Searched product:
Brand: Schraube M6 x 20 DIN 912-A2
Part number: Schraube M6 x 20 DIN 912-A2
Name: Schraube M6 x 20 DIN 912-A2 Zylinderschraube ISO 4762, mit Innensechskant, Edelstahl A2 DIN 912, M 6 x 20, A2
Price: 0.33 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Grundfos
Part number: GRUNDFOS_Vertikale_Kreiselpumpe_CR20-8_A-F-A-E-HQQE_3x400V_11kW__Artnr._96500514
Name: GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe CR20-8 A-F-A-E-HQQE 3x400V 11kW Artnr. 96500514
Description: GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe CR20-8 A-F-A-E-HQQE 3x400V 11kW Artnr. 96500514 CR20-8 A-F-A-E-HQQE 3x400V 11kW Art.Nr.: 96500514 CR 20-8 A-F-A-E-HQQE Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise) für den Einbau in einer horizontalen Einzelrohrleitung. Das Kopfstück und das Fußstück sind aus Grauguss und alle medienberührten Bauteile aus Edelstahl gefertigt. Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Klemmkupplung. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor mit Standfuß ausgerüstet. Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: -20 .. 120 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Pumpendrehzahl: 2924 1/min Nennvolumenstrom: 21 m³/h Nennförderhöhe: 95.1 m Gleitringdichtung: HQQE Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguß EN-JL1030 ASTM A48-30 B Laufrad: Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Buchse: NONE Installation: Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Anschluss: DIN Nennweite: DN 50 Nenndruck (bar): PN 16 Flanschgröße des Motors: FF300 Elektrische Daten: Bauart des Motors: 160MB IE-Wirkungsgradklasse: IE3 Motorbemessungsleistung P2: 11 kW Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 11 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 3 x 380-415D/660-690Y V Nennstrom: 20,8-19,8/12,0-11,8 A Anlaufstrom: 660-780 % Leistungsfaktor Cos phi: 0,88-0,84 Nenn-Drehzahl: 2940-2950 1/min Wirkungsgrad: IE3 91,2% Motorwirkungsgrad bei Vollast: 91.2-91.2 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 91.8 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 91.3 % Anzahl der Pole: 2 Schutzart (gemäß IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Wärmeklasse (IEC 85): F Sonstiges: Mindesteffizienzindex, MEI ≥: 0.7 Nettogewicht: 146 kg Bruttogewicht: 174 kg Versandvolumen: 0.56 m³ Danish: VVS NO 385905080 Swedish: RSK NO 5823492
Price: 0.01 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0