Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES7135-4FB01-0AB0
Name: Elektronikmodul för ET 200S,2AO U - Fältbussanalogmodul 0 In / 2 Ut 6ES7135-4FB01-0AB0
Description:  Elektronikmodul för ET 200S,2AO U - Fältbussanalogmodul 0 In / 2 Ut 6ES7135-4FB01-0AB0 - Siemens - 6ES7135-4FB01-0AB0 - 4025515072409: Försörjningsspänning vid AC 50 Hz 0 V, Försörjningsspänning vid AC 60 Hz 0 V, Försörjningsspänning vid DC 20,4..28,8 V, Spänningstyp för försörjningsspänning DC, Utgång, ström Nej, Utgång, spänning Ja, Utgångssignal kan konfigureras Ja, Upplösning, ana... 
Category: Elektriskt material
Price: 2210.01 SEK
Supplier country: SWE

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7135-4FB01-0AB0
Name: SIMATIC DP, Moduł Wyjść Analogowych - 6ES7135-4FB01-0AB0
Description: 6ES7135-4FB01-0AB0 to przeznaczony dla stacji rozproszonych wejść i wyjść SIMATIC DP ET 200S moduł wyjść analogowych. Za pomocą tego produktu możesz rozbudować podstawową funkcjonalność tego systemu o dodatkowe 2 wyjścia typu napięciowego, których rozdzielczość wynosi 13 bitów przy czasie cyklu poniżej 1 ms. Oferowany model posiada jedynie 15 mm szerokości. SIMATIC DP, moduł wyjść analogowych - 6ES7135-4FB01-0AB0 6ES7135-4FB01-0AB0 to moduł pracujący pod napięciem zasilania 24 V DC. Jego prąd wejściowy z magistrali backplane 3,3 V DC wynosi maks. 10 mA, natomiast ten od napięcia obciążenia L+ to maks. 130 mA. Urządzeni jest chronione przed polaryzacją odwrotną, a strata jego mocy wynosi maks. 2 W. Na moduł przeznaczona jest przestrzeń adresowa maks. 4 bajty. Dwa wyjścia analogowe są zabezpieczone przed zwarciem, a ich prąd zwarciowy wynosi maks. 25 mA przy czasach cyklu maks. 1,5 ms dla wszystkich kanałów. Specyfikacja techniczna Moduł obsługuje zakresy wyjściowe napięcia od 1 V do 5 V, a także od -10 V do 10 V. Dla wyjścia napięciowego możesz podłączać siłowniki dwuprzewodowo bez kompensacji rezystancji linii, a także czteroprzewodowo. W zakresie znamionowym wyjściowej mocy impedancja obciążenia to min. 1 kOm z wyjściami napięciowymi przy pojemnościowym obciążeniu maks. 1 uF. Maks. długość kabla ekranowanego może wynieść do 200 m2. Rozdzielczość na kanał z przekroczeniem zakresu wynosi 14 bitów od 1 do 5 V oraz 12 bitów przy +/- 10 V, z kolei czas rozliczenia to 0,5 ms dla obciążenia pojemnościowego i indukcyjnego oraz 0,1 ms dla obciążenia rezystancyjnego. Dane i parametry Oferowany moduł jest przystosowany do podłączania wartości zastępczych od 0 do 65535, przy czym ich zakres musi się mieścić w zakresie znamionowym. Urządzenie obsługuje komunikaty diagnostyczne dotyczące zwarć i błędów grupy, a także posiada wskaźnik LED. Wyjścia analogowe z izolacją galwaniczną znajdują się między kanałami a magistralą, a także między nimi a napięciem obciążenia. Waga to ok. 40 g przy wymiarach 52 mm x 81 mm x 15 mm.
Price: 1056.77 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1