Searched product:
Brand: Siemens 3RV2011-1FA15 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 3.5 - 5 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H
Part number: 3RV20111FA15
Name: Siemens 3RV2011-1FA15 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 3.5 - 5 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H
Description: Beschreibung Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 3,5...5 A N-Auslöser 65 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Dauerstrom: 5 AMechanische Lebensdauer der Hauptkontakte: 100000 SchaltspieleMax. Leiterquerschnitt (eindrähtig oder mehrdrähtig): 4 mm²Max. Leiterquerschnitt (feindrähtig): 2.5 mm² Typ 3RV2011-1FA15 Baugröße S00 Einstellbereich Strom (min.) 3.5 A Einstellbereich Strom (max.) 5 A Einstellbereich (Strom) 3.5 - 5 A Polzahl 3polig Schaltspannung (max.) 690 V/AC Montageart Schnappbefestigung Schraubbefestigung Min. Temperatur -20 °C Max. Temperatur +60 °C Anschluss Schrauben Schutzart IP20 Tiefe 97 mm Breite 45 mm Höhe 97 mm Abm. (B x H x T) 45 x 97 x 97 mm Inhalt 1 St. Breite (EF000008) 45 Höhe (EF000040) 97 mm Tiefe (EF000049) 97 mm Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (EF001364) 1.5 kW Mit integriertem Hilfsschalter (EF001387) Ja Bemessungsdauerstrom Iu (EF001389) 5 A Mit integriertem Unterspannungsauslöser (EF001390) Nein Polzahl (EF001391) 3 Schutzart (IP) (EF005474) IP20 Anschlussart Hauptstromkreis (EF006819) Schraubanschluss Ausführung des Betätigungselements (EF006976) Drehknopf Auslösetechnik (EF007007) magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (EF007025) 1.1 kW Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (EF007049) 100 kA Phasenausfallempfindlich (EF007400) Ja Gerätebauart (EF008240) Einbaugerät Festeinbautechnik Produkt-Art Leistungsschalter Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 112.49 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: L-LUX_STANDARD_ECO_-_Wand-Deckenaufbau_3h_Akku
Part number: L-LUX_STANDARD_ECO_-_Wand-Deckenaufbau_3h_Akku
Name: L-LUX STANDARD ECO - Wand-/Deckenaufbau, 3h Akku
Description: LED-Scheibenleuchte für universelle Montage (Wand-/Deckenaufbau) | ProduktbeschreibungLED-Scheibenleuchte für universelle Montage (Wand-/Deckenaufbau), als Einzelbatterie -Notleuchte mit manueller Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.Betriebsdauer 3 StundenDauer- oder BereitschaftsschaltungErkennungsweite 27 MeterMontageart Wandaufbau + DeckenaufbauGehäuse aus bruchsicherem PolycarbonatPiktogrammscheibe aus Polycarbonat, inkl. 1x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis D (Notausgang, Rettungsweg links,Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus), gemäß DIN ISO 7010Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb)über eine mehrfarbige LEDzulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°CNetzspannung 230V ACLeuchtmittel einschließlich 16 x LEDLeistungsaufnahme 3 WSchutzart IP 40Schutzklasse INI-CD Akku 4,8 V / 600 mAHAbmessungen (A x B x C) 307 x 232 x 35 mm
Price: 68.5 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0