Searched product:
Brand: ClimaTek
Part number: ClimaTek_Rplm_for_GBS_WHS_5303931775
Name: ClimaTek Upgraded Dryer Gas Valve Ignition Solenoid Coil Kit fits Gibson White Westinghouse 5303931775 AP2150379 08015679
Description: ▶ This is a brand new ClimaTek Dryer Gas Valve Ignition Solenoid Coil Kit
Category: Tools
Price: 14.25 USD
Supplier country: USA

Found product:
Brand: ABB
Part number: 2CDS271001R0064
Name: ABB Sicherungsautomat 10kA 6A C 1p S201M-C6
Description: Sicherungsautomat, S 201 M-C 62CDS271001R0064Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.Technische DatenNormen:IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2Produktname:SicherungsautomatAuslösecharakteristik:CBemessungsspannung (Ur):230 V ACBemessungsbetriebsspannung:(nach IEC 60898-1) 230 / 400 V AC (nach IEC 60947-2) 230 V ACBetriebsspannung:(Maximum inkl. Toleranz) 253 V AC (Maximum inkl. Toleranz) 72 V DC (Minimum) 12 V AC (Minimum) 12 V DCBemessungsisolationsspannung (Ui):(nach IEC/EN 60664-1) 440 VBemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):4 kV auf 2000 m 5 kV auf Meereshöhe 6.2 kVIsolationsprüfspannung:50/60 Hz, 1 min: 2 kVEingangsspannungsart:AC/DCBemessungsstrom (In):6 ABemessungsschaltvermögen (Icn):(230 / 400 V AC) 10 kABemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):(133 V AC) 25 kA (230 V AC) 15 kABedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):(230 V) 15 kABemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):(133 V AC) 18.8 kA (230 V AC) 7.5 kAFrequenz (f):50 HzBemessungsfrequenz (f):50 / 60 HzVerlustleistung:2 W bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 WEinspeisung:BeliebigSchaltstellungsanzeige:Rot AN / Grün AUSEnergiebegrenzungsklassen:3Elektrische Standfestigkeit:20000 AC ZyklenMechanische Standfestigkeit (Nendu):20000 ZyklenAnzahl Pole:1Anzahl geschützter Pole:1Überspannungskategorie:IIIProduktreihe:S200MAnzugsdrehmoment:2.8 N·mTyp Schraubklemme:störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-AnschlussBedienteilkennzeichnung:I/OSchaltgriffmaterial:Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbarGehäusematerial:Isolierstoffgruppe II, RAL 7035Montage auf DIN-Schiene:TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715Einbaulage:beliebigEmpfohlener Schraubendreher:Nr. 2 PozidrivZubehör anbaubar:JaAnschlussmöglichkeit:Sammelschiene 10 / 10 mm² flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm² flexibel 0.75 ... 25 mm² starr 0.75 ... 35 mm² Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²Anlagegröße:(nach DIN 43880) 1Anschlussart:SchraubklemmenUmweltUmgebungstemperatur:(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +70 °CReferenztemperatur für die Auslösecharakteristik:30 °CSchutzart:IP20 eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40Verschmutzungsgrad:3Klimafestigkeit:28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 … 150 … 5 Hz bei 0,8 InSchockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:25g / 2 shocks / 13 msRoHS Status:nach EU Richtlinie 2011/65/ECUmweltinformationen:2CDK400030D0201Technische Daten UL/CSAMaximale Betriebsspannung UL/CSA:60 V DC 480Y/277 V ACBemessungsausschaltvermögen nach UL1077:(277 V AC) 6 kA (480Y / 277 V AC) 6 kA (60 V DC) 10 kAAnschlussmöglichkeit UL/CSA:Sammelschiene 14-8 AWG Leiter 14-4 AWGAnzugsdrehmoment UL/CSA:18 in·lbAbmessungenBreite in Teilungseinheiten:1Breite des Produkts:17.5 mmHöhe des Produkts:88 mmTiefe des Produkts:69 mmNettogewicht:0.125 kgGewicht pro Pol:0.115 kgEinbautiefe (t2):69 mm
Category: Installation/Elektromaterial/Schaltgeräte,Schütze/LS-Automaten Rest 1p
Price: 8.61 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0