Searched product:
Brand: Claas
Part number: 7700048828
Name: Claas - 7700048828 - Dynamo 14V 95A
Price: 181.55 EUR
Supplier country: NLD

Found product:
Brand: ТШЛ-20-1 124 470,00 ₽
Part number: ТШЛ-20-1 124 470,00 ₽
Name: ТШЛ-20-1
Description: Описание товараПодробное описаниеТрансформатор тока ТШЛ-20-1 (ТШЛ201, ТШЛ 20 1, ТШЛ-201, ТШЛ 201, ТШЛ20-1, ТШЛ20 1, ТШЛ-20-I) Трансформатор тока ТШЛ-20-1 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока. Технические характеристики приборов трансформаторы тока ТШЛ-20-1: Количество вторичных обмоток - 2; Номинальное напряжение - 20кВ; Наибольшее рабочее напряжение прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 - 24кВ; Номинальная частота переменного тока - 50Гц или 60Гц; Номинальный вторичный ток прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 - 5А; Номинальный первичный ток - 3000А, 4000А, 5000А, 6000А, 8000А, 10000А, 12000А, 14000А, 16000А, 18000А; Класс точности прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1: - вторичной обмотки для измерений - 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5; - вторичной обмотки для защиты - 5P, 10P; Номинальная вторичная нагрузка прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 при коэффициенте мощности: - cos φ=1 - вторичной обмотки для измерений - 1В·А, 2В·А, 2,5В·А; - cos φ=0,8 - вторичной обмотки для измерений - 3В·А-30В·А; - cos φ=0,8 - вторичной обмотки для защиты - 3В·А-30В·А; Номинальная предельная кратность вторичной обмотки прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 для защиты - 12-16; Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений - 10, 15, 17, 21; Трехсекундный ток термической стойкости прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1: - при номинальном первичном токе 3000А-10000А - 120кА; - при номинальном первичном токе 12000А-18000А - 190кА; Испытательное напряжение прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1: - одноминутное промышленной частоты - 65кВ; - грозового импульса полного - 125кВ; Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 постоянному току приведены в таблице 1; Таблица 1 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 постоянному току Номинальный первичный ток прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Сопротивление обмоток постоянному току 0,2S, 0,2 0,5S, 0,5 5P 10P 3000А 0,9 Ом 4000А 1,2 Ом 5000А 1,5 Ом 6000А 0,9 Ом 0,7 Ом 1,4 Ом 0,9 Ом 8000А 1,3 Ом 1,0 Ом 1,9 Ом 1,3 Ом 10000А 1,8 Ом 1,4 Ом 2,5 Ом 1,8 Ом 12000А 1,9 Ом - 1,9 Ом 14000А 2,4 Ом - 2,4 Ом 16000А 2,96 Ом - 2,96 Ом 18000А 3,2 Ом - 3,2 Ом Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 приведены в таблице 2 и таблице 3 соответственно; Таблица 2 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р для прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Номинальная вторичная нагрузка прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1, В·А 3 5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 Коэффициент трансформации Номинальная предельная кратность 3000/5 54 46 39 33 29 20 19 16 14 12 10 4000/5 56 47 40 36 32 20 23 20 17 15 12 5000/5 56 41 37 34 31 20 24 21 19 16 14 6000/5 56 39 36 33 31 20 24 22 20 18 15 8000/5 56 30 28 27 26 20 22 21 20 18 16 10000/5 55 22 21 21 20 20 19 18 17 16 15 Таблица 3 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 10Р для прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Номинальная вторичная нагрузка прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1, В·А 3 5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 Коэффициент трансформации Номинальная предельная кратность 3000/5 37 31 25 20 17 13 11 9 8 6 5 4000/5 38 32 26 22 20 15 13 11 10 8 6 5000/5 38 29 25 22 20 16 14 12 11 10 7 6000/5 39 28 25 22 20 16 15 13 12 10 8 8000/5 38 21 20 19 18 14 14 13 12 11 9 10000/5 37 16 15 15 14 12 12 12 11 10 9 12000/5 39 20 19 18 18 12 15 14 13 12 11 14000/5 38 15 15 14 14 12 13 12 12 11 10 16000/5 36 15 14 13 13 12 10 10 10 9 9 18000/5 41 16 16 15 15 12 14 14 13 12 12 Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 приведен в таблице 4; Таблица 4 Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, не более, в классах точности при номинальном первичном токе Класс точности 0,5 0,5S 0,2 0,2S 3000А 18 10 18 10 4000А 21 10 21 10 5000А 11 10 11 10 6000А 12 12 22 22 8000А 12 12 21 21 10000А 10 10 18 18 12000А 20 20 20 20 14000А 23 23 23 23 16000А 19 19 19 19 18000А 18 18 18 18 Общий вид прибора показан на рисунке 1; Рисунок 1 Общий вид прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Габариты и масса прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 приведены в таблице 5; Таблица 5 Габариты и масса прибора трансформатор тока ТШЛ-20-1 Номинальный первичный ток Размеры Масса D D1 D2
Category: Измерительные трансформаторы
Price: 124470 RUB
Supplier country: RUS

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0