Searched product:
Brand: Schneider Electric LC1F185BD Leistungsschütz 1 St.
Part number: LC1F185BD
Name: Schneider Electric LC1F185BD Leistungsschütz 1 St.
Description: Beschreibung Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Typ LC1F185BD Inhalt 1 St. Produkt-Art Leistungsschütz Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 766.9 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Schneider Electric
Part number: Schneider Electric Leistungsschütz 3-polig LC1F185BD
Name: Schneider Electric Leistungsschütz 3-polig LC1F185BD
Description: Leistungsschütz, 3p, 90kW/400V/AC3, 275A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: <= 1000 V AC 50/60 Hz, <= 460 V DC - Motorleistung (kW): 100 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 100 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 100 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 110 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 110 kW bei 660?690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 220...230 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 380...400 V AC 50/60 Hz - Überspannungskategorie: III - Nennkurzzeitstrom Icw: 1500 A <= 40 °C 10 s, 400 A <= 40 °C 10 min., 500 A <= 40 °C 3 min., 740 A <= 40 °C 1 min., 920 A <= 40 °C 30 s - zugehör. Sicherungsnennleist.: 200 A aM bei <= 440 V, 315 A gG bei <= 440 V - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V gemäß IEC 60947-4-1, 1500 V gemäß VDE 0110 gr C - Verlustleistung je Pol: 12 W AC-3, 25 W AC-1 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, LROS, RINA, RMRoS, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel 150 qmm, Hauptstromkreis: Schiene 2[Leertaste]x ([Leertaste]25 x 3 mm), Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 150 qmm, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 qmm - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 qmm - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 qmm - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...2.5 qmm - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...4 qmm - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...4 qmm - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis: 18 N.m, Steuerkreis: 1.2 N.m - Ansprechzeit: 30...40 ms Schließung, 30...50 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0 - 0 V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 - 24 V Spannungsart zur Betätigung DC Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 275 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 185 A Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 90 kW Geeignet für Reiheneinbau nein Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0 Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3
Category: Industriematerial: Relais und Schütze
Price: 731.29 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1