Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6EP1334-3BA10
Name: Siemens | 6EP1334-3BA10 | Stromversorgung 2-ph.,24VDC,10A,IP20 6EP1334-3BA10 | Gleichstromversorgung
Description: Stromversorgung 2-ph.,24VDC,10A,IP20 6EP1334-3BA10 – Siemens – 4025515152880: Stromversorgung 2-ph.,24VDC,10A,IP20 6EP1334-3BA10 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1. Ausgangsspannung 24... 24V, Max. Ausgangsstrom 1 10A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsstrom 1 10A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 230... 230V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 120... 120V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsabgabe 240W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Geeignet für Reiheneinbau, Einbaubreite 70mm, Einbauhöhe 225mm, Breite 70mm, Höhe 125mm, Tiefe 121mm, Schutzart (IP) IP20, Die 1- und 2-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und bietet maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Ultra-Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an 1-phasige Versorgungsnetze oder direkt zwischen den Außenleitern von Drehstromnetzen (2-phasig) und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Die modulare Erweiterbarkeit mit SITOP-Redundanz Selektivitäts- und Puffermodulen sowie mit DC-USV bietet darüber hinaus zusätzliche Sicherheit. Die Vorteile auf einen Blick: 1- und 2-phasiger Ultraweitbereichseingang, sehr schmale Bauform, keine seitlichen Einbauabstände erforderlich, Power-Boost mit 3-fachem Nennstrom (für 25 ms) zum Auslösen von Schutzeinrichtungen, extra-Power mit 1,5-fachem Nennstrom (5 s/min) für kurzzeitige betriebsmäßige Überlastung, wählbares Kurzschlussverhalten zwischen Konstantstrom sowie Wiederanlauf, symmetrische Lastaufteilung für Parallelbetrieb wählbar, Betriebszustand über 3 LED, hoher Wirkungsgrad bis zu 91%, großer Temperaturbereich von -25 bis +70 °C, umfangreiche Zertifizierungen wie cULus, ATEX oder GL Spannungsart der Versorgungsspannung: AC | 1. Ausgangsspannung: 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: 10 A | Ausgangsspannung einstellbar: ja | Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V | Nennwert Ausgangsstrom 1: 10 A | Kurzschlussfest: ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 230 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 120 V | Ausgangsspannung geregelt: ja | Leistungsabgabe: 240 W | Stabilisiert: ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: ja | Wandmontage möglich: nein | Geeignet für Reiheneinbau: ja | Einbaubreite: 70 mm | Einbauhöhe: 225 mm | Direktmontage möglich: nein | Breite: 70 mm | Höhe: 125 mm | Tiefe: 121 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein | Schutzart (IP): IP20 |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Gleichstromversorgung
Price: 199.13 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Schaltnetzteil SITOP 1/2F24DC 10A 6EP13343BA10
Part number: Siemens Schaltnetzteil SITOP 1/2F24DC 10A 6EP13343BA10
Name: Siemens Schaltnetzteil SITOP 1/2F24DC 10A 6EP13343BA10
Description: Sonstige technische Merkmale: Max. I2t-Wert: 4 A²-s Form der Spannungskurve am Ausgang: potentialfreie geregelte Gleichspannung Ausgangsspannung bei DC Nennwert 24V Ausgangsspannung: an Ausgang 1 mit DC-Nennwert 24V Relative Gesamtspannungstoleranz: 3 %. Schutzklasse IP20 Gewicht 0,8 kg Montageart: Montage auf genormter Profilschiene EN 60715 35x7,5/15 Ausführung des Überspannungsschutzes < 35V Auslösewert der Strombegrenzung typ. 12A Ausgangskennlinie kurzschlussfest Ja Versorgungsspannung 1 mit AC 12...230V 2 mit AC 230...500V Eingangsspannung 1 mit AC 85...264V 2 mit AC 176...550V Abmessungen: Gehäusebreite 70 mm Höhe des Gehäuses 125 mm Gehäusetiefe 121 mm Zu beachtender Abstand oben 50 mm Boden 50 mm nach links 0 mm rechts 0 mm Umgebungsbedingungen: Umgebungstemperatur im Betrieb -25 /+70 °C; mit natürlicher Konvektion; Anlaufprüfung ab -40 °C Nennspannung Umgebungstemperatur beim Transport: -40 /+85 °C Umgebungstemperatur während der Lagerung: -40/+85 °C Umweltklasse nach IEC 60721 Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% nicht kondensierend
Category: Automatisierung
Price: 358.78 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1