Searched product:
Brand: Siemens
Part number: Siemens IS Überwachungsrelais 3RT2 S00 4-40A 3RR2242-2FA30
Name: Siemens IS Überwachungsrelais 3RT2 S00 4-40A 3RR2242-2FA30
Description: Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S0 Standard, Digital einstellbar Schein-/Wirkstromüberwachung 4-40A, 20-400Hz, 3-phasig Versorgung 24V AC/DC 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung Überwachung auf Stromüber-u. Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch Phasenfolge Fehlerstrom Blockierstrom Warnung und Alarmschwellen mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-99 S Störspitzenausblendung 0-30 S Pause nach Fehler 0-300min Federzugtechnik Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Mit abnehmbaren Klemmen nein 1-Phasen-Unterstrom möglich nein 3-Phasen-Unterstrom möglich ja 1-Phasen-Überstrom möglich nein 3-Phasen-Überstrom möglich ja 1-Phasen-Fenster möglich nein 3-Phasen-Fenster möglich nein Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom nein Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom nein Funktion Gleichstrom-Fenster nein Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 - 24 V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 - 24 V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 - 24 V Spannungsart zur Betätigung AC/DC Strommessbereich 4 - 40 A Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0 s Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 99 s Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0 s Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 30 s Anzahl der Kontakte als Wechsler 1 Breite 45 mm Höhe 109 mm Tiefe 92 mm
Category: Industriematerial: Relais und Schütze
Price: 183.31 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 3RR2242-2FA30
Name: Siemens | 3RR2242-2FA30 | Überwachungsrelais 3RT2 S00 4-40A 3RR2242-2FA30 | 3RR22422FA30 | Stromüberwachungsgerät
Description: Überwachungsrelais 3RT2 S00 4-40A 3RR2242-2FA30 – Siemens – 3RR22422FA30 – 4011209787377: Überwachungsrelais 3RT2 S00 4-40A 3RR2242-2FA30, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen=ja, 1-Phasen-Unterstrom möglich=nein, 3-Phasen-Unterstrom möglich=ja, 1-Phasen-Überstrom möglich=nein, 3-Phasen-Überstrom möglich=ja, 1-Phasen-Fenster möglich=nein, 3-Phasen-Fenster möglich=nein, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom=nein, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom=nein, Funktion Gleichstrom-Fenster=nein, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz=24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=24 V, Spannungsart zur Betätigung=AC/DC, Strommessbereich=4..40 A, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit=0 s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit=99 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit=0 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit=30 s, Externer Stromwandler=nein, Breite=45 mm, Höhe=109 mm, Tiefe=92 mm, Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0 Standard, digital einstellbar Schein-/Wirkstromüberwachung 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phasig Versorgung 24 V AC/DC 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch Phasenfolge Fehlerstrom Blockierstrom Warnung und Alarmschwellen mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-99 s Störspitzenausblendung 0-30 s Pause nach Fehler 0-300 min Federzugtechnik Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 zum Anstecken an Schütze SIRIUS 3RT2 oder für Einzelaufstellung zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. Die zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung uvm. schafft eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Diagnose. Die Steuerungsanbindung über IO-Link ist ebenfalls möglich. Sie sparen zudem Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich ist und auch keine separaten Stromwandler benötigt werden. Durch den direkten Anbau an die Schütze 3RT2 entsteht kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis. Profitieren Sie außerdem von den Weitspannungsnetzteilen für den weltweiten Einsatz. Verfügbar sind analog einstellbare, 2-phasige Varianten und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link), jeweils in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen, mit zwei verschiedenen Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten. Für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 sind passende Träger erhältlich. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Mit abnehmbaren Klemmen: ja | 1-Phasen-Unterstrom möglich: nein | 3-Phasen-Unterstrom möglich: ja | 1-Phasen-Überstrom möglich: nein | 3-Phasen-Überstrom möglich: ja | 1-Phasen-Fenster möglich: nein | 3-Phasen-Fenster möglich: nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: nein | Funktion Gleichstrom-Fenster: nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V | Spannungsart zur Betätigung: AC/DC | Strommessbereich: 4..40 A | Mindest einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 99 s | Mindest einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 30 s | Externer Stromwandler: nein | Breite: 45 mm | Höhe: 109 mm | Tiefe: 92 mm |
Category: Relais: Stromüberwachungsgerät
Price: 161.74 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1