Searched product:
Brand: Eaton Schaltgeräte
Part number: 277979
Name: Eaton Leistungsschütz 277979 Typ DILMC40(RDC24)
Description: Eaton Leistungsschütz 277979 Typ DILMC40(RDC24) Leistungsschütz, 3-polig, 18,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277979 EAN Nr. 4015082779795 Hersteller Nummer: 277979 EAN Nummer: 4015082779795 Hersteller: Eaton Schaltgeräte
Price: 171.45 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton
Part number: Eaton Leistungsschütz 277979 DILMC40(RDC24)
Name: Eaton Leistungsschütz 277979 DILMC40(RDC24)
Description: Produktbeschreibung Leistungsschütz, 3-polig, 18,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulenanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Hauptstromanschlüsse mit Schraubklemmen., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung DILMC40(RDC24) Technische Daten Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 - 0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 - 0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 27 - 27 Spannungsart zur Betätigung: DC Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 60 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 40 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18,5 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 18 Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 9 Geeignet für Reiheneinbau: nein Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0 Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0 Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 Gewicht: 1,1kg Datenblatt (pdf): zum Datenblatt 277979
Price: 294 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1