Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71316BF010BA0
Name: Siemens 6ES7131-6BF01-0BA0 6ES71316BF010BA0 SPS-Eingangs-Modul 30 V, 24 V/DC
Description: Beschreibung SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 8x 24VDC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Eingangsverzögerung 0,05..20ms- Modul-Diagnose für: Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Art der Isolationsprüfung: DC 707 V (Type Test) Anzahl digitale Eingänge max. 8 Betriebsspannung 30 V24 V/DC Höhe 73 mm Typ 6ES7131-6BF01-0BA0 Herst.-Teilenr. 6ES71316BF010BA0 Montageart (Details) Frontmontage||Rack-Montage||Schienen-Montage Serie ET 200 Breite (EF000008) 15 Höhe (EF000040) 73 mm Tiefe (EF000049) 58 mm Eingangsstrom bei Signal 1 (EF001428) 2.5 A Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) Nein Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) 8 Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) 0 Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) DC Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) 0 Mit optischer Schnittstelle (EF003028) Nein Art der Eingangsspannung (EF003033) DC Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) Nein Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) Nein Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) Nein Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS (EF003057) Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) Nein Art des Digitalausgangs (EF003601) ohne Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) Steckanschluss Tragschienenmontage möglich (EF003972) Ja Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) ohne Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich (EF004002) Ja Systemkomponente (EF004118) Ja Zugehöriges Betriebsm
Category: Siemens: Siemens SIMATIC ET-200
Price: 48.73 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: 制造商 Siemens
Part number: 6ES71316BF010BA0
Name: 6ES71316BF010BA0
Category: 工业自动化与控制
Price: 906.28 CNY
Supplier country: CHN

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1