Searched product:
Brand: Lessmann
Part number: 453298
Name: Lessmann 453298 Zopf-Pinselbürsten mit 6 mm Schaft Drm 19 mm 6 Zöpfe mit Blum
Description: Lessmann 453298 Zopf-Pinselbürsten mit 6 mm Schaft Drm 19 mm 6 Zöpfe mit Blum (453298, 4017359132715) in 'Warehouse 4855' > 'Lessmann': Order best price offe<supplier> for Lessmann 453298 Zopf-Pinselbürsten mit 6 mm Schaft Drm 19 mm 6 Zöpfe mit Blum direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Abrasives, Machine brushes: Pencil brush
Price: 14.023 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Doepke
Part number: 09177901
Name: Doepke 09177901 DFS4 125-4/0,50-A 4polig 125/0,5A FI-Schutzschalter
Description: Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; - auch in der Ausführung "HD" erhältlich - Neutralleiterposition links, ohne Aufpreis auch als N rechts lieferbar. Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene- Einbaulage beliebig - Einspeiserichtung beliebig Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrie­anlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstrom­sensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).
Category: Installation
Price: 358.71 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0