Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 5SJ41066HG40
Name: Siemens 5SJ4106-6HG40 Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1pol.
Description: | | Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, B, 6A, T=70mm nach UL 489, gleiche Polarität Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen. | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | SENTRON | | Einbautiefe | 70 mm | | Auslösecharakteristik | B | | Polzahl (gesamt) | 1 | | Anzahl der abgesicherten Pole | 1 | | Bemessungsstrom | 6 A | | Bemessungsspannung | 400 V | | Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA | | Spannungsart | AC/DC | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 10 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA | | Frequenz | 50 Hz | | Unterputzmontage | Nein | | Mitschaltender Neutralleiter | Nein | | Überspannungskategorie | 3 | | Verschmutzungsgrad | 3 | | Zusatzeinrichtungen möglich | Ja | | Breite in Teilungseinheiten | 1 | | Schutzart (IP) | IP20 | | Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25..55 °C | | Explosionsgeschützt | Nein | | | | Lieferzeit: 5-6 Wochen | | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 5SJ41066HG40 GTIN/EAN: 4001869319315 | Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Schutzschaltgeräte, Sicherungen: Leitungsschutzschalter
Price: 27.94 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 5SJ41066HG40
Name: Siemens 5SJ41066HG40 5SJ4106-6HG40 elektricky istic 6 A 230 V, 400 V
Description: Istic 240V 14kA, 1-polovy, B, 6A, T=70mm podla UL 489, rovnaka polarita Istic je istic na ochranu proti skratu. Miniaturne istice od spolocnosti Siemens ako dolezita sucast ochrannych komponentov SENTRON pre elektroinstalaciu ponukaju ucinnu ochranu osob a systemu bezpecnym vypnutim v pripade pretazenia alebo skratu. Pohodlna technika montaze a pripojenia, standardne pridavne komponenty a konzistentny dizajn – to su charakteristicke znaky rodiny zariadeni. Ci uz ide o infrastrukturu alebo priemyselne poziadavky, Siemens ponuka miniaturne istice pre vsetky aplikacie a kazdu oblast pouzitia. Hlavne vlastnosti isticov vedenia Siemens su: 1. Efektivna osobna, investicna a systemova ochrana proti pretazeniu a skratu. 2. Jednotne prislusenstvo v sirokej skale, lahko zostavitelne a kedykolvek zamenitelne. 3. Spolahliva bezpecnost pri instalacii vdaka uchopu a ochrane proti dotyku, ktora je sucastou standardnej vybavy. 4. Jasne viditelny indikator polohy spinaca. 5. Data matrix kod na prednej strane pristroja poskytuje vsetky informacie o istici rychlo a jednoducho. 6. Ochrana v sulade so standardmi s globalnymi schvaleniami. &DPMD_ACC602_001_000_5SJ4_HG&<br><br>Tento text bol prelozeny strojovo.
Price: 39.99 EUR
Supplier country: SVK

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1