Searched product:
Brand: INA
Part number: NK25/16-XL
Name: Radial-Nadellager NK25/16-XL von INA
Description: Artikel Radial-Nadellager NK25/16-XL von INA aus der Kategorie Antriebstechnik > Nadellager > Radial-Nadellager > >
Price: 12.915890789065923 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Doepke Schaltgeräte
Part number: 09959216
Name: Doepke FI-/LS Kombination 09959216 Typ FIB 25/0,30/1+N-B NK
Description: Doepke FI-/LS Kombination Typ FIB 25/0,30/1+N-B NK Doepke Artikel Nr. 09959216 FI-/LS-Kombinationen (RCBO) sind Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromauslöser zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410. Die Überstromauslösung erfolgt bei Strömen im Überlastbereich durch einen träge ansprechenden, wärmeempfindlichen Bimetallauslöser und bei Kurzschlussströmen durch einen elektromagnetischen Schnellauslöser. FIB und FIC dieser Baureihe haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Sie sind in der Ausführung 3+N zur Erkennung von Fehlerströmen des Typs A und in den Ausführungen 1+N und 3+N zur Erkennung von Fehlerströmen des Typs B erhältlich. RCBO mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die hierfür integrierte Auswerteeinheit benötigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Eine korrekte Spannungsversorgung der Auswerteeinheit ist gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme vom Typ A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese RCBO lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit dem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der gängigen Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B bzw. B+. Bei Schaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für Schalter mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu Schaltern vom Typ B+ bzw. mit der Charakteristik SK ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. RCBO mit B-Charakteristik stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise sicher. Da ihre Kurzschlussauslösung beim drei- bis fünffachen Wert des Bemessungsstromes liegt, sollten sie nicht zur Absicherung in Lastkreisen mit hohen Einschaltströmen eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz, bei einigen Baureihen auch 60 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - Schaltstellungsanzeige; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen 1+N und 3+N; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen möglich; - Neutralleiter rechts; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ? 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - 6 A - 10 A und 16 A - 32 A mit VDE-Zertifizierung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-40 / VDE 0664-20 / VDE 0664-200E / V VDE 0664-210; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - gewerbliche und industrielle Installationen mit TT-, TN-S- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; - RCBO mit NK-Kennlinien sind dort einzusetzen, wo der Brandschutz vorgeschrieben ist.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCBO sind auf Anfrage auch für andere Frequenzen erhältlich; - nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt FI-/LS-Kombi, 1+N-pol., 25 A, 0.30 A, B-Char., Typ B, kurzzeitverz. FIB25/0,30/1+N-BNK EAN Nr. 4014712211018 Hersteller Nummer: 09959216 EAN Nummer: 4014712211018 Hersteller: Doepke Schaltgeräte
Price: 345.66 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0