Searched product:
Brand: STEGO Elektrotechnik GmbH
Part number: 01176.0-00
Name: 01176.0-00 | Stego ZR 011, Zwillings-Thermostat | STEGO Elektrotechnik GmbH
Description: Einstellbereich: Schließer (NO) / Schließer (NO) 0 bis +60 °C | Produktbeschreibung zu "Stego ZR 011, Zwillings-Thermostat" Herstellernummer: 01176.0-00 Zwei Thermostate in einem Gehäuse: Thermostat (Öffner, NC) zur Regelung von Heizgeräten. Der Kontakt öffnet bei steigender Temperatur. Thermostat (Schließer, NO) zur Regelung von Filterlüftern, Wärmetauschern oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperaturüberschreitung. Der Kontakt schließt bei steigender Temperatur.Im Gegensatz zu Reglern mit Wechselkontakten können Heiz- und Kühlgeräte unabhängig voneinander, in abweichenden Temperaturbereichen, geschaltet werden. Öffner und Schließer in einem Gerät Getrennt einstellbare Temperaturen Hohes Schaltvermögen Klemmen leicht zugänglich Clip-Befestigung "Stego ZR 011, Zwillings-Thermostat" Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K Toleranz) Fühlerelement Thermobimetall Kontaktart Sprungkontakt Lebensdauer > 100.000 Zyklen Max. Schaltleistung AC 250 V, 10 (2) A AC 120 V, 15 (2) A DC 30 W bei DC 24 V bis DC 72 V Max. Einschaltstrom AC 16 A für 10 Sek. Anschluss 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.: Starrdrahtleitung 2,5 mm² (AWG 14) Litzenleitung1 1,5 mm² (AWG 16) Befestigung Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Gehäuse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau Abmessungen 67 x 50 x 46 mm Gewicht ca. 90 g Einbaulage beliebig Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F) Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90 % rF (nicht kondensierend) Schutzart IP20 Approbationen VDE, UL File No. E164102, CSA, EAC ¹ Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderendhülsen verwendet werden. Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist den Einflüssen der Umwelt ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontaktwiderstand verändern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenwärmung der Kontakte führen. Einstellbereich: Schließer (NO) / Schließer (NO) 0 bis +60 °C Weiterführende Links zu "Stego ZR 011, Zwillings-Thermostat" traceparts - Direktlink
Category: Produkte nach Herstellern: STEGO
Price: 31.5 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: RAM
Part number: 452.000
Name: RAM Zweipunktstufe 452.000 RAM Zweipunktstufe 452.000 | Online Shop günstig kaufen | Ando Technik
Description: Der RAM 452.000 ist ein elektronischer Regler für Temperatur oder Feuchte in Verbindung mit RAM Sequenzregelungen. Der Ausgang dient zum Schalten eines Brenners, einer Pumpe, Kälte­maschine (Ein-Aus) oder eines Motorventils, einer Klappe (Auf-Zu). Der Regler besitz einen Zweipunktausgang. Technische Daten: Abstand +/-10K bzw. +/-10%rF Schaltdifferenz 0..5K bzw. 0..5%rF Schutzart IP 40, schutzisoliert Ausgang potentialfreier Relaiskontakt Schaltleistung 250V/500VA induktiv Die Abgabe sämtlicher RAM-Regler, Fühler und Ersatzteile erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden. Eine Warenrückname ist nicht möglich!
Category: Steuerungen: RAM Regler / Steuerungen
Price: 216.7 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0