Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES7 326-2BF41-0AB0
Name: Clp Siemens Módulo 6es7326-2bf41-0ab0
Description: Product Description6ES73262BF410AB0DIGITAL OUTPUT MODULES7 SERIES FAIL SAFE DIGITAL OUTPUT SWITCH24 VDC75 MAMP12 WATT8 X DIGITAL OUTPUTSSHORT CIRCUIT PROECTION2-30 HZ SWITHING FREQUENCY
Category: Construção
Price: 6800 BRL
Supplier country: BRA

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7326-2BF41-0AB0
Name: SIMATIC S7, Moduł Wejść Binarnych SM 326 - 6ES7326-2BF41-0AB0
Description: 6ES7326-2BF41-0AB0 to moduł wejść binarnych SM 326 dedykowany PLC firmy Siemens z serii SIMATIC S7. Model ten jest przeznaczony do zastosowania w systemach Fail-Safe, które wymagają samoczynnego przechodzenia w stan bezpieczny w przypadku wystąpienia uszkodzeń i awarii układu. Dostępny w naszej ofercie moduł SM 326 posiada 8 wyjść DC 24 V/2 A PM Fail-Safe, które są zgodne z kategorią 4 EN954-1 oraz SIL 3 IEC 61508. Urządzenie wymaga zastosowania listwy przyłączeniowej 40 PIN. SIMATIC S7, moduł wejść binarnych SM 326 - 6ES7326-2BF41-0AB0 6ES7326-2BF41-0AB0 jest modułem zasilanym napięciem o wartości znamionowej 24 V DC dla napięć 1L+, 2L+ oraz 3L+. Prąd wejściowy od napięcia zasilania 1L+ wynosi maksymalnie 75 mA, a od 2L+, 3L+ oraz przy zasilaniu z magistrali backplane 5 V DC do 100 mA. Pobór mocy przez urządzenie to 12 W. 8 wyjść cyfrowych modułu posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Napięcie wyłączenia ograniczone jest indukcyjnie do -33 V. Zdolność przełączania wyjść wynosi maksymalnie 5 W w przypadku obciążenia lampy. Parametry techniczne Napięcie wyjściowe dla sygnału "1" bez diody szeregowej wynosi minimalnie -1,0 V, wartość znamionowa to 2 A, a dopuszczalny zakres w temperaturze od 0 do 60 stopni to 7 mA-2 A przy instalacji poziomej lub 1 A przy instalacji pionowej. Dla sygnału "0" prąd resztkowy wynosi maksymalnie 0,5 mA. Moduł charakteryzuje się częstotliwością przełączania przy obciążeniu lampy do 10 Hz, indukcyjnym do 2 Hz oraz rezystancyjnym do 30 Hz. Długość kabla nieekranowanego może wynieść do 200 m2, natomiast ekranowanego do 200 m zgodnie z SIL 3. Cechy charakterystyczne SM 326 posiada funkcję alarmów diagnostycznych z możliwością parametryzacji. Wskaźnik LED może wskazywać stan bezpiecznej pracy, a także błędy grupowe SF na czerwono. Urządzenie dysponuje wejściami cyfrowymi z separacją potencjałów między kanałami, między kanałami w grupach po 4, między kanałami a zasilaczem oraz między kanałami a magistralą backplane. Wymiary sprzętu to 125 mm wysokości, 80 mm szerokości i 120 mm głębokości przy wadze ok. 465 gramów.
Price: 4755.31 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1