Searched product:
Brand: FESTO
Part number: Firnrohr Automation - Mehr als nur Handel Pneumatik Hydraulik Automatisierungstechnik - Ihr Partner im Sauerland | Firnrohr Automation Vertriebsgesellschaft mbH
Name: DNC-50-100-PPV-A
Description: Produktinformationen "DNC-50-100-PPV-A" DNC-50-100-PPV-A Normzylinder Ident-Nr.: 163373 Weiterführende Links zu "DNC-50-100-PPV-A" Weitere Artikel von Festo
Category: FESTO
Price: 242.81 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Hager
Part number: HMS100NC
Name: Hager Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50k HMS100NC
Description: | | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. | | Technische Daten | | Bemessungsdauerstrom Iu | 100 A | | Bemessungsspannung | 220..690 V | | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA | | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 60..1000 A | | Integrierter Erdschlussschutz | Ja | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | | Geeignet für Hutschienenmontage | Nein | | Hutschienenmontage optional | Ja | | Mit Ausgelöstmelder | Ja | | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein | | Polzahl | 3 | | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne | | Ausführung des Betätigungselements | Knebel | | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Ja | | Motorantrieb integriert | Nein | | Motorantrieb optional | Nein | | Schutzart (IP) | IP40 | | | | Lieferzeit: 3-4 Wochen | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: HMS100NC GTIN/EAN: 3250613141318 | Hersteller: Hager Mehr Artikel von: Hager | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Price: 979 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0