Searched product:
Brand: Rittal GmbH & Co. KG
Part number: 3328.540
Name: 3328540 | Rittal | Rittal SK 3328540 RTT Blue e Kühlgerät
Description: Produktbeschreibung zu "Rittal SK 3328540 RTT Blue e Kühlgerät" Herstellernummer: 3328.540 SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,2 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400x1580x295 mm "Rittal SK 3328540 RTT Blue e Kühlgerät" SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,2 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400x1580x295 mm Weiterführende Links zu "Rittal SK 3328540 RTT Blue e Kühlgerät"
Category: Produkte nach Herstellern: Rittal
Price: 2553.98 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Rittal
Part number: SK3328540
Name: Rittal SK3328540 SK 3328540 Wandgerät 400V 2000W, TopTherm Comfortcontroller
Description: Energieeffizientes Blue e Wandanbaukühlgerät in der Leistungsklasse 2 kW Gesamtkühlleistung DIN EN 14511: L 35 L 35 bei 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 2,55 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,65 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,89 kW Nennleistung: L 35 L 35 bei 50 Hz: 0,92 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,4 kW Luftleistung der Ventilatoren freiblasend außen: 900 m³/h Luftleistung der Ventilatoren freiblasend innen: 900 m³/h Kälteleistungszahl EER: 2,22 Bemessungsbetriebsspannung: 400/460 V, 50/60 Hz Abmessungen [B x H x T]: 400 x 1580 x 295 mm Kühlmedium: R134a Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C) Temperaturbereich Umgebung: 10°C bis 55°C Temperaturbereich Einstellbereich: 20°C bis 55°C Schutzart nach IEC 60 529: Außenkreislauf IP 34 Schutzart nach IEC 60 529: Innenkreislauf IP 34 Gewicht: 67 kg Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Schutzart IP nach IEC 60 529: Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 34 Lieferumfang: Nanobeschichteter Verflüssiger Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial Verpackungseinheit: 1 St. EAN: 4028177323063 Zolltarifnummer: 84158200 eCl@ss 5.1: 27180704 eCl@ss 7.0: 27180704 ETIM 6.0: EC000855 Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511: L 35 L 35 bei 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 2,55 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,65 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,89 kW Luftleistung (freiblasend): Außenkreislauf: 900 m³/h Innenkreislauf: 900 m³/h Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz Abmessungen: Breite: 400 mm Höhe: 1580 mm Tiefe: 295 mm Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C) Temperaturbereich: Betrieb (Umgebung): +10°C...+55°C Einstellbereich: +20°C...+55°C Kältemittel/Kühlmedium: Kältemittel: R134a Menge: 950 g Nennleistung Pel: L 35 L 35 bei 50 Hz: 0,92 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,4 kW Bemessungsstrom (max.): Bei 50 Hz: 2,8 A Bei 60 Hz: 3,3 A Anlaufstrom (max.): Bei 50 Hz: 6,8 A Bei 60 Hz: 7,8 A Vorsicherung: Motorschutzschalter: 6.3 A...10 A A Zulässiger Betriebsdruck (p max.): 28 bar Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511: 2,2 Gewicht/VE: 67 kg Typ: SK 3328.540
Category: Elektro
Price: 2601.81 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1