Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71346HB000DA1
Name: 6ES71346HB000DA1
Description: INPUT MODULE 2 ANALOG 24V
Category: Industrial Automation and Controls
Price: 929.92 JPY
Supplier country: JPN

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7134-6HB00-0DA1
Name: SIMATIC ET 200SP, Moduł Wejść Analogowych - 6ES7134-6HB00-0DA1
Description: 6ES7134-6HB00-0DA1 to produkt rozszerzający stację modułową ET 200SP w systemie SIMATIC o dodatkowe wejścia analogowe. Moduł ten dysponuje 2 wejściami napięciowo-prądowymi 2-przewodowymi i 4-przewodowymi typu HIGH SPEED. Oferowany produkt charakteryzuje się rozdzielczością 16-bitów oraz posiada zintegrowaną diagnostykę kanałów. Kod koloru dla tego modułu to CC00, natomiast kompatybilnymi z nim podstawkami mogą być te typu BU - A0 lub A1. SIMATIC ET 200SP, Moduł Wejść Analogowych - 6ES7134-6HB00-0DA1 6ES7134-6HB00-0DA1 posiada producenckie oznaczenie AI 2xU/I 2-/4-wire HS, a jego stan funkcjonalny to HW FS07. Oprogramowanie sprzętowe modułu da się zaktualizować do nowszej wersji. Produkt ten realizuje funkcje danych I&M0-3, bez skalowalnego zakresu pomiarowego, skalowalnych wartości mierzonych i regulacji zakres pomiarowego. Do inżynierii służy dedykowane narzędzie STEP7 TIA Portal w wariancie V13 SP1. Produkt obsługuje nadpróbkowanie dla 2 kanałów na moduł, a także umożliwia reparametryzację w trybie RUN. Dane i parametry Moduł jest zasilany napięciem, którego wartość znamionowa wynosi 24 V DC. Pobór prądu bez zasilania czujnika to 39 mA, natomiast utrata mocy wynosi 0,95 W. Produkt jest chroniony przed odwrotną polaryzacją i dysponuje zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Dostępna przestrzeń adresowa to max. 4 bajty na moduł, a także +1 bajt na dane QI lub 32 bajty w trybie oversamplingu. Wejścia różnicowe umożliwiają pomiar prądu i napięcia, a czas cyklu dla wszystkich kanałów wynosi min. 125 us. Długość kabla ekranowanego to max. 1000 m lub 200 m przy pomiarach napięcia. Specyfikacja techniczna Generowanie analogowych wartości dla wejść odbywa się zgodnie z zasadą pomiaru szyfrowania wartości rzeczywistej, czyli w ramach aproksymacji sukcesywnej. Cas konwersji na kanał wynosi 10 us, a liczba dostępnych poziomów wygładzania to 7. Obsługiwane są kodery do pomiaru prądu i napięcia. Czas przetwarzania i filtrowania w trybie izochronicznym to min. 80 us, a czas cyklu magistrali min. 125 us. Wymiary oferowanego produktu wynoszą 58 x 15 x 72 mm przy wadze ok. 32 g.
Price: 1414.89 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1