Searched product:
Brand: Grundfos
Part number: 59643500
Name: Grundfos Pumpe UP 20-30 N Brauchwasserpumpe 150 mm 1 1/4"AG 59643500
Description: Artikelmerkmale Zustand: Neu GTIN / EAN: 5708601058745 Marke: Grundfos Hersteller Nr.: 59643500 Kurzbeschreibung * Grundfos Edelstahl Zirkulationspumpe UP 20-30 N, Baulänge 150 mm Technische Informationen: Grundfos Edelstahl Zirkulationspumpe UP 20-30 N, Baulänge 150 mm Umwälzpumpe mit 1-phasigem Naßläufermotor, externer Motorschutz nicht erforderlich. Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lage... Mehr * maschinell aus der Artikelbeschreibung erstellt Artikelbeschreibung anzeigen Ihr Browser unterstützt keine IFrames. Sie können die Artikelbeschreibung aber durch klick auf diesen Link aufrufen. Artikel Nr.: 0053944744 Melden | Ähnlichen Artikel verkaufen
Category: Zubehör & Systemkomponenten: Umwälzpumpen
Price: 331.93 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Grundfos
Part number: 59643500
Name: Grundfos UP 20-30 Niro
Description: Grundfos Umwälzpumpe, Typ UP 20-30 N als Zirkulationspumpe, stopfbuchslos, ohne Verschraubungen, mit Dichtungen. Alle Fördermedium berührenden Teile aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl bzw. PES (Polyethersulfon) glasfaserverstärkt. Förderstrom Q: 0,65-2,7 m3/h Förderhöhe H: 2,6-0,65 m Systemdruck: 10 bar Motorspannung: 1x230V, 50Hz Leistungsaufnahme: 90 Watt Schutzart: IP 44 Nennweite: R 3/4 mit G 1 1/4 Aussengewinde Einbaulänge: 150 mm Gewicht: 2,1 kg Konstruktion: Grundfos Zirkulationspumpen UP-N sind Nassläuferpumpen in Inline-Bauweise, stopfbuchslos und wartungsfrei, mit gegenüberliegenden Anschlussstutzen gleicher Nennweite und korrosionsbeständigem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl. Pumpe, Motor und Klemmkasten bilden eine Einheit und sind optimal aufeinander abgestimmt. Trennwand zwischen Rotorraum und Statorwicklung ist ein tiefgezogener Spaltrohrtopf, der mit nur zwei statischen Dichtungen zum Gehäuse bzw. Entlüftungsstopfen abgedichtet ist. Die Grundfos Zirkulationspumpe ist mit 2-poligen Asynchron-Kurzschlußläufermotoren in Naßläuferbauart ausgestattet. Die Motorwicklung ist blockierstromfest ausgeführt. Lagerung: Der Lagerwerkstoff Oxidkeramik sorgt durch hohe Härte, Oberflächengüte und Korrosionsbeständigkeit für einen geräuschlosen Lauf und lange Lebensdauer der Pumpe. Über Bohrungen in der Pumpenwelle werden Lufteinschlüsse im Spaltrohrtopf schnell abgeführt. Das spezielle Lagersystem der Antiblockierwelle vermeidet zuverlässig ein Festsitzen gerade kleiner Pumpen. Einbaumöglichkeiten: Alle Naßläuferzirkulationspumpen müssen mit waagerechter Pumpenwelle eingebaut werden. Der Einbau in vertikale Rohrleitungen ist vorzuziehen. Medientemperatur +2° bis +110°C.: Zirkulationspumpen sollten in Anlagen mit erwärmtem Trinkwasser in Abhängigkeit der Karbonathärte nur bis zur jeweiligen Temperaturgrenze der Kalkausfällung (durchschnittlich 65°C) eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sollte die Umgebungstemperatur immer niedriger als die Medientemperatur sein. Nützliche Tipps zur Installation (Quelle Grundfos): Nassläuferpumpen sind immer mit waagerechter Pumpenwelle einzubauen. Niemals die Pumpe vor dem Befüllen und dem Entlüften der Anlage einschalten. Bereits kurzzeitiger Trockenlauf kann die Pumpe zerstören! Vor Inbetriebnahme der Pumpe die gesamte Anlage mit klarem Wasser spülen, um Fett, Öl und Lötrückstände zu entfernen. Pumpe so einbauen, dass die Kabeleinführung oder der Stecker nach unten gerichtet ist, um das Eindringen von Wasser in den Klemmenkasten zu vermeiden. Die Zirkulationspumpe immer in die Rücklaufleitung einbauen, niemals in die Zulaufleitung. Bei hartem (kalkhaltigem) Wasser wird empfohlen, eine TP-Trockenläuferpumpe zu installieren.
Category: Niro Pumpen
Price: 292.18 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1