Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 5SY6104-7
Name: Siemens 5SY6 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 4A 230V, Abschaltvermögen 6 kA Sentron DIN-Schienen-Montage
Description: Bestellen Sie Siemens 5SY6 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 4A 230V, Abschaltvermögen 6 kA Sentron DIN-Schienen-Montage 5SY6104-7 oder weitere Leitungsschutzschalter online bei RS Components.
Category: Leitungsschutzschalter
Price: 39.201 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 5SY6104-7
Name: Siemens 5SY6104-7 Sicherungsautomat 1POLIG C 4A
Description: | | Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON. | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | SENTRON | | Einbautiefe | 70 mm | | Auslösecharakteristik | C | | Polzahl (gesamt) | 1 | | Anzahl der abgesicherten Pole | 1 | | Bemessungsstrom | 4 A | | Bemessungsspannung | 400 V | | Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V | | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA | | Spannungsart | AC | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 30 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 30 kA | | Frequenz | 50 Hz | | Energiebegrenzungsklasse | 3 | | Unterputzmontage | Nein | | Mitschaltender Neutralleiter | Nein | | Überspannungskategorie | 3 | | Verschmutzungsgrad | 3 | | Zusatzeinrichtungen möglich | Ja | | Breite in Teilungseinheiten | 1 | | Schutzart (IP) | IP20 | | Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25..55 °C | | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,75..35 mm² | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75..35 mm² | | | | Lieferzeit: 10-14 Tage | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 5SY6104-7 GTIN/EAN: 4001869246024 | Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: REG-Geräte,FI/LS-Sch: LS-Automaten Rest 1p
Price: 18.06 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1