Searched product:
Brand: eaton Leistungsschütz 1S 11kW/400V,AC DILM25-10(230V50/60H
Part number: 277140
Name: eaton Leistungsschütz 1S 11kW/400V,AC DILM25-10(230V50/60H
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Technische Daten Herstellerprogramm DILM Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0 V Spannungsart zur Betätigung AC Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 45 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 13 A Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 6 kW Bemessungsbetriebsleistung NEMA 11 kW Geeignet für Reiheneinbau Nein Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1 Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3 Lieferzeit: sofort lieferbar Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 277140 GTIN/EAN: 4015082771409 Hersteller: eaton Mehr Artikel von: eaton Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 66.5 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton Electric GmbH
Part number: 277100
Name: 277100 | Eaton | EATON DILM17-32 230V50Hz 240V60Hz Leistg
Description: Produktbeschreibung zu "EATON DILM17-32 230V50Hz 240V60Hz Leistg" Herstellernummer: 277100 Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komplettgeräte bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Mirror-Kontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung "EATON DILM17-32 230V50Hz 240V60Hz Leistg" Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz für Motoren, Komplettgerate bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fahige Gerate sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 3 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 2 O, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Mirror-Kontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung Weiterführende Links zu "EATON DILM17-32 230V50Hz 240V60Hz Leistg"
Category: Eaton: Industrie-Relais und Schütze
Price: 43.82 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0