Searched product:
Brand: Rittal Mini-Wandanbau-Kühlgerät 300W,50/60Hz,230V SK 3302.300
Part number: 3302300
Name: Rittal Mini-Wandanbau-Kühlgerät 300W,50/60Hz,230V SK 3302.300
Description: SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, Querformat, 0,36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 525x340x153 mmTechnische Daten Breite: 525 mm Höhe: 340 mm Tiefe: 153 mm Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230..230 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230..230 V Betriebsspannung bei DC: 230..230 V Spannungsart: DC Mit Temperaturregelung: Ja Funktion Master/Slave: Ja Mit Heizungsfunktion: Nein Nutzbares Kühlvermögen bei 35/35 °C: 360 W Ausführung: sonstige Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 3302300 GTIN/EAN: 4028177429796 Hersteller: Ritter Mehr Artikel von: Ritter Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Schaltschranksysteme: Klimagerät (Schaltschrank)
Price: 1036.2 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Rittal
Part number: SK3302300
Name: Rittal SK3302300 SK TopTherm cooling unit, Wall-mounted, horizontal format, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 525x340x153 mm
Description: Material: Sheet steel Colour: RAL 7035 Protection category IP to IEC 60 529: External circuit IP 34 Internal circuit IP 34 Supply includes: Nano-coated condenser Fully wired ready for connection (plug-in terminal strip) Drilling template Assembly parts Packs of: 1 pc(s). EAN: 4028177429796 Customs tariff number: 84158200 eCl@ss 5.1: 27180704 eCl@ss 7.0: 27180704 ETIM 6.0: EC000855 Total cooling output to DIN EN 14511: L 35 L 35 at 50 Hz: 0.36 kW L 35 L 35 at 60 Hz: 0.38 kW L 35 L 50 at 50 Hz: 0.21 kW L 35 L 50 at 60 Hz: 0.22 kW Air throughput (unimpeded air flow): External circuit: 310 m³/h Internal circuit: 310 m³/h Rated operating voltage: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Dimensions: Width: 525 mm Height: 340 mm Depth: 153 mm Temperature control: Basic controller (factory setting +35°C) Temperature range: Operation (environment): +10°C...+55°C Setting range: +30°C...+55°C Refrigerant/cooling medium: Refrigerant: R134a Quantity: 100 g Power consumption Pel: L 35 L 35 at 50 Hz: 0.27 kW L 35 L 35 at 60 Hz: 0.29 kW L 35 L 50 at 50 Hz: 0.31 kW L 35 L 50 at 60 Hz: 0.33 kW Rated current (max.): At 50 Hz: 1.6 A At 60 Hz: 1.7 A Start-up current max.: At 50 Hz: 4.3 A At 60 Hz: 5.3 A Pre-fuse: Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A Permissible operating pressure (p. max.): 25 bar Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 to DIN EN 14511: 1.3 Weight/pack: 13 kg Type: SK 3302.300
Category: Electrics
Price: 1036.24 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1