Searched product:
Brand: Siemens Installation
Part number: 6ES7134-4GB11-0AB0
Name: Siemens Modul 6ES7134-4GB11-0AB0
Description: Siemens Modul 6ES7134-4GB11-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 2AI Standard I-4DMU 15mm Baubr. +/-20mA, 13 Bit+VZ 4. 20mA, 12 Bit für 4-Draht Messumformer Zykluszeit 65ms/Kanal mit LED SF (Sammelfehler) Siemens Hersteller Nr. 6ES71344GB110AB0 EAN Nr. 4025515072430 Hersteller Nummer: 6ES7134-4GB11-0AB0 EAN Nummer: 4025515072430 Hersteller: Siemens Installation
Price: 192.77 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens SIPLUS ET 200S EM 6ES7134-4GB11-0AB0 6AG1134-4GB11-2AB0
Part number: 6AG11344GB112AB0
Name: Siemens SIPLUS ET 200S EM 6ES7134-4GB11-0AB0 6AG1134-4GB11-2AB0
Description: SIPLUS ET 200S EM 2AI I-4DMU based on 6ES7134-4GB11-0AB0 mit Conformal Coating,25¿+60°C, SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist. Die Module können entweder direkt an eine ET 200S IM mit CPU Funktionalität gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200S kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature/ HS High Speed) zur Verfügung. Der Vorteil des ET 200S Systems liegt in der einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen. Durch das sog. Hot Swapping werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine deutlich erhöht. Wie die CPU sind auch die analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen Ihre analogen Signale werden zuverlässig erfasst.Technische DatenVersorgungsspannung bei DC20,4..28,8 VSpannungsart der VersorgungsspannungDCEingang, Strom JaEingang, Spannung NeinEingang, Widerstand NeinEingang, Widerstandsthermometer NeinEingang, Thermoelement NeinEingangssignal konfigurierbar JaAuflösung der Analogeingänge14 BitAnzahl der analogen Eingänge2Analoge Eingänge konfigurierbar JaUnterstützt Protokoll für TCP/IP NeinUnterstützt Protokoll für PROFIBUS NeinUnterstützt Protokoll für CAN NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS NeinUnterstützt Protokoll für ASI NeinUnterstützt Protokoll für KNX NeinUnterstützt Protokoll für MODBUS NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET NeinUnterstützt Protokoll für LON NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe NeinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme NeinFunkstandard Bluetooth NeinFunkstandard WLAN 802.11 NeinFunkstandard GPRS NeinFunkstandard GSM NeinFunkstandard UMTS NeinIO-Link Master NeinSystemkomponente JaSchutzart (IP)IP20Ausführung des elektrischen AnschlussesSchraub-/FederzuganschlussFeldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich JaTragschienenmontage möglich JaWand-/Direktmontage möglich JaFronteinbau möglich JaRack-Montage möglich NeinGeeignet für Sicherheitsfunktionen NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) NeinZugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) NeinExplosionsschutz-Kategorie für GasATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3GExplosionsschutz-Kategorie für StaubohneBreite15 mmHöhe81 mmTiefe52 mm | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 6AG11344GB112AB0 | GTIN/EAN: 4042948410684 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: SPS Steuerungen: Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Price: 323.15 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1