Searched product:
Brand: Einstellscheibe (0011444830)[Cla]
Part number: Einstellscheibe (0011444830)[Cla]
Name: Einstellscheibe (0011444830)[Cla]
Description: 0011444830 Cla EINSTELLSCHEIBE 0,00 15.04.2020
Price: 5.59 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB Feuerlöschanl. Hya-Duo DFL 2/0602 B mit 2 Pp. Movitec V 06/02 B, 0,37 kW
Name: KSB Feuerlöschanl. Hya-Duo DFL 2/0602 B mit 2 Pp. Movitec V 06/02 B, 0,37 kW
Description: KSB Feuerlöschanl. Hya-Duo DFL 2/0602 B mit 2 Pp. Movitec V 06/02 B, 0,37 kW mit 2 Pp. Movitec V 06/02 B, 0,37 kW Art.Nr.: 29132643 KSB FeuerlöschdruckerhöhungsanlageHya-Duo D FL nach DIN 14462, mit verti-kaler Hochdruckpumpe Movitec V oder VFVollautomatische Doppelpumpenanlage inKompaktbauweise bestehend aus zwei iden-tischen Feuerlöschanlagen Hya-Solo D FLauf gemeinsamer Grundplatte und mit ge-meinsamer Verrohrung indem die zweiteHya-Solo D FL einer Reserveanlage ent-spricht. Die Anlage wird druckabhängigein- und ausgeschaltet.Anlagenausstattung:2 Hya-Solo D FL inklusiv Reservenpumpen-aggregat, jeweils bestehend aus:- 1 normalsaugende vertikale Hochdruck-kreiselpumpe Movitec V oder VF mit me-diumberührten Teilen aus Edelstahl undKSB-Standard-Motor- 1 Rückflussverhinderer und je 1 Ab-sperrarmatur auf Saug und Druckseite- Membrandruckbehälter auf d. Druckseiteals Steuerbehälter für die gesamte An-lage- Druckschalter für die Druckhaltung,drahtbruch- und kurzschlussüberwacht- Schwingungsdämpfung- Druckanzeige per Manometer- Absperrarmaturen abschließbar- Pumpenschutz durch temperaturgesteuer-te MindestmengenabnahmeIn Kompaktbauweise mit gemeinsamen Aus-stattungen:- Verrohrung aus Chrom-Nickel-Stahl- Stahlgrundplatte mit hochwertiger Pul-verbeschichtung- Pumpen schwingungsgedämpft auf Grund-platte montiert(Anlagen mit Movitec 2, 4, 10, 18)- Anlage mit höhenverstellbaren Füßenund Gummieinlage(Anlagen mit Movitec 32, 45, 65)- Vorbereitet für Aufbau einer Vollver-kleidungElektroschaltgerät bestehend aus:- Hauptschalter gegen unbefugtes Öffnenabgesichert- Steuertransformator- Anzeigeleuchte grün für Betriebsbe-reitschaft- Anzeigeleuchte rot für Wassermangel- Anzeigeleuchte gelb für Störung- Anzeigeleuchte weiß für Betrieb durchFern- Ein/Aus- Hand -Automatikschalter- Schaltuhr für 24-Std.- Funktionslaufund wöchentliche Spülfunktion- Fern- Ein/Aus, drahtbruch- und kurz-schlussüberwacht- Phasenüberwachungsrelais mit Drehrich-tungsüberwachung und Phasenausfallsi-cherung- Motorschutzeinrichtung in Brandfallnur für Meldung- Klemmleiste mit Kennzeichnung für alleAnschlüsse- Schaltplan nach VDE und Stückliste fürElektroteileIm Automatikbetrieb werden Trockenlauf-schutz und Motorschutzeinrichtung nurals Störmeldung aktiv.Potentialfreie Kontakte fürWassermangel, Betrieb Pumpe, Übertempe-ratur Pumpe, Steuerspannung fehlt,Netzfehler, Schalterstellung Hand-Auto-matik, Kurzschluss oder Drahtbruch,Überlauf Vorlagebehälter, AnforderungPumpe durch Fern Ein/Aus, Hauptschalterbetätigt (Option), PhasenüberwachungAnschlussklemmen fürMagnetventil 24V AC für Spüleinrich-tung, Trockenlaufschutz, Steuerspan-nung 230V (Option), Steuerspannung24V (Option)Betriebsdaten:Fördergut : ___________________Förderguttemperaturmax. bis 50 GradC : ________ Grad CFörderstrom : ________ m3/hFörderhöhe : ________ mVordruck pvor : ________ bar(max 6 bar)Zulässige VordruckschwankungPvor = +0,3/-0,2 bar, bei größerenDruckschwankungen Druckminderer oderDruckregler vorsehenMax. Druck der DEA = H0 + pvorAnlagenenddruck pd : bis 16 barEinschaltdruck pE : _________ barAusschaltdruck pA : _________ bar
Price: 7929.71 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0