Searched product:
Brand: eaton
Part number: 277500
Name: Eaton Leistungsschütz 1Ö 4kW/400V,DC DILMC9-01(24VDC)
Description: | | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V 690 V: P= 3.6 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | DILM | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 0 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 0 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 V | | Spannungsart zur Betätigung | DC | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 22 A | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 2,5 kW | | Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 3,7 kW | | Geeignet für Reiheneinbau | Nein | | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 | | Anschlussart Hauptstromkreis | Federzuganschluss | | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 277500 GTIN/EAN: 4015082775001 | Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 33.5 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton
Part number: 277500
Name: EATO Leistungsschütz DILMC9-01(24VDC)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V 690 V: P= 3.6 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHIC(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in Federzuganschlusstechnik., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Price: 34.33 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1