Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2800183
Name: Phoenix Contact 2800183 Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM -
Description: Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), for Lightning Protection Levels III and IV, with remote indication contact. Type: VAL-MS-T1/T2 335/12.
Category: Electrics
Price: 596.77 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2800183
Name: Phoenix Contact Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM (2800183)
Description: Produkt­beschrei­bung Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt. Technische Daten: IEC-PrüfklasseI / II, T1 / T2 EN Type: T1 / T2 Stromversorgungssystem IEC: TT, TN-S Bauform: Tragschienenmodul zweiteilig steckbar Produkttyp: Ableiterkombination Polzahl: 4 Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldekontakt Isolationseigenschaften Überspannungskategorie: III Verschmutzungsgrad: 2 Elektrische Eigenschaften Nennfrequenz fN: 50 Hz (60 Hz) Anzeige / Fernmeldung Benennung Anschluss: Defektfernmeldekontakt Schaltfunktion: Wechsler Betriebsspannung5 V AC ... 250 V AC, 30 V DC Betriebsstrom5 mA AC ... 1,5 A AC, 1 A DC Anschlussdaten Anschlussart: Schraubanschluss Schraubengewinde: M5 Anzugsdrehmoment: 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²), 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) Abisolierlänge: 16 mm Leiterquerschnitt flexibel: 1,5 mm² ... 25 mm² Leiterquerschnitt starr: 1,5 mm² ... 35 mm² Leiterquerschnitt AWG: 15 ... 2 Anschlussart: Gabelkabelschuh Leiterquerschnitt flexibel: 1,5 mm² ... 16 mm² Maße Breite: 71,2 mm Höhe: 98,7 mm Tiefe: 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) Teilungseinheit: 4 TE Materialangaben Farbe: tiefschwarz RAL 9005 Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0 CTI-Wert des Materials: 600 Isolierstoff: PA 6.6/PBT Materialgruppe: I Material Gehäuse: PA 6.6, PBT Mechanische Eigenschaften Mechanische Daten Offene Seitenwand: Nein Schutzschaltung Schutzpfade: L-N, L-PE, N-PE Wirkungsrichtung: 3L-N & N-PE Nennspannung UN: 240/415 V AC (TN-S), 240/415 V AC (TT) Nennfrequenz fN: 50 Hz (60 Hz) Höchste Dauerspannung UC (L-N): 335 V AC Höchste Dauerspannung UC (L-PE): 335 V AC Höchste Dauerspannung UC (N-PE): 264 V AC Nennlaststrom IL: 80 A Schutzleiterstrom IPE: ≤ 5 µA Standby-Leistungsaufnahme PC: ≤ 810 mVA Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N): 12,5 kA Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE): 12,5 kA Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE): 50 kA Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs: 50 kA Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung: 6,25 As Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie: 39 kJ/Ω Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp: 12,5 kA Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung: 6,25 As Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie: 39 kJ/Ω Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp: 12,5 kA Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung: 25 As Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie: 625 kJ/Ω Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp: 50 kA Gesamtableitstoßstrom Itotal (8/20) µs: 50 kA Gesamtableitstoßstrom Itotal (10/350) µs: 50 kA Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE): 100 A Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA Schutzpegel Up (L-N): ≤ 1,2 kV, ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) Schutzpegel Up (L-PE): ≤ 2 kV Schutzpegel Up (N-PE): ≤ 1,7 kV Restspannung Ures (L-N): ≤ 1,2 kV (bei In), ≤ 1,1 kV (bei 10 kA), ≤ 1 kV (bei 5 kA), ≤ 0,9 kV (bei 3 kA) Restspannung Ures (L-PE): ≤ 2 kV (bei In), ≤ 1,5 kV (bei 10 kA), ≤ 1,2 kV (bei 5 kA), ≤ 1,1 kV (bei 3 kA) Restspannung Ures (N-PE): ≤ 0,6 kV (bei In), ≤ 0,5 kV (bei 10 kA), ≤ 0,5 kV (bei 5 kA), ≤ 0,4 kV (bei 3 kA) TOV-Verhalten bei UT (L-N): 415 V AC (5 s / withstand mode), 457 V AC (120 min / safe failure mode) TOV-Verhalten bei UT (N-PE): 1200 V AC (200 ms / withstand mode) Ansprechzeit tA (L-N): ≤ 25 ns Ansprechzeit tA (L-PE): ≤ 100 ns Ansprechzeit tA (N-PE): ≤ 100 ns Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung: 80 A (gG - 16 mm²) Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG) Zusätzliche technische Daten Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs: 65 kA Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 80 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 80 °C Höhenlage: ≤ 2000 m (amsl (über normal Null)) Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 5 % ... 95 % Schock (Betrieb): 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) Vibration (Betrieb): 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) Approbationsdaten UL-Spezifikationen Maximale Dauerspannung MCOV (L-L): 670 V AC Maximale Dauerspannung MCOV (L-N): 335 V AC Maximale Dauerspannung MCOV (L-G): 335 V AC Maximale Dauerspannung MCOV (N-G): 264 V AC Nennableitstoßstrom In (L-L): 20 kA Nennableitstoßstrom In (L-N): 20 kA Nennableitstoßstrom In (L-G): 20 kA Nennableitstoßstrom In (N-G): 20 kA Schutzpfade: L-L, L-N, L-G, N-G Nennspannung: 240/415 V AC Energieverteilungssystem: Wye Nennfrequenz: 50/60 Hz Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L): 3570 V Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N): 2630 V Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G): 3600 V Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G): 2600 V SPD Typ: 4CA Betriebsspannung AC: 125 V AC Betriebsstrom AC: 1 A AC UL-Anschlussdaten Anzugsdrehmoment: 30 lbf-in. Leiterquerschnitt AWG: 14 ... 2
Category: Blitz- und Überspannungsschutz: Blitzstrom- & Überspannungsableiter
Price: 314.92 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1