Searched product:
Brand: Eaton (Moeller)
Part number: 010343
Name: Eaton (Moeller) Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DC DILEM-01-G(2
Description: Eaton (Moeller) Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DC DILEM-01-G(24VDC) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 20A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 8,8A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Leistungsschütz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit Schraubanschlüssen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als zwangsgeführter Kontakt, integrierte Schutzbeschaltung, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrücken, Parallelverbinder, Verdrahtungssätze, mechanische Verriegelung Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 34.54 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: eaton
Part number: 010343
Name: Eaton Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DC DILEM-01-G(24VDC)
Description: Hersteller: Eaton | Verpackungseinheit: 1 | Bezeichnung: Leistungsschütz | Typenbezeichnung: DILEM-01-G(24VDC) | Hersteller - Artikelnummer: 010343 | Herstellerprogramm: DILEM | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V | Spannungsart zur Betätigung: DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6,59999999 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 3 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 3,7 kW | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Länge: 1200 | Breite: 800 | Höhe: 1250 | Gewicht: 712,88 | Zolltarifnummer: 85364900 | Ursprungsland: DE | Reachkennzeichen: N | Kennzeichen Abakus: N | Artikelklasse: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom | Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: ¿DILE, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Category: Schütze: Leistungsschütze
Price: 31.95 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1