Searched product:
Brand: Helukabel
Part number: 16424
Name: HELUKABEL F-CY-JZ 4G4qmm GrauSteuerleitung PVC 16424 Niederspannungskabel
Description: HELUKABEL F-CY-JZ 4G4qmm GrauSteuerleitung PVC 16424 Niederspannungskabel (16424) in 'Elektrische Gerätetechnik & Zubehör' > 'Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel': Order best price offe<supplier> for HELUKABEL F-CY-JZ 4G4qmm GrauSteuerleitung PVC 16424 Niederspannungskabel direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Construction electrical products, Installation cable: Control cable
Price: 6.478860231879094 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: HELUKABEL
Part number: 16424
Name: 16424 | HELUKABEL | PVC-Steuerleitung F-CY-JZ 4G4 mm² Grau
Description: Adernzahl: 4 | Querschnitt: 4 | Außenmantelfarbe: grau | Leitermaterial: Kupfer | max. Nennspannung: 500 | min. Umgebungstemperatur (bewegt): -10 | max. Umgebungstemperatur (bewegt): 80 | Durchmesser: 11,6 | Schutzleiter: ja | Schirm: ja | Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig | Aderkennzeichnung: Ziffern | "PVC-Steuerleitung F-CY-JZ 4G4 mm² Grau individueller Längenzuschnitt (+20€)" Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm_: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Trennfolie Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Hinweise: "Reinraumqualifiziert"ungeschirmte Analogtype: JZ-500 Verwendung: Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, in der Heiz- und Klimatechnik, im Anlagenbau sowie als Signalleitung in der Elektronik. Statt aufwendigem PVC-Innenmantel wird eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht eingesetzt. Sie reduziert den Außendurchmesser wesentlich, was geringere Biegeradien, geringeres Gewicht etc. mit sich bringt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Adernzahl: 4 Querschnitt: 4 Außenmantelfarbe: grau Leitermaterial: Kupfer max. Nennspannung: 500 min. Umgebungstemperatur (bewegt): -10 max. Umgebungstemperatur (bewegt): 80 Durchmesser: 11,6 Schutzleiter: ja Schirm: ja Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig Aderkennzeichnung: Ziffern Weiterführende Links zu "PVC-Steuerleitung F-CY-JZ 4G4 mm² Grau" Datenblatt DE
Category: Helukabel: Industriekabel & -Leitungen
Price: 4.55 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1