Searched product:
Brand: Siemens Anschaltbaugruppe Simatic 6ES7153-1AA03-0XB0
Part number: 6ES71531AA030XB0
Name: Siemens Anschaltbaugruppe Simatic 6ES7153-1AA03-0XB0
Description: SIMATIC DP, Anschaltung IM 153-1, für ET 200M, für max. 8 S7-300 Baugruppen SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.Technische DatenHerstellerprogrammET200MVersorgungsspannung bei AC 50 Hz0 VVersorgungsspannung bei AC 60 Hz0 VVersorgungsspannung bei DC20,4..28,8 VSpannungsart der VersorgungsspannungDCUnterstützt Protokoll für TCP/IP NeinUnterstützt Protokoll für PROFIBUS JaUnterstützt Protokoll für CAN NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS NeinUnterstützt Protokoll für ASI NeinUnterstützt Protokoll für KNX NeinUnterstützt Protokoll für MODBUS NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET NeinUnterstützt Protokoll für LON NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe NeinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme NeinFunkstandard Bluetooth NeinFunkstandard WLAN 802.11 NeinFunkstandard GPRS NeinFunkstandard GSM NeinFunkstandard UMTS NeinIO-Link Master NeinSystemkomponente JaSchutzart (IP)IP20Mit Potentialtrennung JaFeldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich NeinTragschienenmontage möglich JaWand-/Direktmontage möglich NeinFronteinbau möglich NeinRack-Montage möglich NeinGeeignet für Sicherheitsfunktionen NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) NeinExplosionsschutz-Kategorie für GasATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3GExplosionsschutz-Kategorie für StaubohneBreite40 mmHöhe125 mmTiefe117 mm | Lieferzeit: 24-30 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 6ES71531AA030XB0 | GTIN/EAN: 4025515059134 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: SPS Steuerungen: Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
Price: 373.75 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71531AA030XB0
Name: Siemens 6ES7153-1AA03-0XB0 6ES71531AA030XB0 SPS-Erweiterungsmodul 28.8 V/DC
Description: SIMATIC DP, Anschaltung IM 153-1, für ET 200M, für max. 8 S7-300 Baugruppen SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Die ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Price: 339.63 CHF
Supplier country: CHE

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1