Searched product:
Brand: Schneider Electric
Part number: LUB12
Name: Schneider Electric TeSys U-Line System-Motorstarter 7,5 PS
Description: Bestellen Sie Schneider Electric TeSys U-Line System-Motorstarter 7,5 PS LUB12 oder weitere Motorstarter online bei RS Components.
Category: Motorstarter
Price: 77.465 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: SCHNEIDER ELECTRIC
Part number: LUB12
Name: SCHNEIDER ELECTRIC Grundgerät LUB12
Description: Grundgerät LUB12 Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Hersteller-Art.Nr.: LUB12 EAN: 3389110362770 Ursprung: Frankreich Zolltarif: 85364900 Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 12A, ohne Klemmen. Bemessungsleistung 0,1-5,5 kW, Drehrichtungen 1, MTZ 13, Steuerspannung ¿. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden. Merkmale:Art des MotorstartersDirektstarter (DOL)Mit KurzschlussauslöserjaBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24..220 VSpannungsart zur BetätigungAC/DCBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig3 kWBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V5,5 kWBemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig5,5 kWBemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig5,5 kWBemessungsbetriebsstrom Ie12 ABemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V12 AÜberlastauslöser Stromeinstellung3..12 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V10000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V4000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V50000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V50000 AAnzahl der Hilfskontakte als Schließer1Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen70 °CTemperaturkompensierter ÜberlastschutzjaAnschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussAusführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisSchraubanschlussTragschienenmontage möglichjaMit TrafoneinAnzahl der Befehlsstellen3Geeignet für NOT-AUSneinZuordnungsart nach IEC 60947-4-3Klasse 2Externer Reset möglichneinMit SicherungneinSchutzart (IP)IP20Unterstützt Protokoll für TCP/IPneinUnterstützt Protokoll für PROFIBUSneinUnterstützt Protokoll für CANneinUnterstützt Protokoll für INTERBUSneinUnterstützt Protokoll für ASIneinUnterstützt Protokoll für MODBUSneinUnterstützt Protokoll für Data-HighwayneinUnterstützt Protokoll für DeviceNetneinUnterstützt Protokoll für SUCONETneinUnterstützt Protokoll für LONneinUnterstützt Protokoll für PROFINET IOneinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBAneinUnterstützt Protokoll für SERCOSneinUnterstützt Protokoll für Foundation FieldbusneinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IPneinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at WorkneinUnterstützt Protokoll für DeviceNet SafetyneinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-SafetyneinUnterstützt Protokoll für PROFIsafeneinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS pneinUnterstützt Protokoll für sonstige BussystemeneinBreite45 mmHöhe154 mmTiefe126 mm
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Motorstarter/Motorstarterkombination
Price: 44.89 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1