Searched product:
Brand: Eaton Schaltgeräte
Part number: 277044
Name: Eaton Leistungsschütz 277044 Typ DILM17-01(230V50/60HZ)
Description: Eaton Leistungsschütz 277044 Typ DILM17-01(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277044 EAN Nr. 4015082770440 Hersteller Nummer: 277044 EAN Nummer: 4015082770440 Hersteller: Eaton Schaltgeräte
Price: 48.57 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: eaton
Part number: 277044
Name: Eaton Leistungsschütz 1Ö 7,5kW/400V,AC DILM17-01(230V50/60H
Description: | | Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | DILM | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230 V | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 0 V | | Spannungsart zur Betätigung | AC | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 40 A | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 18 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 7,5 kW | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 10 A | | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 4,5 kW | | Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 7,4 kW | | Geeignet für Reiheneinbau | Nein | | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 | | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | | | | Lieferzeit: 5-6 Wochen | | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 277044 GTIN/EAN: 4015082770440 | Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 58.3 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1