Searched product:
Brand: SKF
Part number: 61804
Name: Radial-Rillenkugellager 61804 SKF
Description: Werkzeuge, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung, Schweißtechnik, 3D-Druck ✓ persönliche Beratung ✓ umfangreiches Sortiment ✓ Top-Marken Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-47Innendurchmesser: 20 mmAußendurchmesser: 32 mmBreite: 7 mm
Category: Radial-Rillenkugellager
Price: 7.2 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: HVPM61804
Name: KSB Druckerhöhungsanl Hyamat VP 6/1804
Description: KSB Druckerhöhungsanl Hyamat VP 6/1804 mit 6 Pumpen Movitec V 18/04, 4 kW Art.Nr.: HVPM61804 KSB Druckerhöhungs-/FeuerlöschanlageHyamat VP mit Booster Control Advancedgemäß DIN 1988.Standard-Frequenzumformer und Stetigreg-ler zur stufenlosen Drehzahlregelung je-der einzelnen Pumpen am Motor montiert,konstanter Versorgungsdruck am Verbrau-cher,Kompaktbauweise, anschlussfertig,Einschaltung druckabhängig, Ausschaltungbedarfsabhängig, elastische Aufstellungaller Pumpen.Anlagenausstattung:Vertikale Hochdruckpumpen Movitec mitmediumberührten Teilen aus Edelstahl,mitNormgleitringdichtung,KSB-Sondermotoren,Verrohrung aus Cr-Ni-Stahl, Armaturenaus Gussmessing/Messing,ab Hyamat 32AMRI-Rückschlagklappe, Gehäuse GG,FlügelEdelstahl, je Pumpe 1 Rückflussverhinde-rer u. 2 Absperrarmaturen nach DIN/DVGW,Membrandruckbehälter 8 l auf der Druck-seite als Steuerbehälter von jeder Pumpedurchströmt,nach DIN 4807-5, für Trink-wasser zugelassen,Absperrarmatur m. Ent-leerung, Drucktransmitter auf der End-druckseite (PN 16) mit Funktionsüberwa-chung Life-Zero, 4-20 mA, mit Absperrar-matur und Entleerung als Einstellhilfe(medienberührte Teile a. 1.4762), Druck-anzeige über Manometer (Istdruck), Vor-druckanzeige > 0,5 bar über Manometer,Stahlgrundplatte m. hochwertiger Pulver-beschichtung (Hyamat 2, 4, 10, 18),lackiert (Hyamat 32,45,65) u. Anschluss-klemme für Potentialausgleich, Pumpenschwingungsgedämpft auf Grundplatte mon-tiert (Hyamat 2, 4, 10, 18), Anlage mithöhenverstellbaren Füßen u. Gummieinlage(Hyamat 32, 45, 65).Ausstattung Schaltschrank mit BoosterControl Advanced:Schaltschrank IP 54,CE-Bescheinigung, Haupt-(Reparatur)-schalter abschließbar, Pumpensteuer- undüberwachungsgerät m. grafischem Displayund Bedientasten, Meldeleuchten für Be-triebsbereitschaft und Störung d. Anlage(grüne bzw. rote Anzeigelampe),Störungs-quittierung, Frequenzumformer PumpDriveam Motor montiert, Anzeige der Ausgangs-frequenz am Display d. FrequenzumformersSicherungsautomat je Pumpe (bis einschl.P2 = 2,2 kW bei 2 oder 3 Pumpen), Motor-schutz im Frequenzformer integriert mitzusätzlichem Motorschutzschalter je Pum-pe (ab P2 > 2,2 kW u. stets b. 4 Pumpen)Klemmen mit Kennzeichnung für alle An-schlüsse, Schaltplan nach VDE mit Stück-liste für Elektroteile,Werks-Voreinstel-lung der Steuerung und des Frequenzum-formers, Druckabhängige Einschaltung derGrundlastpumpe u. bedarfsabhängige Zu-bzw. Abschaltung der Spitzenlastpumpen.Dadurch kein unnötiger Parallelbetrieb.Jede Pumpe wird drehzahlgeregelt, Soll-druck frei wählbar über Potentiometer,zeitabhängige Umschaltmöglichkeit auf2. Sollwert, dynamische Druckkompensa-tion für Anpassung des Solldruckes andie Rohrnetzkennlinie, Solldrucküberwa-chung als wählbare Funktion (Anlageschaltet ab, wenn bei Betrieb aller Pum-pen der Solldruck nicht erreicht wird,da Rohrbruch bzw. Störung), Rohrnetz-schutz durch Überwachung des zulässigenAnlagendruckes (frei einstellbar) mitAbschalten der Anlage oder Meldung(wählbar) im Automatikbetrieb, Rohrnetz-schutz durch Regelung aller Pumpen (ver-meidet Überdruck durch Druckbegrenzungim Automatikbetrieb),Störumschaltung beiMotorstörung, hohe Solldruckkonstanzdurch hohe Regelgüte,Regelverhalten freieinstellbar, Automatischer Pumpentauschvor jeder Einschaltung (inkl.Reserve-pumpe), Zeitabhängiger Pumpentausch,Funktionslauf (täglich oder wöchentlichparametrierbar), bei Ausfall der Steuer-ung ist eine manuelle Drehzahlverstel-lung im Notbetrieb möglich, Anzeige derBetriebsstunden pro Pumpe am Display ab-rufbar, Automatische Verwaltung der Re-servepumpe/Feuerlöschpumpe, Energieopti-mierung hoher Intelligenz durch automa-tischen Ausgleich von Vordruckschwan-kungen, mit Absperrarmatur u. Entleerungals Einstellhilfe, mediumberührte Teileaus 1.4762, auch Geber für Fuzzy-Logiks
Price: 36268.56 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0