Searched product:
Brand: FESTO
Part number: 151195
Name: FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-1/4-B 151195
Description: Attribut: Wert | Ausführung: Drossel-Rückschlagventil | Pneumatischer Anschluss 1: G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: G1/4 | Montage: Einschraubbar | Einstellelement: Schlitzschraube | Material Dichtung: NBR | Material Einschraubzapfen: Aluminium-Knetlegierung | Material Regulierschraube: Messing | Material Schwenkanschluss: Zink-Druckguss | Temperaturbereich (°C): von -10 bis 60 | Nennvolumenstrom (l/min): 610 | Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Gewicht (g): 59 | Dokument: Dokumententyp | Datenblatt: Web Datenblatt | Link: CAD link |
Category: Ventile: Drossel-Rückschlagventiel
Price: 31.85 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Doepke
Part number: Doepke DFS4 080-4/0,10-B NK FI-Schutzsch. allstromsensitiv 4-polig 4TE Typ B
Name: Doepke DFS4 080-4/0,10-B NK FI-Schutzsch. allstromsensitiv 4-polig 4TE Typ B
Description: Funktion Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ B) zur Realisierung der Schutzmaßnahme ?Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung? in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410, VDE 0160 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Diese Geräte erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die hierfür integrierte Auswerteeinheit benötigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ? 50 V ist.Fehlerströme vom Typ A werden netzspannungsunabhängig erkannt.Des Weiteren erkennt dieser RCCB lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertrifft er deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B.Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100, Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Der Auslösefrequenzgang gemäß der Kennlinie NK verläuft unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme unterschiedlicher Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Eigenschaften erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10 / VDE 0664-100E / V VDE 0664-110 allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen &ne, 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A geringe Baugröße für alle Bemessungsströmehohe Kurzschlussfestigkeitbeidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und SchienenanschlussSchaltstellungsanzeigeSichtfenster für BeschriftungsetikettenMultifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" Neutralleiter in Standardausführung links, vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Montageart Schnellbefestigung auf TragschieneEinbaulage beliebig Einspeisung vorzugsweise von oben Einsatzgebiete Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern. Hinweise geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrisch Polzahl 4 Bemessungsspannung 440 V Bemessungsstrom 80 A Bemessungsfehlerstrom 0.1 A Montageart DIN-Schiene (REG) Fehlerstrom-Typ B Selektiver-Typ nein Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10 kA Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 0.8 kA Stoßstromfestigkeit 3 kA Frequenz 50 Hz Zusatzeinrichtungen möglich ja Schutzart (IP) IP20 Baugröße (nach DIN 43880) 4 Breite in Teilungseinheiten 4 Einbautiefe 69 mm Kurzzeitverzögerter Typ ja
Category: Elektromaterial: Installations Reiheneinbaugeräte
Price: 1173.7 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0