Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71326BH010BA0
Name: Siemens SIMATIC,digit. Ausgangsmod. 16x24V DC/0,5A 6ES7132-6BH01-0BA0
Description: SIMATIC ET 200SP, Digitales Ausgangsmodul, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP,P-schaltend) Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Ersatzwertausgabe, Modul-Diagnose für: Kurzschluss nach L+ und M, Drahtbruch, Versorgungsspannung Die SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping , werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.Technische DatenVersorgungsspannung bei AC 50 Hz0 VVersorgungsspannung bei AC 60 Hz0 VVersorgungsspannung bei DC19,2..28,8 VSpannungsart der VersorgungsspannungDCAnzahl der digitalen Ausgänge16Digitale Ausgänge konfigurierbar JaArt des DigitalausgangssonstigeAusgangsstrom0,5 AZulässige Spannung am Ausgang19,2..28,8 VArt der AusgangsspannungDCKurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden JaMit optischer Schnittstelle NeinUnterstützt Protokoll für TCP/IP NeinUnterstützt Protokoll für PROFIBUS NeinUnterstützt Protokoll für CAN NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS NeinUnterstützt Protokoll für ASI NeinUnterstützt Protokoll für KNX NeinUnterstützt Protokoll für MODBUS NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET NeinUnterstützt Protokoll für LON NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe NeinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme NeinFunkstandard Bluetooth NeinFunkstandard WLAN 802.11 NeinFunkstandard GPRS NeinFunkstandard GSM NeinFunkstandard UMTS NeinIO-Link Master NeinSystemkomponente JaSchutzart (IP)IP20Ausführung des elektrischen AnschlussesSteckanschlussVerzögerungszeit bei Signalwechsel0,1..0,05 msFeldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich JaTragschienenmontage möglich JaWand-/Direktmontage möglich NeinFronteinbau möglich NeinRack-Montage möglich NeinGeeignet für Sicherheitsfunktionen NeinSIL nach IEC 615082Performance Level nach EN ISO 13849-1Level dZugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) NeinExplosionsschutz-Kategorie für GasATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3GExplosionsschutz-Kategorie für StaubohneBreite15 mmHöhe73 mmTiefe58 mm | Lieferzeit: 24-30 Wochen | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 6ES71326BH010BA0 | GTIN/EAN: 4047623408574 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: SPS Steuerungen: SPS-Digitales Ein- & Ausgangs-Modul
Price: 104.08 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens_Industry_Inc.
Part number: 6ES71326BH010BA0
Name: 6ES71326BH010BA0
Price: 163.46 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1