Searched product:
Brand: Eltako
Part number: 23001202
Name: Eltako Zeitrelais RVZ12DX-UC
Description: Analog einstellbares Zeitrelais. Stand-by-Verlust nur 0,02 - 0,4 Watt. Dieses analog einstellbare Zeitrelais ist baugleich wie das Multifunktions-Zeitrelais, hat jedoch nur eine Funktion. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15 (L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verbrauch von nur 0,1 Watt. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Zeitbereich 0,1 Sekunden bis 40 Stunden. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Die Leuchtdiode unter dem großen Drehschalter informiert während des Zeitablaufes über die Kontaktstellung.
Price: 34.96 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eltako Zeitrelais RVZ12DX-UC
Part number: 23001202
Name: Eltako Zeitrelais RVZ12DX-UC
Description: Rückfallverzögerung, 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,02-0,4 Watt. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Zeitbereich 0,1 Sekunden bis 40 Stunden. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die auto­matische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Die Leuchtdiode unter dem großen Drehschalter informiert während des Zeitablaufes über die Kontaktstellung. Sie ist aus, solange der Arbeitskontakt 15-18 offen ist (15-16 geschlossen) und leuchtet ständig, solange der Arbeitskontakt 15-18 geschlossen (15-16 offen) ist. Die Zeitbasis T wird mit dem rastenden Drehschalter T eingestellt. Als Basiswerte stehen 0,1 Sekunde, 0,5 Sekunden, 2 Sekunden, 5 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden und 4 Stunden zur Wahl. Die Gesamtzeit ergibt sich aus der Zeitbasis multipliziert mit dem Multiplikator. Der Multiplikator xT wird mit dem rastenden Drehschalter xT eingestellt und liegt zwischen 1 und 10. Somit lassen sich Zeiten zwischen 0,1 Sekunde (Zeitbasis 0,1 Sekunde und Multiplikator1) und 40 Stunden (Zeitbasis 4 Stunden und Multiplikator 10) einstellen. * Die maximale Last kann ab einer Verzögerungs- oder Taktzeit von 5 Minuten genutzt werden. Bei kürzeren Zeiten reduziert sich die maximale Last wie folgt: Bis 2 Sekunden auf 15%, bis 2 Minuten auf 30%, bis 5 Minuten auf 60%.Technische DatenBetätigungsartanalog mit EinzelfunktionFunktionRückfallverzögerung1. Zeitbereich EinheitMinuten/Stunden1. Zeitbereich0,1..40MontageartDIN-SchieneBreite in Teilungseinheiten1Einbauhöhe58 mmAnzahl der Umschalter1Steuerspannung 18..230 VSteuerspannungsart 1AC/DCFrequenz der Steuerspannung 150 HzVersorgungsspannung8..230 VSpannungsart der VersorgungsspannungAC/DCSchaltleistung Glühlampen2000 WSchaltleistung Leuchtstofflampen DUO1000 VASchaltleistung Leuchtstofflampen parallel500 VASchaltleistung Leuchtstofflampen induktiv1000 VA | Lieferzeit: sofort lieferbar | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 23001202 | GTIN/EAN: 4010312603093 | Hersteller: Eltako | Mehr Artikel von: Eltako |
Category: Schutzschaltgeräte & Sicherungen: Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Price: 33.8 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1