Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 3RT2024-1BB44-3MA0
Name: Siemens | 3RT2024-1BB44-3MA0 | Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö 24V 3RT2024-1BB44-3MA0 | 3RT20241BB443MA0 | Leistungsschütz AC-schaltend
Description: Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö 24V 3RT2024-1BB44-3MA0 – Siemens – 3RT20241BB443MA0 – 4011209837065: Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö 24V 3RT2024-1BB44-3MA0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=24 V, Spannungsart zur Betätigung=DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V=40 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V=12 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V=5,5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V=12,5 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V=5,5 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA=5,51624062 kW, Geeignet für Reiheneinbau=ja, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer=2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner=2, Anschlussart Hauptstromkreis=Schraubanschluss, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte=3, Leistungsschütz, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V 2 S + 2 Ö, DC 24 V 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Hilfsschalter nicht lösbar Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V | Spannungsart zur Betätigung: DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 12,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 5,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 5,51624062 kW | Geeignet für Reiheneinbau: ja | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz AC-schaltend
Price: 81.93 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RT20241BB443MA0
Name: Siemens Indus.Sector Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö 24V 3RT2024-1BB44-3
Description: Siemens Indus.Sector Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö 24V 3RT2024-1BB44-3MA0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 12,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 5,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Reihe 3RT2 zeichnet sich im Vergleich zur Vorgängerreihe 3RT1 durch eine höhere Leistung aus.Die Schütze 3RT2 sind klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet und erprobt.Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.Die Schütze 3RT2 sind mit Schraubanschluss, Federzuganschluss oder Ringkabelschuhanschluss lieferbar.Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT2 thermische Überlastrelais 3RU21 oder elektronische Überlastrelais 3RB30 angebaut werden.Die Überlastrelais sind getrennt zu bestellen.Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspannungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt.Sie haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor und Suppressordiode +2 bis 5 ms)
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 77.45 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1