Searched product:
Brand: SKF
Part number: 16002
Name: SKF Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 16002
Description: Attribut: Wert | Ausführung: Einreihig | Innendurchmesser (mm): 15 | Außendurchmesser (mm): 32 | Breite (mm): 8 | Material: Stahl | Dichtung: Offen | Lagerluft: CN (normal) | Käfig: Stahl | Laufgenauigkeit: Standard | Schmierung: Standard | Dynamische Belastung (kN): 5.85 | Statische Belastung (kN): 2.85 | Referenzdrehzahl (rpm): 50000 | Grenzdrehzahl (rpm): 32000 | Gewicht (kg): 0.026 | Dokument: Dokumententyp | Link: Productcatalog SKF - 16002 |
Category: Kugellager: Rillenkugellager
Price: 10.52 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB FL-Anlage Hya-Solo DFL 1/6002 B mit 1 Pumpen Movitec VF 60/2, 11 kW
Name: KSB FL-Anlage Hya-Solo DFL 1/6002 B mit 1 Pumpen Movitec VF 60/2, 11 kW
Description: KSB FL-Anlage Hya-Solo DFL 1/6002 B mit 1 Pumpen Movitec VF 60/2, 11 kW Art.Nr.: 29134586 KSB Feuerlöschdruckerhöhungsanlage Hya-Solo D FL nach DIN 14462 mit verti- kaler Hochdruckpumpe Movitec V oder VF Vollautomatische Einzelpumpenanlage in Kompaktbauweise.Die Anlage wird druckab- hängig ein- und ausgeschaltet. Anlagenausstattung: - 1 vertikale Hochdruckkreiselpumpe Movitec VF, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl - 1 Rückflussverhinderer und je eine Ab- sperrarmatur auf der Saug und Druck- seite, abschließbar - Membrandruckbehälter auf der Druck- seite als Steuerbehälter - Druckschalter für die Druckhaltung, Schwingungsdämpfung Druckanzeige per Manometer - Pumpenschutz durch temperaturgesteuer- te Mindestmengenabnahme Elektroschaltgerät bestehend aus: Hauptschalter gegen unbefugten öffnen abgesichert - Anzeigeleuchten für Betriebsbereit- schaft, Wassermangel, Störung, Anfor- derung Pumpe durch Fern- Ein/Aus Hand -Automatikschalter - Schaltuhr für 24-Std.- Funktionslauf und wöchentliche Spülfunktion Fern- Ein/Aus - Drehrichtungsüberwachung und Phasen- ausfallsicherung Motorschutzeinrichtung in Brandfall nur für Meldung Schaltplan nach VDE und Stückliste für Elektroteile Im Automatikbetrieb werden Trockenlauf- schutz und Motorschutzeinrichtung nur als Störmeldung aktiv. Potentialfreie Kontakte f. Wassermangel, Betrieb Pumpe, Übertemperatur Pumpe, Steuerspannung fehlt, Netzfehler, Schalterstellung Hand-Automatik, Kurz- schluss oder Drahtbruch, Überlauf Vor- lagebehälter, Anforderung Pumpe durch Fern Ein/Aus, Hauptschalter betätigt (Option), Phasenüberwachung Anschlussklemmen für - Magnetventil 24V AC für Spüleinrich- tung Trockenlaufschutz - Steuerspannung 230V (Option) - Steuerspannung 24V (Option) Betriebsdaten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 6 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : DN100 Nennweite ds : DN100 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Cr-Stahl Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 60/2 B Motor : KSB Sondermotor Leistung P2 : 11,00 kW Einschaltart : Stern-Dreieck Nennstrom : 19,30 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 13,4 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP55 Effizienzklasse : IE3 Anlagengewicht : 256,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hya-Solo D FL Baugröße: 1/6002 B Artikelnummer: 29134586 EAN/GTIN: 4031932202206 Materialpreisgruppe: PR
Price: 10262.42 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0