Searched product:
Brand: FAG
Part number: 6006-2RSR
Name: FAG 6006-2RSR Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm
Description: FAG 6006-2RSR Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm (6006-2RSR, 4012801077910) in 'Drehlager- und Gehäuseeinheiten' > 'Kugellager': Order best price offe<supplier> for FAG 6006-2RSR Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Bearing technology, Ball bearings: Grooved ball bearing
Price: 16.64 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Weishaupt
Part number: 600652
Name: Infrarot-Flammenfühler QRI2B2.B180B
Description: Siemens Infrarot-Flammenfühler QRI 2 B2.B180B Infrarot-Flammenfühler für Landis & Staefa (Siemens) Feuerungsautomaten LMV5 zur Überwachung von Gas-, Öl- und Kohleflammen. Der QRI... kann in Brennern bis beliebig großer Leistung im Dauerbetrieb sowie in intermittierender Betriebsweise eingesetzt werden. Typenschlüssel: Der QRI Flammenfühler hat folgende Merkmale: Infrarot-Flammenfühler mit IR-empfindlichem Flammensensor Integrierter Flammensignalverstärker Konzipiert für frontale und seitliche (90°) Beleuchtung Geeignet für Feuerungsautomaten LMV5... Befestigung mittels Flansch und Bride am Brenner schlagfestes Gehäuse aus schwarzem Kunststoff Die Lichteinfallsöffnung besteht aus einer staubdicht eingesetzten Linse Kabellänge 180cm Schutzart IP 54 Eigenverbrauch < 0,5 Watt Funktionsweise: Bei dieser Überwachungsart werden die Änderungen der IR-Strahlung zur Bildung des Flammensignals herangezogen. Strahlungsdetektor ist ein infrarotempfindlicher Fotowiderstand, dessen spektrale Empfindlichkeit etwa den Bereich von 1...3 µm überdeckt. Der Fühler reagiert nicht auf konstante Strahlung und auf Strahlung mit netzfrequenzharmonischer Überlagerung, z.B. 50 Hz und deren Vielfache. Die Unterdrückung dieser Strahlungsfrequenzen erfolgt auf elektronischem Weg direkt abhängig von der aktuellen Netzfrequenz, an welcher der Feuerungsautomat, z.B. LMV... betrieben wird. Die Filterung ist somit sehr schmalbandig, so dass das von der Flamme ausgehende Nutzsignal mit ständig wechselnder Frequenz und Änderungsgeschwindigkeit der IR-Strahlung fast vollständig ausgenutzt werden kann. Dadurch wird eine äußerst hohe Empfindlichkeit für die Erfassung der Flammenstrahlung hinter der Brennerstauscheibe erreicht. Diese hohe Empfindlichkeit hat zur Folge, dass konstante oder netzfrequenzharmonische Fremdlichtquellen nur dann nicht detektiert werden, wenn der Fühler auch nicht bewegt wird. Der Zündfunke wird bereits aufgrund seines kurzwelligen Spektrums nicht detektiert. Das analoge Ausgangssignal des Fühlers (0...ca. +5 V zwischen schwarz und blau gemessen) stellt ein Maß für die Änderung der Strahlungsintensität der Flamme dar. Das spektrale Empfindlichkeitsmaximum des QRI... liegt bei ca. 2 µm und erfasst somit die Infrarot-Strahlung von Gas-, Öl- und Kohleflammen. Aufgrund der elektronischen Selbstüberwachung des Flammensignals kann der QRI... in Verbindung mit geeignetem Feuerungsautomat für Brenner im Dauerbetrieb sowie in intermittierender Betriebsweise eingesetzt werden. Die Empfindlichkeit des QRI... ist für den Einsatz hinter der Brennerstauscheibe konzipiert. Spektralemission der Strahlung von leuchtend und nichtleuchtender Flamme bei1500 K (aus VDI-Berichte Nr. 423, 1981). Empfindlichkeit des IR-Fühlers QRI: Quelle: Siemens Landis & Staefa Division Montagehinweise: Der Fühler wird mittels Bride und Flansch am Brenner montiert und lässt sich, bei gelöster Bridenfixierschraube, leicht auf optimale Flammensicht einstellen. Diese Fühlereinstellung wird über die Beobachtung der Flammensignalstärke an der Anzeige- und Bedieneinheit AZL... des LMV... oder mittels Messschaltung. Das 3-adrige Anschlusskabel ist fest mit dem QRI... verbunden und durch eine Zugentlastung gesichert. Die Metallisierung des Flansches ist elektrisch leitend mit dem geerdeten Brennergehäuse zu verbunden. Beachten Sie die zulässige Länge der Fühlerleitung von max.100m. Verlegen Sie das Fühlerkabel immer separat mit möglichst großem Abstand zum Gerät und zu anderen Kabeln. Testen Sie den Flammenfühler bei allen Anwendungen. In Verbindung mit LMV5... wird dies über eine anwählbare Testroutine erreicht. Achten Sie darauf, dass das Fühlerkabel nicht mit heißen Stellen am Brenner oder Kessel in Berührung kommt. Abmessungen QRI:
Price: 393.03 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0