Searched product:
Brand: Ifm Electronic
Part number: AC5243
Name: Ifm Electronic AS-i AirBox 4E/2A AC5243
Description: Bussystem AS-Interface, AS-i AirBox, 4 Eingänge / 2 Ausgänge , AirBox Versorgung über extern 24 V DC, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 280 mA, Abluft gefasst mit Schlauchanschluss, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile , monostabil , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich , AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar , Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus , Adressierbuchse, Werkstoff Gehäuse: PA POM Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Technische Daten Versorgungsspannung bei DC 20..30 V Spannungsart der Versorgungsspannung DC Anzahl der digitalen Eingänge 4 Anzahl der anschließbaren Ventile 2 Zulässiger Arbeitsdruck 2000..8000 hPa Nennvolumenstrom 500 l/min Mit optischer Schnittstelle Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Ja Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein Systemkomponente Nein Schutzart (IP) IP65/IP67 Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Nein Tragschienenmontage möglich Nein Wand-/Direktmontage möglich Ja Fronteinbau möglich Nein Rack-Montage möglich Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 85 mm Höhe 108 mm Tiefe 50 mm Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: AC5243 GTIN/EAN: 4021179005593 Hersteller: Ifm Electronic Mehr Artikel von: Ifm Electronic Artikeldatenblatt drucken
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Pneumatik-Modul
Price: 301.4 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: IFM IFM IFM×SPS (E/A-Einheiten) IFM×SPS IFM×Steuerung
Part number: AC5243
Name: AS-Interface AirBox
Description: Anzahl der Eingänge und AusgängeAnzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2Pneumatisches System2 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)AbsicherungIP 65; IP 67Betriebsdruckbereich(bar)2-8Luftstrom bei 6/0 Bar(l/Min.)-Luftstrom bei 6/5 Bar(l/Min.)500Rohrverschraubungen(mm)8Rohrverschraubungen-WerkstoffePA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAnwendungInstallation vor OrtZusätzliche Spannungsversorgung(V)18-30 DC (nach PELV) (erforderlich)Betriebsspannung(V)26.5-31.6 DCWeitere genaue Artikelinformationen anzeigenZulässige Pressluftnicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4Umgebungstemperatur(°C)-10-55Betriebsdruckbereich(MPa)0.2-0.8Mittlere Temperatur(°C)-10-50AuspuffAbluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenAnbauartschnelle MontageMax. Stromaufnahme von AS-I(mA)280Maße(mm)-Produkt-Details schließen
Category: Steuerungstechnik>
Price: 372 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1