Searched product:
Brand: Siemens 6ES7517-3UP00-0AB0 6ES75173UP000AB0 SPS-CPU
Part number: 6ES75173UP000AB0
Name: Siemens 6ES7517-3UP00-0AB0 6ES75173UP000AB0 SPS-CPU
Description: Beschreibung SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 8 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Anzahl der Anlauf-OBs: 100Anzahl der Asynchron-Fehler-OBs: 4Anzahl der Baugruppen / je Baugruppenträger / maximal: 32Anzahl der Baugruppen / je Baugruppenträger / maximal / Anmerkung: CPU + 31 Module Typ 6ES7517-3UP00-0AB0 Herst.-Teilenr. 6ES75173UP000AB0 Breite (EF000008) 175.0 m Ausführung (EF000010) modular Höhe (EF000040) 147 mm Tiefe (EF000049) 129.0 mm Mit Display (EF000458) Ja Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) Ja Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) 0 Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) 0 Anzahl der analogen Eingänge (EF001994) 0 Anzahl der analogen Ausgänge (EF001995) 0 Speicherart (EF002996) sonstige Speichergröße (EF002997) 11000 kB Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) (EF003004) 0.002 ms Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) 0 Mit optischer Schnittstelle (EF003028) Nein Programmspeichererweiterung möglich (EF003029) Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) Ja Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) Ja Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) Nein Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS (EF003057) Ja Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) Nein Redundanzfähigkeit (EF003156) Nein Tragschienenmontage möglich (EF003972) Ja Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) ohne Systemkomponente (EF004118) Ja Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) Nein Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET (EF006932) 2 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) 0 Fronteinbau möglich (EF007016) Nein Rack-Montage möglich (EF007018) Nein Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) Nein Funkstandard Bluetooth (EF007178) Nein Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) Nein IO-Link Master (EF007298) Nein Anzahl der Relaisausgänge (EF007348) 0 Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) Level e Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) Nein Unters
Price: 10093.89 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Kompakt-CPU SIMATIC S7-1500 6ES75111CK010AB0
Part number: Siemens Kompakt-CPU SIMATIC S7-1500 6ES75111CK010AB0
Name: Siemens Kompakt-CPU SIMATIC S7-1500 6ES75111CK010AB0
Description: Merkmale: Produkttypbezeichnung CPU 1511C-1 PN Hardware-Version FS03 Firmware-Version V2.9 Produktfunktion I&M-Daten Ja; I&M0 ... I&M3 - Betrieb mit Taktsynchronität Ja; mit mindestens OB 6 x 625 µs Zyklus (dezentral) Engineering mit STEP 7 TIA Portal planbar/integriert ab Version V17 (FW V2.9) / ab V15 (FW V2.5); planbar als 6ES7511- 1CK00-0AB0 mit älteren TIA Portal Versionen Konfigurationssteuerung über Datensatz Display Bildschirmdiagonale: 3,45 cm Bedienelemente Anzahl der Tasten 8 Modus-Tasten 2 Versorgungsspannung Nennwert (DC) 24 V - Zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 19,2 V; 20,4 V DC zur Versorgung der digitalen Ein-/Ausgänge - Zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V - Verpolungsschutz Ja Netz- und Spannungsunterbrechungspuffer Netz-/Spannungsunterbrechungspufferzeit 5 ms; bezieht sich auf die Versorgungsspannung auf der CPU-Seite - Wiederholrate, min. 1/s Stromaufnahme (Nennwert) 0,8 A; keine Last; 9,8 A: CPU + Last Stromaufnahme, max. 1 A; keine Last; 10 A: CPU + Last Einschaltstrom, max. 1,9 A; I²t Nennwert 0,34 A²-s Digitale Eingänge von Lastspannung L+ (ohne Last), max. 20 mA; pro Gruppe Digitale Ausgänge aus Lastspannung L+, max. 30 mA; pro Gruppe, ohne Last Ausgangsspannung / Kopfhörer Nennwert (DC) 24 V Spannungsversorgung des Messwertaufnehmers Anzahl der Ausgänge 1; Eine gemeinsame 24-V-Messwertaufnehmer-Spannungsversorgung Speicher Anzahl der Steckplätze für SIMATIC Memory Card 1 SIMATIC Memory Card erforderlich Ja Integrierter Arbeitsspeicher (für Programm) 175 kByte - integriert (für Daten) 1 MByte Ladbarer Speicher (SIMATIC Memory Card), max. 32 Gbyte Abmessungen Breite 85 mm - Höhe 147 mm - Tiefe 129 mm Gewicht 1.050 Gramm
Category: Automatisierung
Price: 2743.55 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0