Searched product:
Brand: Siemens 6ES7135-6HD00-0BA1, Siemens, Analog output modules | ELTRA TRADE
Part number: 6ES7135-6HD00-0BA1 The IM 155-6PN Standard interface module is mounted directly on a DIN profile rail. 6ES7135-6HD00-0BA1, Siemens, Analog output modules | ELTRA TRADE
Name: 6ES7135-6HD00-0BA1, Siemens, Analog output modules | ELTRA TRADE
Price: 198 EUR
Supplier country: SVK

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7135-6HD00-0BA1
Name: SIMATIC ET 200SP, Moduł Wyjść Analogowych - 6ES7135-6HD00-0BA1
Description: 6ES7135-6HD00-0BA1 jest modułem wyjść analogowych, wyposażonym w 4 napięciowo-prądowe wyjścia typu STANDARD o rozdzielczości 16 bitów. Oferowany przez nas produkt przeznaczony jest do stosowania w systemie rozproszonych wejść i wyjść SIMATIC ET 200SP. Kod koloru identyfikujący moduł to CC00. Model ten posiada wbudowane funkcje diagnostyczne, a także pasuje do podstawki typu BU - A0 lub A1. SIMATIC ET 200SP, Moduł Wyjść Analogowych - 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 jest oznaczany przez producenta jako AQ 4xU/I ST, a wersja jego oprogramowania układowego to V1.1. Dane I&M obsługiwane przez moduł to od 0 do 3 bez skalowalnego zakresu wyjściowego. Model ten pracuje w trybie MSO i umożliwia reparametryzację w trybie RUN. Środowisko inżynieryjne do konfiguracji i integracji to STEP 7 TIA portal w wersji V11 SP2 lub V13. Oferowany moduł korzysta z zasilania 24 V DC i jest chroniony przed odwrotną polaryzacją, pobiera max. 150 mA prądu i cechuje się stratą mocy na poziomi 1,5 W. Specyfikacja techniczna Na moduł przydzielono obszar adresowy max. 8 bajtów, a dodatkowo także 1 bajt dla danych QI. Prąd zwarciowy dla wyjść analogowych to max. 45 mA z czasem cyklu min. 5 ms na każdy kanał. Moduł pozwalana podłączanie siłowników dla wyjścia napięciowego 2-przewodowego i 4-przewodwego, a także dla wyjścia prądowego przez połączenie 2-przewodowe. Kabel ekranowany może mieć max. długość 1000 m lub 200 m dla napięciowego wyjścia. Z przekroczeniem zakresu rozdzielczość wynosi max. 16 bitów, a czas rozliczania 0,1 - 0,5 ms zależnie od obciążenia. Dane i parametry Funkcje diagnostyczne modułu dotyczą zwarcia, błędu grup, monitorowania napięcia zasilania, przepełnienia i niedomiaru oraz zerwania przewodu. Statusy kanału wyświetla wskaźnik LED. Potencjalna separacja jest obecna między kanałami a zasilaczem i magistralą backplane. Temperatura otoczenia w czasie pracy może wynieść 0 - 50 C przy montażu pionowym, bądź też do 60 C przy montażu poziomym. Wymiary produktu to 15 x 73 x 58 mm przy wadze ok. 31 g.
Price: 1120.95 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1