Searched product:
Brand: Festo
Part number: HGL-M5-B
Name: Festo HGL Pneumatik-Rückschlagventil
Description: Festo HGL Pneumatik-Rückschlagventil (HGL-M5-B, 4052568015763) in 'Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche' > 'Pneumatische Funktionsanschlüsse': Order best price offe<supplier> for Festo HGL Pneumatik-Rückschlagventil direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Sanitary fittings, Check valve: Pneumatic check valve
Price: 47.582585221173645 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB Druckerhöhung Hyamat K 5/0209 B m. 5 Pumpen Movitec 2/9, 0,75 kW
Name: KSB Druckerhöhung Hyamat K 5/0209 B m. 5 Pumpen Movitec 2/9, 0,75 kW
Description: KSB Druckerhöhung Hyamat K 5/0209 B m. 5 Pumpen Movitec 2/9, 0,75 kW Art.Nr.: 48246241 KSB Druckerhöhungs- / Feuerlöschanlage Hyamat K mit Booster Control Advanced, gemäß DIN 1988. Kaskadenschaltung, druckabhängig,Kompaktbauweise,anschluss- fertig,elastische Aufstellung d. Pumpen. Anschluss _unmittelbar_ Anlagenausstattung: - 5 vertikale Hochdruckkreiselpumpe Movitec V, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl - Verrohrung CrNi-Stahl,Armaturen aus Gussmessing/Messing, ab Hyamat 25 AMRI-Rückschlagklappe, Gehäuse GG, Flügel Edelstahl - je Pumpe 1 Rückflussverhinderer und 2 Absperrarmaturen nach DIN/DVGW - Membrandruckbehälter 8 l auf der Druckseite als Steuerbehälter Drucktransmitter auf der Enddruckseite Druckanzeige über Manometer (Istdruck) - Vordruckanzeige > 0,5 bar ü. Manometer Stahlgrundplatte Anschlussklemme für Potentialausgleich - Schwingungsdämpfung pro Pumpe für An- lagen mit Movitec 2B, 4B, 6B, 10B und 15B Anlagen mit höhenverstellbaren Füßen und Gummieinlage (lose mitgeliefert) für Anlagen mit Movitec 25B, 40B, 60B und 90B - vorbereitet für den Aufbau einer Voll- verkleidung Ausstattung Schaltschrank mit Booster Control Advanced: - Schaltschrank IP 54, EMV-Funkentstör- grad B, CE-Bescheinigung - Hauptschalter abschließbar (Reparatur- schalter) Pumpensteuer- u. überwachungsgerät mit grafischem Display und Bedientasten. Meldeleuchten für Betriebsbereitschaft und Störung der Anlage Motorschutzschalter je Pumpe Transformator für Steuerspannung Schaltplan nach VDE und Stückliste für Elektroteile, Werksvoreinstellung der Steuerung Funktionslauf täglich o. wöchentlich parametrierbar Druckabhängige Ein- und Ausschaltung der Grundlast- und Spitzenlastpumpen (stufenlose Einstellung möglich) Einstellmöglichkeiten am Display: Meldungen am Display Meldungen über potentialfreie Kontakte Technische Daten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 (25 n. DVGW) oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 10 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : R 2 1/2 Nennweite ds : R 2 1/2 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Edelstahl Baureihe Pumpe : Movitec V Baugröße Pumpe : 0209 B Motor : KSB Sondermotor Leistung P2 : 0,75 kW Einschaltart : Direkt Nennstrom : 1,68 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 5,80 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP 55 Effizienzklasse : IE 3 Anlagengewicht : 224 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hyamat K Baugröße: 5/0209 B Artikelnummer: 48246241 EAN/GTIN: 4031932284622 Materialpreisgruppe: 71
Price: 11002.84 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0