Searched product:
Brand: eaton
Part number: 277902
Name: Eaton Leistungsschütz 30kW/400V,AC DILM65(230V50/60HZ)
Description: | | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | DILM | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 0 V | | Spannungsart zur Betätigung | AC | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 98 A | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 65 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 30 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 25 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 12 kW | | Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 37 kW | | Geeignet für Reiheneinbau | Nein | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 277902 GTIN/EAN: 4015082779023 | Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 211.3 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: eaton
Part number: 277902
Name: Eaton Leistungsschütz 30kW/400V,AC DILM65(230V50/60HZ)
Description: Hersteller: Eaton | Verpackungseinheit: 1 | Bezeichnung: Leistungsschütz | Typenbezeichnung: DILM65(230V50/60HZ) | Hersteller - Artikelnummer: 277902 | Herstellerprogramm: DILM | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V | Spannungsart zur Betätigung: AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 98 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 65 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 30 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 12 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 37 kW | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Länge: 1200 | Breite: 800 | Höhe: 1150 | Gewicht: 531,88 | Zolltarifnummer: 85364900 | Ursprungsland: RO | Reachkennzeichen: N | Kennzeichen Abakus: N | Artikelklasse: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Category: Schütze: Leistungsschütze
Price: 171.88872278014566 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1