Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 3RV2021-1JA10
Name: Siemens 3RV2021-1JA10 Leistungsschalter S0 Motorschutz
Description: Technische Details Eigenschaft Wert Polzahl: 3 Bemessungsbetriebsspannung: 690 V Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 2.2 kW Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4.0 kW Bemessungsdauerstrom Iu: 10.0 A Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 100.0 kA Überlastauslöser Stromeinstellung: 7 bis 10 A Auslösetechnik: magnetisch Phasenausfallempfindlich: ja Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Schutzart (IP): IP20 Breite: 45.0 mm Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 130 A Mit integriertem Hilfsschalter: nein Mit integriertem Unterspannungsauslöser: nein Höhe: 97.0 mm Tiefe: 97.0 mm Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf Mit thermischem Schutz: ja
Category: Installation
Price: 59.69 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Motorschutzschalter für S0-Serie 7-10A 3RV20211JA10
Part number: Siemens Motorschutzschalter für S0-Serie 7-10A 3RV20211JA10
Name: Siemens Motorschutzschalter für S0-Serie 7-10A 3RV20211JA10
Description: Der Motorschutzschalter wird auf dem Versorgungskabel des Motors installiert. Wenn der Motor aufgrund einer mechanischen Einwirkung oder (in Dreiphasensystemen) aufgrund des Fehlens einer Phase anhält, erkennt er eine übermäßige Absorption und unterbricht automatisch die elektrische Energie, wodurch die Unversehrtheit des Motors gewährleistet wird. Merkmale: Siemens-Reihe Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 mit AC-Nennwert 690 V Bemessungs-Stoßspannung 6 kV Nennbetriebsspannung 690 V Nennwert der Betriebsfrequenz 50/60 Hz Betriebsstrom Nennwert 10A Einstellbarer Auslösewert für stromabhängigen Überlastauslösestrom 7 ... 10A Verlustleistung bei AC-Nennstromwert im warmen Zustand 9,25 W - bei AC im warmen Zustand pro Pol 3,1W Entwurfsgröße S0 Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 25g / 11 ms Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hauptkontakte typ 100.000 - der Hilfskontakte typ 100.000 Aufstellhöhe für Höhe über dem Meeresspiegel max. 2000 m Umgebungstemperatur bei Betrieb -20/+60 °C - bei Lagerung -50/+80 °C - bei Transport -50/+80 °C Temperaturkompensation -20 ... +60 °C Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 10 ... 95 % 3 Pole 2, 5 Module Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics) bei AC 100 kA Schutzart an der Vorderseite IP20 Beliebige Einbaulage Typ der Befestigungsschraube und Schnappbefestigung auf 35 mm DIN-Schiene Höhe 97 mm Breite 45 mm Tiefe 97 mm Tiefe 97 mm Anzugsdrehmoment für Hauptkontakte mit Schraubklemmen 0,8 ... 1,2 Nm Ausführung des Schraubendreherschaftes Durchmesser 5...6 mm Schraubendreher-Spitzengröße Pozidriv 2
Price: 108.51 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1