Searched product:
Brand: BOSCH AVENTICS
Part number: 0820058501
Name: 0820058501 Manufactured by BOSCH AVENTICS
Description: 0820058501 PNEUMATIC DIRECTIONAL VALVE TC15-5/2XX-DO-024DC-I-FORM_C-SG FACTORY WARRANTY MAY NOT APPLY. <supplier> 2-YEAR WARRANTY INCLUDED
Category: Pneumatics
Price: 159.77 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: WILO
Part number: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1,0.6kW Artnr.2161524
Name: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1,0.6kW Artnr.2161524
Description: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1,0.6kW Artnr.2161524 Art.Nr.: 2161524 Hocheffizienz-Blockpumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA B ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert.Konstruktion:- Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise inklusive Fuß am Pumpengehäuse- Flansch-und Gehäuseabmessungen nach EN 733- Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2- Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung- Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40°C ist eine Glykolbeimischung von 20% bis 40% Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-/ Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol >40% bis max. 50% Volumenanteil und einer Medientemperatur von > + 40°C bis max. +120°C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen.- Anschlussspannungen 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 HzZubehör:- Konsolen für Fundamentbefestigung- Differenzdruckgeber (DDG)-Sets 0-10 V zum Betrieb der Pumpe in der Regelart Δp-c- IR-Monitor- IR-Stick- IF-Modul PLR- IF-Modul LON- IF-Modul Modbus- IF-Modul BACnet- IF-Modul CANSerienmäßige Ausrüstung:- Rote-Knopf-Handbedienebene für:- Pumpe Ein/Aus- Wahl der Regelungsart: Δp-c (Differenzdruck constant), PID-Regelung, n-constant (Steller)- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung- Konfiguration der Betriebsparameter- Fehlerquittierung- Pumpendisplay zur Anzeige von:- Regelungsart- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)- Fehler- und Warnmeldungen- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)- Gerätedaten (z.B. Pumpenname)- Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb)Zusatzfunktionen:- Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integriertes Doppelpumpenmanagement für die Anwendung im Hosenrohr, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen, konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen, Zugriffssperre an der Pumpe, integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöseelektronik, serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen), IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerät Wilo-IR-Monitor und Wilo-IR-Stick, Steckplatz für Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebäudeautomation.WerkstoffePumpengehäuse: EN-GJL-250Laufrad: PPS-GF40Laterne: EN-GJL-250Pumpenwelle: 1.4122Gleitringdichtung: AQ1EGGBetriebsdatenFördermedium: Wasser 100 % Medientemperatur: 20 °CMin. Medientemperatur: -20 °CMax. Medientemperatur: 140 °CMaximaler Betriebsdruck: 16 bar (bis +120 °C), 13 bar (bis +140 °C)Umgebungstemperatur max.: 40 °CMindesteffizienzindex (MEI): -Motor/ElektronikStöraussendung: EN 61800-3Störfestigkeit: EN 61800-3Netzanschluss: 3~400 V ±10%, 50 HzMotor-Effizienzklasse: IE5Nennleistung P2: 0,6 kWMax. Drehzahl: 500 1/min ... 2180 1/minNennstrom (ca.): 1,3 ASchutzart: IP 55Isolationsklasse: FMotorschutz: jaAnschlussmaßeRohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16BestellinformationenGewicht netto ca.: 42 kgFabrikat: WiloTyp: Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1Artikelnummer: 2161524
Price: 3071.48 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0