Searched product:
Brand: Siemens Interface Modul 6ES7155-6AU01-0CN0
Part number: 6ES71556AU010CN0
Name: Siemens Interface Modul 6ES7155-6AU01-0CN0
Description: SIMATIC ET 200SP, PROFINET, 2-Port Interface-Modul IM 155-6PN/2 High Feature, 1 Steckplatz für BusAdapter, max. 64 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, S2-Redundanz, Multi Hot Swap, 0,25ms, taktsynchroner Betrieb, optionale PN-Zugentlastung, inklusive Server-Modul SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.Technische DatenVersorgungsspannung bei DC19,2..28,8 VSpannungsart der VersorgungsspannungDCUnterstützt Protokoll für TCP/IP JaUnterstützt Protokoll für PROFIBUS NeinUnterstützt Protokoll für CAN NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS NeinUnterstützt Protokoll für ASI NeinUnterstützt Protokoll für KNX NeinUnterstützt Protokoll für MODBUS NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET NeinUnterstützt Protokoll für LON NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO JaUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe JaUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme NeinFunkstandard Bluetooth NeinFunkstandard WLAN 802.11 NeinFunkstandard GPRS NeinFunkstandard GSM NeinFunkstandard UMTS NeinIO-Link Master NeinSystemkomponente JaSchutzart (IP)IP20Mit Potentialtrennung JaFeldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich NeinTragschienenmontage möglich JaWand-/Direktmontage möglich NeinFronteinbau möglich NeinRack-Montage möglich NeinGeeignet für Sicherheitsfunktionen JaZugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) NeinExplosionsschutz-Kategorie für GasATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3GExplosionsschutz-Kategorie für StaubohneBreite50 mmHöhe117 mmTiefe74 mm | Lieferzeit: 24-30 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 6ES71556AU010CN0 | GTIN/EAN: 4047623409755 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: SPS Steuerungen: Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
Price: 308.2 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens PROFINET 2-Port-Schnittstellenmodul IM 155-6PN/2 6ES71556AU010CN0
Part number: Siemens PROFINET 2-Port-Schnittstellenmodul IM 155-6PN/2 6ES71556AU010CN0
Name: Siemens PROFINET 2-Port-Schnittstellenmodul IM 155-6PN/2 6ES71556AU010CN0
Description: Merkmale: Produkttypbezeichnung IM 155-6 PN/2 HF Hardware-Version Ab FS02 Firmware-Version V4.2 FW-Upgrade möglich S I&M-Daten Ja; I&M0 ... I&M3 Auswechseln eines Moduls während des Betriebs (Hot Swapping) Ja; Multi Hot Swapping Ja; Multi Hot Swapping Ja; Taktsynchronisierter Betrieb Ja Werkzeugwechsler Ja; Docking Station und Docking Unit Lokale E/A-Datenkopplung Nein Kopplung lokaler Datensätze Nein STEP 7 TIA Portal kann ab der Version STEP 7 V15.1 entworfen/integriert werden STEP 7 konstruierbar/integriert ab Version Konstruierbar ab GSD-Datei PROFINET ab Version GSD/Revision GSDML V2.3 Nennwert (DC) 24 V Zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 19,2 V Zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V Verpolungsschutz Ja Netz-/Spannungsunterbrechung Pufferzeit 10ms Stromaufnahme, max. 700 mA Einschaltstrom, max. 4,5 A Verlustleistung, typ. 2,4 W Adressierungsraum pro Modul, max. 288 Byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten Adressierungsraum pro Station, max. 1.440 Bytes; designabhängig Maximal verwendbare Anzahl von ET 200SP-Modulen 64 Maximal verwendbare Anzahl von ET 200AL-Modulen 16 Anzahl von Submodulen pro Station, max. 256 Anzahl der PROFINET-Schnittstellen 1; 2 Ports (Switch) Anzahl der Anschlüsse 2; über BusAdapter Integrierter Schalter Ja BusAdapter (PROFINET) Ja; BusAdapter verwendbar: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC PROFINET IO-Gerät Ja Offene IE-Kommunikation Ja Ja; PROFINET MRP-Übertragungsverfahren Übertragungsverfahren PROFINET 100 Mbit/s Vollduplex (100BASE-TX) 10 Mbit/s Nein 100 Mbit/s Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s Vollduplex (100BASE-TX) Autonegotiation Ja Autocrossing Ja Anzahl der MtM-Kommunikationsberichte / Verbindungen max. 16.
Price: 507.12 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1