Searched product:
Brand: ABB Sicherungsautomat K,15-25kA,25A,3P S203P-K25
Part number: 2CDS283001R0517
Name: ABB Sicherungsautomat K,15-25kA,25A,3P S203P-K25
Description: Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.Technische DatenHerstellerprogrammSystem pro M compactEinbautiefe69 mmAuslösecharakteristikKPolzahl (gesamt)3Anzahl der abgesicherten Pole3Bemessungsstrom25 ABemessungsspannung400 VBemessungsisolationsspannung Ui440 VBemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 kVBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V12,5 kASpannungsartACBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V12,5 kABemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V25 kABemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V25 kAFrequenz50..60 HzEnergiebegrenzungsklasse3Unterputzmontage NeinMitschaltender Neutralleiter NeinÜberspannungskategorie3Verschmutzungsgrad3Zusatzeinrichtungen möglich JaBreite in Teilungseinheiten3Schutzart (IP)IP20Umgebungstemperatur während des Betriebs-25..55 °CAnschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig0,75..16 mm²Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0,75..25 mm²Explosionsgeschützt Nein | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 2CDS283001R0517 | GTIN/EAN: 4016779592765 | Hersteller: ABB | Mehr Artikel von: ABB |
Category: Schutzschaltgeräte & Sicherungen: Leitungsschutzschalter
Price: 144.78 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABB
Part number: 2CDS283001R0517
Name: ABB 2CDS283001R0517 Miniature Circuit Breaker - S200P - 3P - K - 25 A
Description: System pro M compact S200P miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 25 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200P comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 609 47-2, UL1077 and CSA 22.2 No. 235, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200P to save 50% space. Type: S203P-K25
Category: Electrics
Price: 224.73 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1