Searched product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7136-6DB00-0CA0
Name: 6ES7136-6DB00-0CA0 Manufactured by SIEMENS
Description: 6ES71366DB000CA0 I/O MODULE SIMATIC DP ELECTRONICS MODULE FOR ET 200SP DIGITAL 24 VDC 4 OUTPUTS 0.4MS TURN ON TIME 0.4MS TURN OFF TIME 2 AMP 15 MM WIDTH
Category: PLCs/Machine Control
Price: 1533.13 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7136-6DB00-0CA0
Name: SIMATIC ET 200SP, Moduł Wyjść Binarnych - 6ES7136-6DB00-0CA0
Description: 6ES7136-6DB00-0CA0 jest modułem wzbogacającym system SIMATIC ET200 SP o dodatkowe wyjścia binarne. Produkt dostępny w naszej ofercie pozwala na uzyskanie łącznie 4 wyjść 24 V DC/2 A. Model ten przeznaczony jest dla układów projektowanych w standardzie Fail-Safe, w których następuje automatyczne przejście w stan bezpieczny po uszkodzeniu. Rozszerzenie przystosowane jest do podstawek BU - A0. W zestawie znajduje się jedna sztuka produktu. SIMATIC ET 200SP, moduł wyjść binarnych - 6ES7136-6DB00-0CA0 6ES7136-6DB00-0CA0 to moduł wyjść binarnych, który spełnia maksymalne wymogi bezpieczeństwa zgodnie z PL E ISO 13849 oraz SIL 3 (IEC 61508). Produkt ten obsługuje funkcje danych I&M od I&M do I&m 3, a jego konfiguracja odbywa się poprzez zastosowanie oprogramowania STEP7 TIA Portal V12.7. Moduł ma 15 mm szerokości, 73 mm wysokości, 58 mm głębokości i waży około 57 gramów. Parametry techniczne Dopuszczalny zakres napięcia zasilania 24 V DC dla tego modułu wynosi od 20,4 V DC do 28,8 V DC. Dostępny w Magsteronie produkt dysponuje zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją. Bez obciążenia prąd wejściowy wynosi 75 mA, natomiast pobór prądu z magistrali backplane sięga maksymalnie 21 mA przy utracie mocy 70 mW. Obsługiwany obszar adresowy na moduł wynosi 5 bajtów. Model ten obsługuje konfigurację sprzętu poprzez automatyczne kodowanie, z wykorzystaniem elektronicznego elementu kodującego typu F. Specyfikacja Wszystkie wyjścia cyfrowe modułu są parametryzowane. Wykrywanie otwartego obwodu charakteryzuje się progiem odpowiedzi powyżej 3,3 A. Produkt ten posiada ograniczenie indukcyjnego napięcia wyłączania do -2X 47 V. Maksymalna zdolność przełączania wejść przy obciążeniu lampy to 10 W, a przy obciążeniu rezystancyjnym do 2 A. Długość maksymalna kabla nieekranowanego to 500 m2, a ekranowanego do 1000 m2. Moduł posiada funkcje diagnostyczne i wskaźnik diodowy LED. Między magistralą backplane i kanałami znajduje się separacja.
Price: 1093.76 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1