Die hohe Betriebssicherheit ist auch an schwierigen globalen Netzen zuverlässig gewährleistet. MINI POWER funktioniert auch dort, wo mit statischen Spannungseinbrüchen, transienten Ausfällen der Versorgungsspannung oder Phasenausfall gerechnet werden muss. Großzügig dimensionierte Kondensatoren garantieren eine Netzausfallüberbrückung von mehr als 20 ms unter Volllast. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC1. Ausgangsspannung: 15 VMax. Ausgangsstrom 1: 1,5 A Typ Schaltnetzteil Eingangsspannung 85 - 264 V/AC/90 - 350 V/DC Ausgangsstrom (max.) 1 A Ausgangsstrom (max.) - gerundet 1 A Phasen 1 Anzahl Ausgänge 2 x Abm. (B x H x T) 45 x 99 x 107 mm Gewicht 330 g Tiefe 107 mm Höhe 99 mm Breite 45 mm Anschluss Schraubklemme Herst.-Teilenr. 2938743 Typ MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 Eingangsspannung (nominal) 115 V/AC 230 V/AC 90 - 350 V/DC Eingangsspannung (max.) 264 V/AC Eingangsspannung (min.) 85 V/AC Ausgangsspannung (max.) 15 V/DC Ausgangsspannung (min.) 15 V/DC Ausgangsspannung (nom.) 15 V/DC-15 V/DC Leistung 15 W Anschlüsse Schraub-/Steckklemmen Ausgangsspannung ±15 V/DC Ausgangsstrom (Details) 1 A Produkt-Art Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 117.87717525984885 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Phoenix
Part number: 2866446
Name: Power Supply Unit MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3, PhoenixKood: 2866446
Description: Overview Specification Downloadable files Power Supply Unit MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3, PhoenixDimensions Width 22.5 mm Height 99 mm Depth 107 mm Installation distance right/left 0 mm / 0 mm Installation distance top/bottom 50 mm / 50 mm Ambient conditions Degree of protection IP20 Ambient temperature (operation) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2.5 %/K) Ambient temperature (storage/transport) -40 °C ... 85 °C Max. permissible relative humidity (operation) ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) Climatic class 3K3 (in acc. with EN 60721) Degree of pollution 2 Input data Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC 90 V DC ... 350 V DC AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz Frequency range DC 0 Hz Current consumption 0.55 A (100 V AC) 0.23 A (240 V AC) Nominal power consumption 62 VA Inrush current < 15 A (< 0.6 A2s) Mains buffering time > 20 ms (120 V AC) > 110 ms (230 V AC) Input fuse 1.25 A (slow-blow, internal) Recommended breaker for input protection 6 A ... 16 A (Characteristics B, C, D, K) Type of protection Transient surge protection Protective circuit/component Varistor Output data Nominal output voltage 24 V DC ±1 % Setting range of the output voltage (USet) 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted) Nominal output current (IN) 1.3 A (-25 °C ... 60 °C) POWER BOOST (IBoost) 1.6 A (-25°C ... 40°C permanent ) Derating 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) Connection in parallel yes, for redundancy and increased capacity Connection in series yes Feedback voltage resistance 35 V DC Protection against overvoltage at the output (OVP) < 35 V DC Starting delay with capacitive load unrestricted Max. capacitive load unlimited Active current limitation Approx. 5 A (for short-circuit) Control deviation < 1 % (change in load, static 10 % ... 90 %) < 3 % (change in load, dynamic 10 % ... 90 %) < 0.1 % (change in input voltage ±10 %) Residual ripple < 20 mVPP (20 MHz) Output power 31.2 W Typical response time < 1 s Peak switching voltages nominal load < 50 mVPP (20 MHz) Maximum power dissipation in no-load condition 1.4 W Power loss nominal load max. 4.5 W General Net weight 0.2 kg Operating voltage display Green LED Efficiency > 85 % (for 230 V AC and nominal values) MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1104000 h (40 °C) Insulation voltage input/output 4 kV (type test) 3 kV (routine test) Degree of protection IP20 Protection class II (in closed control cabinet) Mounting position horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 Assembly instructions alignable: horizontally 0 mm, vertically 50 mm Connection data, input Connection method Pluggable screw connection Conductor cross section solid min. 0.2 mm² Conductor cross section solid max. 2.5 mm² Conductor cross section flexible min. 0.2 mm² Conductor cross section flexible max. 2.5 mm² Conductor cross section AWG min. 24 Conductor cross section AWG max. 12 Stripping length 7 mm Screw thread M3 Connection data, output Connection method Pluggable screw connection Conductor cross section solid min. 0.2 mm² Conductor cross section solid max. 2.5 mm² Conductor cross section flexible min. 0.2 mm² Conductor cross section flexible max. 2.5 mm² Conductor cross section AWG min. 24 Conductor cross section AWG max. 12 Stripping length 7 mm Screw thread M3 Connection data for signaling Conductor cross section solid min. 0.2 mm² Conductor cross section solid max. 2.5 mm² Conductor cross section flexible min. 0.2 mm² Conductor cross section flexible max. 2.5 mm² Conductor cross section AWG min. 24 Conductor cross section AWG max. 12 Screw thread M3 Standards EMC requirements for noise immunity EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EMC requirements for noise emission EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 Standard - Electrical safety EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations EN 50178/VDE 0160 (PELV) Standard – Safety extra-low voltage EN 60950-1 (SELV) EN 60204 (PELV) Standard - Safe isolation DIN VDE 0100-410 Standard – Limitation of mains harmonic currents EN 61000-3-2 Rail applications EN 50121-4 Conformance/approvals UL approvals UL/C-UL listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) NEC Class 2 as per UL 1310 EMC data Electromagnetic compatibility Confo
Price: 110.9 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0