Searched product:
Brand: ABB
Part number: 2CDS251001R0064
Name: ABB Sicherungsautomat 6kA 6A C 1p S 201-C 6
Description: Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. Technische Daten Herstellerprogramm System pro M compact Einbautiefe 69 mm Auslösecharakteristik C Polzahl (gesamt) 1 Anzahl der abgesicherten Pole 1 Bemessungsstrom 6 A Bemessungsspannung 230 V Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA Spannungsart AC/DC Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10 kA Frequenz 50..60 Hz Energiebegrenzungsklasse 3 Unterputzmontage Nein Mitschaltender Neutralleiter Nein Überspannungskategorie 3 Verschmutzungsgrad 3 Zusatzeinrichtungen möglich Ja Breite in Teilungseinheiten 1 Schutzart (IP) IP20 Umgebungstemperatur während des Betriebs -25..55 °C Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75..25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75..35 mm² Explosionsgeschützt Nein Lieferzeit: sofort lieferbar Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 2CDS251001R0064 GTIN/EAN: 4016779464000 Hersteller: ABB Mehr Artikel von: ABB Artikeldatenblatt drucken
Category: Sicherungsautomaten: ABB
Price: 11 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABB
Part number: 2CDS251001R0064
Name: ABB S201-C6 COMPACT SICHERUNGS AUTOMAT 1P,C6A
Description: | | Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. | | Technische Daten | | Herstellerprogramm | System pro M compact | | Einbautiefe | 69 mm | | Auslösecharakteristik | C | | Polzahl (gesamt) | 1 | | Anzahl der abgesicherten Pole | 1 | | Bemessungsstrom | 6 A | | Bemessungsspannung | 230 V | | Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V | | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA | | Spannungsart | AC/DC | | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA | | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA | | Frequenz | 50..60 Hz | | Energiebegrenzungsklasse | 3 | | Unterputzmontage | Nein | | Mitschaltender Neutralleiter | Nein | | Überspannungskategorie | 3 | | Verschmutzungsgrad | 3 | | Zusatzeinrichtungen möglich | Ja | | Breite in Teilungseinheiten | 1 | | Schutzart (IP) | IP20 | | Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25..55 °C | | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,75..25 mm² | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75..35 mm² | | Explosionsgeschützt | Nein | Energie | Eingangsspannung: | 230 - 400 V | | Nennstrom: | 6 A | Funktionen | Schutzschaltertyp: | Miniature circuit breaker | | Typ: | C-type | | Anzahl der Pole: | 1 | | Schaltleistung: | 6000 A | | Schutzart (IP-Code): | IP20 | | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | | RoHS-Kompatibel: | Ja | | Zertifizierung: | IEC/EN 60898-1IEC/EN 60947-2UL 1077 | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich in Betrieb: | -25 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | Gewicht & Abmessungen | Breite: | 17,5 mm | | Tiefe: | 69 mm | | Höhe: | 88 mm | | Gewicht: | 125 g | | | | Lieferzeit: sofort lieferbar | | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 2CDS251001R0064 GTIN/EAN: 4016779464000 | Hersteller: ABB Mehr Artikel von: ABB | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: REG-Geräte,FI/LS-Sch: LS-Automaten Rest 1p
Price: 9.15 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1