Searched product:
Brand: INA
Part number: GE10-UK
Name: INA Radial-Gelenklager GE10-UK
Description: Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01<br>Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:<br><br>PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze<br>UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff<br>DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl<br>2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen<br>FW = Verbundwerkstoff<br>LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W
Price: 24.96 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: ANDO
Part number: 10621
Name: Pumpensteuerung FluMaster Sensor Niveau 400N2 6,0-10A Pumpensteuerung FluMaster Sensor Niveau 400N2 6,0-10A | Online Shop günstig kaufen | Ando Technik
Description: Mit der Pumpensteuerung FluMaster Sensor Niveau 400N2 6,0-10A steuern Sie zwei Wasserpumpen über einen analogen Niveausensor um einen Wasserspiegel auf ein gewünschtes Niveau abzusenken. Der Wasserstand wird gemessen, digital angezeigt, ausgewertet und die Pumpen gemäß den Einstellungen geschaltet. Es können Sensoren mit den Normsignalen 4..20mA oder 0..10V angeschlossen werden. Der maximale Niveau wird dem verwendetem Sensor entsprechend in einem Bereich von 1-10m eingestellt. Von der Steuerung kann ein Kleinkompressor direkt angesteuert werden. Dadurch ist auch eine Staudruckmessung mit Einperlverfahren sehr einfach zu realisieren. Die gewünschten Ein- und Abschaltniveaus werden direkt in cm in die Steuerung eingegeben. Ein- und Abschaltverzögerungen sind ebenfalls einstellbar. Trotz der vielfältigen Funktionen ist die Steuerung ist sehr einfach zu Programmieren und zu Bedienen. Der elektrische Schutz der Pumpe erfolgt über den integrierten Motorschutzschalter. Zum Schutz gegen Trockenlauf besteht die Möglichkeit z. B. einen Schwimmerschalter an die Pumpensteuerung anzuschließen. Im Falle eines Sensorfehlers kann ein Notbetrieb über einen externen Schwimmerschalter realisiert werden. In einem Fehlerfall werden die entsprechenden Meldungen von der Steuerung angezeigt. Die potentialfreie Sammelstörmeldung kann für den Anschluss an die Gebäudeleittechnik, oder für die Ansteuerung von optischen oder akustischen Signalgebern, verwendet werden. Die diversen Einstellmöglichkeiten sorgen für eine große Flexibilität bei der Anpassung der Steuerung an die örtlichen Gegebenheiten. Merkmale: einfache Bedienung und Programmierung über eine SPS mit 2-zeiligem Display Niveauerfassung über Pegelsonden mit 4-20mA oder 0-10V Signalen Ein- und Ausschaltniveau für die Pumpen sind frei programmierbar Hand- und Automatikbetrieb, einstellbare Ein- und Abschaltverzögerungen Abschließbarer Haupt- und Not-Aus-Schalter einstellbarer Grundlastwechsel Passwortschutz Betriebsstundenzähler Speicherung der Pumpenstarts einstllbares zyklisches Leerpumpen einstellbarer 24h Zwangsanlauf einstellbarer ATEX Modus verschiedene Alarmmeldungen Potentialfreie Sammelstörmeldung Ansteuerung eines Kleinkompressors für das Staudruckmessverfahren vorbereitet Notbetrieb bei Sensorfehler Technische Daten: Doppelpumpensteuerung Netzspannung: 3x400V / 50Hz Strombereich: 6,0 - 10A Gehäuseabmessungen: 370x319x219mm (H x B x T) Stromeingang: 4-20mA Impedanz 154Ohm Spannungseingang: 0-10V Impedanz 20kOhm Arbeitstemperatur: 0° bis 50°C Da die Steuerungen in unserem hauseigenen Schaltschrankbau gebaut werden sind wir in der Lage kurzfristig und preiswert auch Steuerungen mit geänderten Funktionen oder Leistungsdaten zu fertigen. Bitte nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt zu uns auf.
Category: Steuerungen: Steuerungen für Wasserpumpen
Price: 864.5 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0