Searched product:
Brand: CLAAS
Part number: 0005461261CL
Name: FILTER RECEIVER DRIER0005461261CL
Price: 42.35 EUR
Supplier country: ITA

Found product:
Brand: Doepke Schaltgeräte
Part number: 09154814
Name: Doepke Fehlerstromschutzschalter 09154814 Typ DFS4 080-4/0,03-F EV
Description: Doepke Fehlerstromschutzschalter 09154814 Typ DFS4 080-4/0,03-F EV Doepke Fehlerstromschutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F Fehlerstromschutzschalter RCCB sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen Typ B, Typ B+ spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter des Fehlerstromtyps F sind netzspannungsunabhängig und erfassen zusätzlich zu sinusförmigen Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströmen des Typs A auch Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz. Diese können beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen. RCCB in der Ausführung EV sind zusätzlich mit einer aktiven netzspannungsabhängigen Funktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme und einer Auslöseschwelle von 6 mA ausgestattet. Diese verhindert eine eventuelle Vormagnetisierung eines vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalters des Typs A oder F infolge eines glatten Gleichfehlerstromes, womit dieser seine Schutzfunktion weiterhin erfüllen kann. Sie sind ausschließlich vorgesehen für den Einsatz in Ladesäulen oder Wallboxen zur Ladung von Elektrofahrzeugen gemäß DIN VDE 0100-722. RCCB in der Ausführung EV dürfen nicht anstelle eines Fehlerstromschutzschalters vom Typ B oder B+ verwendet werden. Eigenschaften - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz Typ A sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen - netzspannungsabhängige Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme; - Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten Gleichfehlerströmen ermöglicht die Umsetzung gemäß den Anforderung der DIN VDE 0100-722 - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen ein , aus , ausgelöst ; - auch in der Ausführung HD erhältlich - Neutralleiter in Standardausführung links, bei vierpoligen Geräten Typ A/AC/F bis 125 A und Typ B/B+ bis 80 A wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Montageart - Schnellbefestigung auf Tragschiene- Einbaulage beliebig - Einspeiserichtung beliebig Einsatzgebiete Diese RCCB sind ausschließlich für die Verwendung in Einrichtungen zur Ladung von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Hersteller Doepke Typ DFS40804003FEV EAN Nr. 4014712242982 Hersteller Nummer: 09154814 EAN Nummer: 4014712242982 Hersteller: Doepke Schaltgeräte
Price: 1271.39 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0