Searched product:
Brand: HAWE Hydraulik SE
Part number: 3012 824900
Name: Rückschlagventile Typ ER 01
Description: HAWE Hydraulik SE: Rückschlagventile Typ ER 01 (3012 824900) in 'Warehouse 6347' > 'Rückschlagventile': Order best price offe<supplier> for Rückschlagventile Typ ER 01 direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Industrial valves, Hydraulic valves: Hydraulic check valve
Price: 26.95 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Maico
Part number: 0084.0101
Name: Maico ER 60 VZ Ventilatoreinsatz mit Verzögerungszeitschalter (0084.0101)
Description: Produkt­beschrei­bung Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Technische Daten: Fördervolumen: 62 m³/h Drehzahl: 1.250 1/min Luftrichtung: Entlüftung Spannungsart: Wechselstrom Bemessungsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Leistungsaufnahme: 21 W IMax: 0,16 A Schutzart: IP X5 Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm² Einbauort: Wand / Decke Einbauart: Unterputz Systemart: dezentral Material: Kunststoff Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 Gewicht: 1,5 kg Filterklasse: G2 Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C Nachlaufzeit: 6 min Einschaltverzögerung: 50 s Schalldruckpegel: 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2 Artikelnummer: 0084.0101
Category: Elektromaterial: Badlüfter & Kleinraumventilatoren
Price: 102.01 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0