Searched product:
Brand: Rexroth by Bosch Group
Part number: 1666-194-20
Name: 1666-194-20 Fhrungswagen, Gr.15/spielfrei/Kl.N
Description: Technische Daten 1666-194-20 Fuehrungswagen GR.15/spielfrei/KL.N Fhrungswagen 1666 Gr.15 aus Stahl. Vorspannung C0 = Ohne Vorspannung. Fr besonders leichtgngige Fhrungssysteme mit geringst mglicher Reibung und geringen ueren Einflssen. Spielausfhrungen sind nur in den Genauigkeitsklassen N und H lieferbar. Produkt-Art N/A
Price: 57.81 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: LOWARA
Part number: Lowara_Wasserversorgungsanlage_HYDROVAR_GT_10_HV_125SV3G220T
Name: Lowara Wasserversorgungsanlage HYDROVAR GT 10 HV 125SV3G220T
Description: Lowara Wasserversorgungsanlage HYDROVAR GT 10 HV 125SV3G220T drehzahlgeregelt; 3~380-415 V, 50 Hz; 22 kW; DN 125; 60 - 160 m³/h; 66,5 - 29,4 m Art.Nr.: DEA1054D12503 Beschreibung: Die kompakte Einpumpenanlage besteht aus einer vertikalen Hochdruckpumpe der Baureihe eSV. Bei der 1SV – 22SV sind alle medienberührten Teile aus Edelstahl, bei der 33SV – 125SV ist das Kopf–/Fußstück aus hochwertigem Gussmaterial. Die anwenderfreundliche Pumpenregelung HYDROVAR ist ein Pumpenkontrollsystem mit mikroprozessorgesteuertem Frequenzumformer.Die Anlage ist für normalsaugenden Betrieb ausgelegt. Bei Druckabfall und Erreichen des Einschaltdruckes Pmin läuft die Pumpe drehzahlgeregelt an und ermöglicht einen fast konstanten Solldruck bei variablem Förderstrom.Die Pumpenregelung ist ein direkt auf den Motor aufgebauter statischer Frequenzumformer in Schutzart IP 55, vom Motorlüfter zwangsgekühlt und mit sinusbewerteter, pulsbreitenmodulierter Ausgangsspannung.Das mit Folientastatur integrierte Bedienfeld der Regeleinheit hat ein 2-zeiliges LCD–Display zur Anzeige von Sollwert, Istwert, Betriebszustand, Betriebsstunden, Frequenz, Reglerparameter und Störmeldungen im Klartext. Eine 2. Regelgröße ist programmierbar und wird über einen externen digitalen Schalter umgestellt (optional).In der Offset–Programmierung kann die Veränderung des Sollwertes in Abhängigkeit von einem zweiten. Wert (Messwert) realisiert werden (zweiter Geber optional), ebenso ist die Regelung auf konstanten Differenzdruck mittels zweier Druckgeber möglich.Die Minimal– und Maximaldrehzahl, eine einstellbare Nachlaufzeit für die Minimaldrehzahl und eine separat einstellbare Wiedereinschaltschwelle zur besseren Ausnutzung von Membranbehältern sind neben einer mengenabhängigen Druckanhebung (Rohrnetzkennlinie) programmierbar.Der in jeder Regeleinheit enthaltene Mikroprozessor ermöglicht einen automatischen Probelauf (Zeit programmierbar).Potentialfreie Betriebs–, Lauf– und Störmeldung sowie zwei Analogausgänge (0–10 V und 4-20 mA) als Sollwert oder Motorfrequenz auf Klemmen signalisierenden Istzustand der Anlage.Der Motor wird thermisch überwacht. Anschlüsse für externe Freigabe und Wassermangel (optional) sind vorhanden, ebenso ein Kontakt für Not- und Handbetrieb.Die patentierte „Nullabschaltung“ verhindert lange Nachlaufzeiten der Pumpe bei Fördermenge „0“.Die Anlage ist betriebsfertig verrohrt, verdrahtet, voreingestellt, mit Protokoll über Probelauf auf dem Prüfstand. Bei Installation ist die DEA elektrisch mit einer entsprechenden Absicherung zu versehen. Lieferumfang: vertikale Hochdruckpumpe der Baureihe eSV komplette Verrohrung Chrom–Nickel–Stahl 1.4571 Membrandruckbehälter nach DIN 4807 T5 für Trinkwasser zugelassen (12/18 Liter, 10 bar), inkl. Absperr– und Entleerungsmöglichkeit Kugelhahn druckseitig (Messing vernickelt) nach DIN DVGW bsw. Absperrklappe ab DN65 Rückflußverhinderer nach DIN DVGW Drucktransmitter 0 – 10 bar, Ausgang 4 – 20 mA mit Funktionsüberwachung Pumpenregelung Hydrovar enthält Klemmen für:- Fernstart /–stop- Wassermangelkontakt- Motorschutz- Pumpenlaufmeldung als Wechsler- Störmeldung als Wechsler- externe Umschaltung für 2. Sollwert- Kontakt für Hand-/Notbetrieb- Eingang zweiter Sollwert (0 – 10 V oder 4 – 20 mA, umschaltbar)- Analogausgang 0 – 10 V (Drehzahl oder Istwert)- 2x Istwerteingang 0-10V/4-20mA- 2x Sollwerteingang 0-10V/4- 20mA- Schnittstelle RS 485- Anschluss MODBUS über RS485- Motoranschluss- Netzanschluss Fördermedien: Trinkwasser nach DIN 2000 sowie erwärmtes Wasser nach VDI 2035, Brauch–, Kühl– und Löschwasser ohne abrasive oder langfaserige Bestandteile.
Price: 14854.84 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0