Searched product:
Brand: Eaton Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC120)
Part number: 139546
Name: Eaton Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC120)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Standardgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 225 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 386 A, gekapselt: Ith= 275 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 707 A, gekapselt: Ith= 636 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 70 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 150 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 51 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 110 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM1000-XHI¿, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: WechselstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammMoeller seriesBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz100..120 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz100..120 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 VSpannungsart zur BetätigungACBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V356 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V225 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V110 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V164 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V90 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA111 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnzahl der Hilfskontakte als Schließer2Anzahl der Hilfskontakte als Öffner2Anschlussart HauptstromkreisSchienenanschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 139546 | GTIN/EAN: 4015081363247 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 819.95 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton Schaltgeräte
Part number: 139546
Name: Eaton Leistungsschütz 139546 Typ DILM225A/22(RAC120)
Description: Eaton Leistungsschütz 139546 Typ DILM225A/22(RAC120) Leistungsschütz, 3-polig + 2 Schließer + 2 Öffner, 110 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, nach IEC/EN60947, mit elektronisch unterstütztem Antriebssystem, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, lieferbares Zubehör seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Parallelverbinder, Sternpunktbrücken, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139546 EAN Nr. 4015081363247 Hersteller Nummer: 139546 EAN Nummer: 4015081363247 Hersteller: Eaton Schaltgeräte
Price: 657.7 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1