Searched product:
Brand: Schneider Electric Grundgerät 1 Drehrichtung, 32A LUB32
Part number: LUB32
Name: Schneider Electric Grundgerät 1 Drehrichtung, 32A LUB32
Description: Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, ohne Klemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 1, MTZ 13, Steuerspannung ?. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden.Technische DatenHerstellerprogrammTeSys UArt des MotorstartersDirektstarter (DOL)Mit Kurzschlussauslöser JaBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24..240 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24..220 VSpannungsart zur BetätigungAC/DCBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig7,5 kWBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 kWBemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig15 kWBemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig15 kWBemessungsbetriebsstrom Ie32 ABemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V32 AÜberlastauslöser Stromeinstellung4,5..32 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V10000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V4000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V50000 ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V50000 AAnzahl der Hilfskontakte als Schließer1Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen70 °CTemperaturkompensierter Überlastschutz JaAnschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussAusführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisSchraubanschlussTragschienenmontage möglich JaMit Trafo NeinAnzahl der Befehlsstellen3Geeignet für NOT-AUS NeinZuordnungsart nach IEC 60947-4-3Klasse 2Externer Reset möglich NeinMit Sicherung NeinSchutzart (IP)IP20Unterstützt Protokoll für TCP/IP NeinUnterstützt Protokoll für PROFIBUS NeinUnterstützt Protokoll für CAN NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS NeinUnterstützt Protokoll für ASI NeinUnterstützt Protokoll für MODBUS NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET NeinUnterstützt Protokoll für LON NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe NeinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme NeinBreite45 mmHöhe154 mmTiefe126 mm | Lieferzeit: sofort lieferbar | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: LUB32 | GTIN/EAN: 3389110362787 | Hersteller: Schneider Electric | Mehr Artikel von: Schneider Electric |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Motorstarterkombination
Price: 65.8 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Schneider Electric
Part number: LUB32
Name: Schneider Electric Grundgerät 1 Drehrichtung, 32A LUB32
Description: | | Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, ohne Klemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 1, MTZ 13, Steuerspannung ?. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden. | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | TeSys U | | Art des Motorstarters | Direktstarter (DOL) | | Mit Kurzschlussauslöser | Ja | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24..240 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24..240 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24..220 V | | Spannungsart zur Betätigung | AC/DC | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 7,5 kW | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 15 kW | | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 15 kW | | Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 15 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie | 32 A | | Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 32 A | | Überlastauslöser Stromeinstellung | 4,5..32 A | | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 10000 A | | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 4000 A | | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 50000 A | | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 50000 A | | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 | | Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 70 °C | | Temperaturkompensierter Überlastschutz | Ja | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | | Tragschienenmontage möglich | Ja | | Mit Trafo | Nein | | Anzahl der Befehlsstellen | 3 | | Geeignet für NOT-AUS | Nein | | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 | | Externer Reset möglich | Nein | | Mit Sicherung | Nein | | Schutzart (IP) | IP20 | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | | Unterstützt Protokoll für LON | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein | | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein | | Breite | 45 mm | | Höhe | 154 mm | | Tiefe | 126 mm | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: LUB32 GTIN/EAN: 3389110362787 | Hersteller: Schneider Electric Mehr Artikel von: Schneider Electric | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Motorstarter/Motorstarterkombination
Price: 65.8 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1