Searched product:
Brand: Eaton Leistungsschütz 15kW/400V,DC DILMC32-01(RDC24)
Part number: 277745
Name: Eaton Leistungsschütz 15kW/400V,DC DILMC32-01(RDC24)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulenanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Hauptstromanschlüsse mit Schraubklemmen., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: GleichstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammDILMBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24..27 VSpannungsart zur BetätigungDCBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V45 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V32 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V15 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V7 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA14,9 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnzahl der Hilfskontakte als Öffner1Anschlussart HauptstromkreisFederzuganschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: sofort lieferbar | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 277745 | GTIN/EAN: 4015082777456 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 147.7 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: eaton
Part number: 277745
Name: Eaton Leistungsschütz 15kW/400V,DC DILMC32-01(RDC24)
Description: Hersteller: Eaton | Verpackungseinheit: 1 | Bezeichnung: Leistungsschütz | Typenbezeichnung: DILMC32-01(RDC24) | Hersteller - Artikelnummer: 277745 | Herstellerprogramm: DILM | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24..27 V | Spannungsart zur Betätigung: DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 45 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 15 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 7 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 14,9 kW | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Länge: 1200 | Breite: 800 | Höhe: 1150 | Gewicht: 784,68 | Zolltarifnummer: 85364900 | Ursprungsland: RO | Reachkennzeichen: N | Kennzeichen Abakus: N | Artikelklasse: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulenanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Hauptstromanschlüsse mit Schraubklemmen., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Category: Schütze: Leistungsschütze
Price: 135.2165027692407 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1