Searched product:
Brand: MURRELEKTRONIK
Part number: Zasilacz Emparro 3-fazowy - 85691 - 10 A
Name: Zasilacz Emparro 3-fazowy - 85691 - 10 A
Description: ZASILACZ EMPARRO 3-FAZOWY WE:360-500VAC WY:24-28V/10ADC Wejście Napięcie wejściowe 3 × 324...572 V AC/450...745 V DC Prąd wejściowe 0.75 A (3 × 360 V AC); 0.55 A (3 × 500 V AC) Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 9.0 A (3 × 500 V AC) Współczynnik mocy 0.66 (3 × 500 V AC) Częstotliwość 50...60 Hz Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 3 × 6.3 A (T) Dane ogólne Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 Wilgotność względna 5...95%, kondensacja niedopuszczalna Stopień ochrony IP20 Sprawność 93.7% (3 × 400 V AC); 93.2% (3 × 480 V AC) Wymiary (wys. × szer. × gł.) 143×65×143 mm Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) Zakres temperatur -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. składowania -40...+85 °C) Wyjście Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s) Prąd wyjściowy 12 A (45 °C); 10 A (60 °C); 7 A (70 °C) Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 45 ms (3 × 500 V AC); 10 A (24 V DC) Tętnienia resztkowe max. 20 mVeff Krótkie impulsy max. 50 mV p-p Ochrona urządzenia zabezpieczone przeciwzwarciowo i przeciwprzeciążeniowo, ciągle o 20% (do 45 °C) Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie Praca równoległa / szeregowa max. 3 urządzeń Dane handlowe EAN 4048879538558 eClass 27049002 Jednostka pakowania 1 Kod taryfy celnej 85044090 Kraj pochodzenia CH
Category: Zasilacze impulsowe
Price: 1136 PLN
Supplier country: POL

Found product:
Brand: Murrelektronik Emparro
Part number: 85691
Name: Murrelektronik Emparro: Power Supply Unit - 85691
Description: DC Power Supplies, Emparro Power Supply 3-Phase, Input: 360 - 500 VAC, Output: 24-28V/10A DC, Power Boost - for 5 seconds 50% additional powerInput voltage: 3 x 324 - 572 V AC/450 - 745 V DCInput current: 0.75 A (3 x 360 V AC); 0.45 A (3 x 500 V AC)Inrush current after 1 ms: max. 9 APower factor: 0.66 (3 x 500 V AC)Frequency: 50 - 60 HzInput fuse (internal): 3 x 6.3 A (T)Standards: EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47Relative humidity: 5 - 95%, no condensationEfficiency: 93.7% (3 x 400 V AC); 93.2% (3 x 480 V AC)Dimensions H x W x D: 143x65x143 mmMounting method: DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)Temperature range: -40 - 70 degrees Celsius, - 70 degrees Celsius derating (storage temperature -40 - 85 degrees Celsius)Output voltage: 24 V DC (SELV), /-1%; 24 - 28 V adjustablePower Boost: Iout N x 150% (min. 5 s)Output current: 12 A (45 degrees Celsius); 10 A (60 degrees Celsius); 7 A (70 degrees Celsius)Mains failure bridging time: min. 45 ms (3 x 500 V AC); 10 A (24 V DC)Ripple: max. 20 mVrmsSpikes: max. 50 mV p-pUnit protection: short circuit and overload protected, permanently by 20% (to 45 degrees Celsius)LED display: LED (green): OK; LED (red): overload, overheating or short-circuitParallel usage/serial usage: max. 3 unitsThe switch mode power supply is the core of your control cabinet - and Murrelektronik's regulated power supply units are the perfect regulators. Murr focuses on providing consistent, constant output voltages for your system - independent of how much input voltage fluctuates. They offer the most reliable solutions for almost any application, for example: in the machine tool building industry, in the processing industry or in the shipbuilding industry.Murrelektronik's power supply units have many approvals and feature a wide input voltage range, which makes them suitable for global applications. Comprehensive product range with switch mode power supplies, transformers, buffer modules, redundancy modules, load circuit monitoring and much more. High flexibility with the right model for your needs. 100 % compatible. For global applications. Durable units ensures system availability.
Category: Murrelektronik
Price: 415.65 USD
Supplier country: USA

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1