Searched product:
Brand: HELUKABEL
Part number: 10157
Name: 10157 | HELUKABEL | PVC-Steuerleitung JZ-500 7G16 mm² Grau
Description: Adernzahl: 7 | Querschnitt: 16 | Außenmantelfarbe: grau | Leitermaterial: Kupfer | max. Nennspannung: 500 | min. Umgebungstemperatur (bewegt): -15 | max. Umgebungstemperatur (bewegt): 80 | Durchmesser: 25,2 | Schutzleiter: ja | Schirm: nein | Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig | Aderkennzeichnung: Ziffern | "PVC-Steuerleitung JZ-500 7G16 mm² Grau individueller Längenzuschnitt (+20€)" Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem ZiffernaufdruckAdern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit bedingt schleppkettenfähig, bedingt für Torsion geeignet Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Hinweise: "Reinraumqualifiziert"geschirmte Analogtypen: F-CY-JZ, F-CY-OZ (LiY-CY), Y-CY-JB, Y-CY-JZ Verwendung: Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Adernzahl: 7 Querschnitt: 16 Außenmantelfarbe: grau Leitermaterial: Kupfer max. Nennspannung: 500 min. Umgebungstemperatur (bewegt): -15 max. Umgebungstemperatur (bewegt): 80 Durchmesser: 25,2 Schutzleiter: ja Schirm: nein Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig Aderkennzeichnung: Ziffern Weiterführende Links zu "PVC-Steuerleitung JZ-500 7G16 mm² Grau" Datenblatt DE
Category: Helukabel: Industriekabel & -Leitungen
Price: 21.11 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Brumberg Leuchten
Part number: 10157073
Name: Brumberg LED Wandeinbauleuchte 10157073 Energieeffizienz A++ bis A
Description: Brumberg LED Wandeinbauleuchte 10157073 Energieeffizienzklasse A++ bis A LED-Wandeinbauleuchte für Gerätedosen, LED-Wandeinbauleuchte für Gerätedosen, weiß, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm). Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02 bzw. Betoninstallation Art.-Nr. 1556-04. Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70.0 lm, : 3000, Lichtfarbe: weiß, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A. Hersteller Brumberg Leuchten EAN Nr. 4251433925644 Hersteller Nummer: 10157073 EAN Nummer: 4251433925644 Hersteller: Brumberg Leuchten
Price: 53.2 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0