Searched product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RT20261AL20
Name: Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 230V 3RT2026-1AL20
Description: Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 230V 3RT2026-1AL20 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 15,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 7,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Reihe 3RT2 zeichnet sich im Vergleich zur Vorgängerreihe 3RT1 durch eine höhere Leistung aus.Die Schütze 3RT2 sind klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet und erprobt.Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.Die Schütze 3RT2 sind mit Schraubanschluss, Federzuganschluss oder Ringkabelschuhanschluss lieferbar.Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT2 thermische Überlastrelais 3RU21 oder elektronische Überlastrelais 3RB30 angebaut werden.Die Überlastrelais sind getrennt zu bestellen.Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspannungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt.Sie haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor und Suppressordiode +2 bis 5 ms) Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 66.03 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: 29134555
Name: KSB FL-Anlage Hya-Duo DFL 2/4003-2 B mit 2 Pumpen Movitec 40/3-2 B, 11 kW
Description: KSB FL-Anlage Hya-Duo DFL 2/4003-2 B mit 2 Pumpen Movitec 40/3-2 B, 11 kW Art.Nr.: 29134555 KSB Feuerlöschdruckerhöhungsanlage nach DIN 14462, mit vertikaler Hoch- druckpumpe Movitec. Vollautomatische Doppelpumpenanlage bestehend aus zwei identischen Feuerlöschanlagen Hya-Solo D FL auf gemeinsamer pulverbeschichteter Grundplatte und mit gemeinsamer Edel- stahlverrohrung indem die zweite Hya-Solo D FL einer Reserveanlage ent- spricht. Anlagenausstattung: - 2 vertikale Hochdruckkreiselpumpen Movitec VF, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl - 1 Rückflussverhinderer und je 1 Ab- sperrarmatur auf Saug und Druckseite - Membrandruckbehälter als Steuerbehäl- ter für die gesamte Anlage Druckschalter für die Druckhaltung Absperrarmaturen abschließbar In Kompaktbauweise mit gemeinsamen Aus- stattungen: - Pumpen schwingungsgedämpft auf Grund- platte montiert bzw. Anlage mit höhen- verstellbaren Füßen und Gummieinlage je nach verwendeter Pumpe - Vorbereitet für Aufbau einer Vollver- kleidung Elektroschaltgerät bestehend aus: Haupt- schalter gegen unbefugtes Öffnen abge- sichert, Anzeigeleuchten für Betriebs- bereitschaft, Wassermangel, Störung, Be- trieb, Hand-Automatikschalter Hand -Automatikschalter, Schaltuhr für 24-Std.- Funktionslauf und wöchentliche Spülfunktion, Fern- Ein/Aus, Drehrich- tungsüberwachung und Phasenausfallsiche- rung, Motorschutzeinrichtung im Brand- fall nur für Meldung, Klemmleiste für alle Anschlüsse. Im Automatikbetrieb werden Trockenlauf- schutz und Motorschutzeinrichtung nur als Störmeldung aktiv. Potentialfreie Kontakte für Wassermangel, Betrieb Pumpe, Übertempe- ratur Pumpe, Steuerspannung fehlt, Netzfehler, Schalterstellung Hand-Auto- matik, Kurzschluss oder Drahtbruch, Überlauf Vorlagebehälter, Anforderung Pumpe durch Fern Ein/Aus, Hauptschalter betätigt (Option), Phasenüberwachung Anschlussklemmen für Magnetventil 24V AC für Spüleinrich- tung, Trockenlaufschutz, Steuerspan- nung 230V (Option), Steuerspannung 24V (Option) Betriebsdaten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 6 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : DN100 Nennweite ds : DN100 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Cr-Stahl Anzahl Pumpen : 2 Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 40/3-2 B Motor : KSB-Spezialmotor Leistung P2 : 11,00 kW Einschaltart : Stern/Dreieck Nennstrom : 19,30 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 13,40 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP55 Effizienzklasse : IE3 Anlagengewicht : 585,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hya-Duo D FL Baugröße: 2/4003-2 B Artikelnummer: 29134555 EAN/GTIN: 4031932202480 Materialpreisgruppe: PR
Price: 20136.32 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0