Searched product:
Brand: Carraro
Part number: 200487
Name: REAR WINDOW GAS SPRING REF STABILUS 56 - COD. Carraro - 200487
Description: JOHN DEERE-ER200487,CLAAS-11420110,AGCO - MF - VALTRA-VA200487
Category: TRANSMISSIONS
Price: 30.95366067581927 EUR
Supplier country: ITA

Found product:
Brand: Vaillant
Part number: 0020048753
Name: Solar Vorschaltgefäß
Description: 18 Liter Solar-Vorschaltgefäß Bestell.Nr. 0020048753 Notwendigkeit von Vorschaltgefäßen Ausdehnungsgefäß-(ADG)-Membranen sind nach DIN 4807 / 2 für Dauertemperaturen > 70 °C nicht zugelassen. Der Einbau von ADG im Solarrücklauf ist deshalb dringend vorgeschrieben. Außerdem kann die Installation eines Vorschaltgefäßes oder einer Temperaturschleife bzw. Rohrerweiterung nötig sein. Ein Vorschaltgefäß ist immer dann erforderlich, wenn der Kollektor mehr Dampf erzeugt als in den angrenzenden Rohrleitungen bis zur Solarstation wieder kondensieren kann. Aufgrund der besseren Wärmeabgabe dürfen Vorschaltgefäße prinzipiell nicht wärmegedämmt werden. Vaillant empfiehlt, für jedes System Vorschaltgefäße einzusetzen. Vaillant Solar Vorschaltgefäße sind in den Größen 5 L, 12 L und 18 L erhältlich. Neu ist das Solar-Ausdehnungsgefäß plus, das ein Ausdehnungsvolumen mit einem Vorschaltgefäß vereint und für die Flachkollektoren empfohlen wird. Das Solar-Ausdehnungsgefäß plus ist in den Größen 18 L, 25 L + 10 L und 35 L + 12 L erhältlich. Der Einsatz von Vorschaltgefäßen zum Schutz der Membran des ADG ist für jedes Solarsystem zu empfehlen, insbesondere bei allen Anlagen mit sehr kurzen Leitungswegen oder sehr geringen Leitungsdimensionen oder sehr großen Kollektorflächen. In Kombination mit dem auroCOMPACT wird der Einsatz eines Vorschaltgefäßes immer empfohlen. Je kleiner der Anlagenbetriebsdruck, je größer die Wasservorlage im ADG und je größer das Rohrleitungsvolumen insbesondere in der Rücklaufleitung zwischen Kollektor und ADG ist, desto kleiner kann das Vorschaltgefäß bemessen werden. Berechnung Beispiel: Es wird die Größe des Vorschaltgefäßes in Liter gesucht Gegeben: Dachheizzentrale mit berechnetem Ausdehnungsgefäß von 20 Liter. Das Volumen in der Rücklaufleitung betrage 2 Liter Das Volumen in der Vorlaufleitung betrage 4 Liter Vorgehen: Damit der Gesamtinhalt der Leitungslänge (2 Liter + 4 Liter = 6 Liter) 50 % vom Nennvolumen des Ausdehnungsgefäßes (10 Liter) beträgt, müsste das Vorschaltgefäß 10 L – 6 L = 4 L aufweisen. Eingesetzt wird das Vaillant Solar-Vorschaltgefäß 5 L (Bestell-Nr. 302405).
Category: Regeneratives Heizen
Price: 87.06 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0