Searched product:
Brand: WAGO Kontakttechnik
Part number: 750-333
Name: WAGO Kontakttechnik Feldbuskoppler Profibus DP/V1 12MBD 750-333
Description: WAGO Kontakttechnik Feldbuskoppler Profibus DP/V1 12MBD 750-333 Mit integrierter Stromversorgung, Eingangsspannung bei DC 24 ...24V, Art der Eingangsspannung DC, Max.Eingangsstrom bei DC 0,5A, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckplätze 1, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u.Technologie-Module, Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule, Mit steckbaren Baugruppen, sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit Potenzialtrennung, Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat.3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat.3D, Breite 51mm, Höhe 65mm, Tiefe 100mm, Der Feldbuskoppler bildet die Peripheriedaten aller Busklemmen de WAGO I/O SYSTEMs auf PROFIBUS DP ab.Der Buskoppler ermittelt in der Initialisierungsphase den physikalischen Aufbau des Knotens und erstellt daraus das Prozessabbild aller Ein- und Ausgänge.Busklemmen mit einer Bitbreite kleiner 8 können zur Optimierung des Adressraumes in jeweils einem Byte zusammengefasst werden.Weiterhin besteht die Möglichkeit, projektierte Busklemmen zu deaktivieren.Dadurch kann der physikalische Aufbau des Knotens bezüglich seiner Peripheriesignale individuell gestaltet werden, ohne einen Eingriff in eine bereits vorhandene Steuerapplikation vorzunehmen.Das Diagnosekonzept basiert auf der kennungs- und kanalbezogenen Diagnose.Somit entfällt die Programmierung von Modulen zur Auswertung von herstellerspezifischen Diagnoseinformationen.
Category: SPS-Grundgerät
Price: 300.12 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: WAGO
Part number: 750-333
Name: WAGO FC PROFIBUS G2 12MBd SPS-Feldbuskoppler 750-333 1 St.
Description: Beschreibung Die Einspeisung der internen Elektronikversorgung erfolgt in der Regel am Feldbuskoppler. Die Einspeisung der Feldversorgung erfolgt galvanisch getrennt, entweder über das Einspeisemodul am Buskoppler oder über ein separates Potentialeinspeisemodul. Die Trennung ermöglicht eine separate Versorgung der Sensorik und Aktorik. Das Anrasten von I/O-Modulen führt dabei automatisch zur Weiterleitung der Versorgungsspannungen (Systemversorgung DC 5 V überdie Datenkontakte und die Feldversorgung über die optional vorhandenen Leistungskontakte). Einspeisemodule mit Diagnose ermöglichen zudem eine Versorgungsüberwachung. Somit wird ein flexibler anwenderspezifischer Versorgungsaufbaueiner Station sichergestellt. Die Stromversorgung der Elektronik ist auf einen Höchstwert begrenzt. Dieser Wert ist vom eingesetzten Feldbuskoppler abhängig. Sollte die Summe der internen Stromaufnahmen aller I/O-Module diesen Wert überschreiten, ist ein zusätzliches Systemeinspeisemodul notwendig. Ebenso darf die Einspeisung der Feldversorgung 10 A nicht überschreiten. Unterschiedliche Potentialeinspeisemodule ermöglichen jedoch die Neueinspeisung, das Bilden vonPotentialgruppen und somit die Realisierung von Not-Aus-Konzepten. Rückwirkungsfreiheit in sicherheitsgerichtetenAnwendungen:Um einfach und kostengünstig ganze Gruppen von Aktoren zentral und sicher abzuschalten, kann mittels einer Sicherheitsschalteinrichtung die Stromversorgung des Aktors abgeschaltet werden. Das kann für jeden Aktor einzeln gemacht werden oder, indem man die Versorgung der in einer Gruppe zusammengefassten Steuerausgänge stromlos schaltet. Dabei ist nachzuweisen, dass es im Fehlerfall auch bei abgeschalteter Steuerspannung nicht zu Rückwirkungen aus anderen Strom- oder Energiekreisen kommt und damit die definierten Eigenschaften der Sicherheitsfunktion (Logik und Zeitverhalten) unverändert bleiben. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Schnittstellen Profibus D-Sub 9 Typ FC PROFIBUS G2 12MBd Anzahl Eingänge max. 63 Anzahl Ausgänge max. 63 Betriebsspannung 24 V/DC Höhe 65 mm Länge 100 mm Breite 51 mm Max. Umgebungstemperatur +55 °C Min. Umgebungstemperatur 0 °C Schutzart IP20 Abm. (L x B x H) 100 x 51 x 65 mm Display Nein Herst.-Teilenr. 750-333 Gewicht 183.143 g Herstellerfarbe Lichtgrau Serie G1 12MBd Montageart Tragschiene DIN 35 Produkt-Art SPS-Feldbuskoppler Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Category: Wago: WAGO SPS
Price: 334.22 CHF
Supplier country: CHE

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1