Searched product:
Brand: Eaton
Part number: 276698
Name: Eaton | DILM9-10(230V50/60HZ) | Leistungsschütz 1S 4kW/400V,AC DILM9-10 (230V50/60HZ DILM9-10(230V50/60HZ) | 276698 | Leistungsschütz AC-schaltend
Description: Leistungsschütz 1S 4kW/400V,AC DILM9-10 (230V50/60HZ DILM9-10(230V50/60HZ) – Eaton – 276698 – 4015082766986: Leistungsschütz 1S 4kW/400V,AC DILM9-10(230V50/60HZ Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 6A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 2,5kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA 3,7kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V 690 V: P= 3.6 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V | Spannungsart zur Betätigung: AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 2,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 3,7 kW | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz AC-schaltend
Price: 28.78 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton Schaltgeräte
Part number: 276698
Name: Eaton Leistungsschütz 276698 Typ DILM9-10(230V50/60HZ)
Description: Eaton Leistungsschütz 276698 Typ DILM9-10(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276698 EAN Nr. 4015082766986 Hersteller Nummer: 276698 EAN Nummer: 4015082766986 Hersteller: Eaton Schaltgeräte
Price: 27.87 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1