Searched product:
Brand: Achse (0011426360)[Cla]
Part number: Achse (0011426360)[Cla]
Name: Achse (0011426360)[Cla]
Description: 0011426360 Cla ACHSE 0,00 15.04.2020
Price: 854 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Kessel
Part number: 93030.01/PVS
Name: Fettabscheider EasyClean free NS 30, Auto Mix & Pump
Description: Fettabscheider EasyClean free NS 30, Auto Mix & Pump Art.Nr.: 93030.01/PVS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann.Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden.Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden.Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart Deckel Abdeckung Material Kunststoff Abdeckung Farbe schwarz Dichtheit geruchsdicht Verriegelung Schnellspannverschluss Abmessungen Aufstellfläche Länge 4.860 mm Aufstellfläche Breite 1.620 mm Aufstellfläche Höhe 1.655 mm Einbringmaß Länge 4.600 mm Einbringmaß Breite 1.350 mm Einbringmaß Höhe 1.625 mm Abwasserinhalt Abscheiderinhalt 1.370 l Gesamtvolumen 4.370 l Schlammfanginhalt 3.000 l Speichermenge an Fett 1.200 l Allgemeine Merkmale Material PE Norm EN 1825: 2004DIN 4040-100 Ausführung Absperreinrichtung ja Entsorgungsart automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Entsorgungseinrichtung Entsorgungspumpe Entsorgungsvariante Auto Mix & Pump Fülleinrichtung nach DIN 1988 ja Nenngröße (NS) 30 Schauglas ja Schredder-Mix-System ja SonicControl nein Wasserversorgung 2 Magnetventile 1" Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite (DA) 250 Auslauf Nennweite (DN) 250 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden 1.240 mm Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden 1.170 mm Anschluss Zu-/Auslaufstutzen PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Druckabgang (DA) 75 mm Druckabgang (DN) 65 mm Nenndruck (PN) 10 Zulauf Nennweite (DA) 250 mm Zulauf Nennweite (DN) 250 mm Fördereinrichtung Pumpe SPF 300 KE 2.0 Anzahl Pumpen 2 Förderhöhe max. 17 m Förderleistung max. 60 m3/h Betriebsspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz Betriebsart S2 - 30 Min. Leistung P1 3,6 kW Leistung P2 3 kW Drehzahl 2.850 U/min Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz) Absicherung über Schaltgerät 400 V Förderguttemperatur (dauerhaft) max. 40 °C Anschlusstyp Direktanschluss Gewicht 44 kg Laufrad Typ Radiallaufrad mit Zerhacker Länge Netzanschlussleitung Pumpe 5 m Nennstrom 6,2 A Schutzart Pumpe IP 55 Schutzklasse I Typ Anschlussleitung Pumpe H07RN-F 7G 1,5 mm2 Steuerung Schaltgerät ja Betriebsspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz Selbstdiagnosesystem (SDS) ja Batteriepufferung nein Mehrzeilige Displayanzeige ja Logbuchfunktion ja USB-Schnittstelle ja GSM-Schnittstelle nein Potentialfreier Kontakt ja Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz) C 16 A Erforderliche Absicherung (RCD) 30 mA Motorschutz Schalter ja Schutzart Schaltgerät IP 54 Weitere Merkmale Auslieferungszustand installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) CE Kennzeichnung ja Einbausituation freie Aufstellung Fremdüberwachung TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht Lieferumfang Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Price: 0 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0