Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71346PA010BD0
Name: Siemens 6ES7134-6PA01-0BD0 SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul
Description: | | SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI Energy Meter 400V AC ST, passend für BU-Typ D0, Kanal-Diagnose SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. | | Technische Daten | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 90..264 V | | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 90..264 V | | Spannungsart der Versorgungsspannung | AC | | Eingang, Strom | Ja | | Eingang, Spannung | Ja | | Eingang, Widerstand | Nein | | Eingang, Widerstandsthermometer | Nein | | Eingang, Thermoelement | Nein | | Eingangssignal konfigurierbar | Ja | | Analoge Eingänge konfigurierbar | Ja | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | | Unterstützt Protokoll für LON | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein | | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein | | Funkstandard Bluetooth | Nein | | Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | | Funkstandard GPRS | Nein | | Funkstandard GSM | Nein | | Funkstandard UMTS | Nein | | IO-Link Master | Nein | | Systemkomponente | Ja | | Schutzart (IP) | IP20 | | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja | | Tragschienenmontage möglich | Ja | | Wand-/Direktmontage möglich | Nein | | Fronteinbau möglich | Nein | | Rack-Montage möglich | Nein | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | | Breite | 20 mm | | Höhe | 73 mm | | Tiefe | 58 mm | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 6ES71346PA010BD0 GTIN/EAN: 4047623406631 | Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Steuerungssysteme: SPS Automatisierung
Price: 227.54 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens AG
Part number: 6ES7134-6PA01-0BD0
Name: Siemens SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6PA01-0BD0
Description: Produktbeschreibung: | : SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI ENERGY METER 400VAC ST, passend für BU-Typ D0, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose | Technische Daten: | Gewicht: 0,054kg |
Category: Peripheriemodule: Analoge Eingangsmodule
Price: 268.99 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1