Searched product:
Brand: Eaton / Möller Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(110V50HZ)
Part number: 277001
Name: Eaton / Möller Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(110V50HZ)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: WechselstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammDILMBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz110 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz120 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 VSpannungsart zur BetätigungACBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V40 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V18 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V7,5 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V10 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V4,5 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA7,4 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnzahl der Hilfskontakte als Schließer1Anschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 277001 | GTIN/EAN: 4015082770013 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 57.96 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton
Part number: 277001
Name: Eaton Leistungsschütz DILM17-10(110V50HZ)
Description: Hersteller: Eaton | Bezeichnung: Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC | Typ: DILM17-10(110V50HZ) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V | Spannungsart zur Betätigung: AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 18 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 10 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 4,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 7,4 kW | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Lieferzeit: Lagerartikel - 1-3 Tage | Art.Nr.: 0054563 | EAN: 4015082770013 | Verpackungseinheit: 1 Stück | Hersteller Art.Nr.: 277001 | Hersteller: Eaton | Marke: Eaton | Herstellerprogramm: DILM | Zolltarifnummer: 85364900 | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungs-Schaltgeräte: Schütze
Price: 46.07 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1