Searched product:
Brand: Siemens 3RV2011-1DA20 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 2.2 - 3.2 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x
Part number: 3RV20111DA20
Name: Siemens 3RV2011-1DA20 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 2.2 - 3.2 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x
Description: Beschreibung Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Dauerstrom: 3.2 AMechanische Lebensdauer der Hauptkontakte: 100000 SchaltspieleMax. Leiterquerschnitt (eindrähtig oder mehrdrähtig): 4 mm²Max. Leiterquerschnitt (feindrähtig): 2.5 mm² Typ 3RV2011-1DA20 Baugröße S00 Einstellbereich Strom (min.) 2.2 A Einstellbereich Strom (max.) 3.2 A Einstellbereich (Strom) 2.2 - 3.2 A Polzahl 3polig Schaltspannung (max.) 690 V/AC Montageart Schnappbefestigung Schraubbefestigung Min. Temperatur -20 °C Max. Temperatur +60 °C Anschluss Federzuganschluss Schutzart IP20 Tiefe 97 mm Breite 45 mm Höhe 106 mm Abm. (B x H x T) 45 x 106 x 97 mm Inhalt 1 St. Breite (EF000008) 45 Höhe (EF000040) 106 mm Tiefe (EF000049) 97 mm Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (EF001364) 1.1 kW Mit integriertem Hilfsschalter (EF001387) Nein Bemessungsdauerstrom Iu (EF001389) 3.2 A Mit integriertem Unterspannungsauslöser (EF001390) Nein Polzahl (EF001391) 3 Schutzart (IP) (EF005474) IP20 Anschlussart Hauptstromkreis (EF006819) Federzuganschluss Ausführung des Betätigungselements (EF006976) Drehknopf Auslösetechnik (EF007007) magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (EF007025) 0.55 kW Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (EF007049) 100 kA Phasenausfallempfindlich (EF007400) Ja Gerätebauart (EF008240) Einbaugerät Festeinbautechnik Produkt-Art Leistungsschalter Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 96.63 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 3RV2011-1DA20
Name: Siemens | 3RV2011-1DA20 | Leistungsschalter Motor 2,2-3,2A S00 3RV2011-1DA20 | Leistungsschalter Motorschutz
Description: Leistungsschalter Motor 2,2-3,2A S00 3RV2011-1DA20 – Siemens – 4011209724266: Leistungsschalter Motor 2,2-3,2A S00 3RV2011-1DA20 Überlastauslöser Stromeinstellung 2,2 ... 3,2A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 42 ... 42A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 3,2A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,55kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1,1kW, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 106mm, Breite 45mm, Tiefe 97mm, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden. Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z. B. Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen. Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen. Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest Überlastauslöser Stromeinstellung: 2,2..3,2 A | Mit thermischem Schutz: ja | Phasenausfallempfindlich: ja | Auslösetechnik: magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: 3,2 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 1,1 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss | Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf | Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Hilfsschalter: nein | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: nein | Polzahl: 3 | Schutzart (IP): IP20 | Höhe: 106 mm | Breite: 45 mm | Tiefe: 97 mm |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschalter Motorschutz
Price: 51.22 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1