Searched product:
Brand: Otto Ganter
Part number: GN 138-ZD-50-52-A-SW
Name: Ganter GN 138-ZD-50-52-A-SW Design-Scharnier, schwarz KU-beschichtet
Description: Otto Ganter: Ganter GN 138-ZD-50-52-A-SW Design-Scharnier, schwarz KU-beschichtet (GN 138-ZD-50-52-A-SW) in 'Möbelfunktionsbeschlag' > 'Scharnier': Order best price offe<supplier> for Ganter GN 138-ZD-50-52-A-SW Design-Scharnier, schwarz KU-beschichtet direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Standard components, Industrial hinges: Profile hinge
Price: 8.78 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: WILO
Part number: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA 50/1-38/3,0,DN50,2.6kW
Name: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA 50/1-38/3,0,DN50,2.6kW
Description: Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA 50/1-38/3,0,DN50,2.6kW Hocheffizienz-Inlinepumpe 3~380-480 V; 3,0 kW; DN 50; Baulänge 280 mm; max. 40 m³/h; bis 38 m; 42 kg; mit Differenzdruckgeber Art.Nr.: 2117137 Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA von WILO mit EC-Motor (Wirkungsgrade über IE4 Grenzwerten gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Trockenläufer-Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Betriebsarten: Δp-c für konstanten Differenzdruck Δp-v für variablen Differenzdruck PID-Control Stellerbetrieb (n=constant) Manuelle Funktionen: Einstellung des Differenzdruck-Sollwertes Einstellung der Drehzahl (Handstellbetrieb) Einstellung der Betriebsart Einstellung Pumpe EIN/AUS Konfiguration aller Betriebsparameter Fehlerquittierung Externe Steuerfunktionen: Steuereingang „Vorrang Aus“ Steuereingang Externer Pumpentausch (nur wirksam bei Doppelpumpenbetrieb) Analogeingang 0-10 V, 0–20 mA für Stellerbetrieb (DDC) und Sollwertfernverstellung Analogeingang 2–10 V, 4–20 mA für Stellerbetrieb (DDC) und Sollwertfernverstellung Analogeingang 0–10 V für Ist-Wert-Signal des Drucksensors Analogeingang 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA für Ist-Wert-Signal des Drucksensors Melde- und Anzeigefunktionen: Sammelstörmeldung SSM Sammelbetriebsmeldung SBM Datenaustausch: Infrarot-Schnittstelle zum drahtlosen Datenaustauschmit IR-Monitor/IR-Stick Steckplatz für Wilo IF-Module (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) zur Anbindung an die Gebäudeautomation Sicherungsfunktionen: Motorvollschutz mit integrierter Auslöseelektronik Zugriffssperre Produktvorteile innovative Hocheffizienzpumpe für höchste Gesamtwirkungsgrade basierend auf einem neuen Wilo-Trockenläuferdesign hocheffizienter EC-Motor (Wirkungsgrade über IE4 Grenzwerten gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1) hocheffiziente, optimal an die EC-Motortechnologie angepasste Hydraulik mit optimierten Wirkungsgraden, Mindesteffizienzindex (MEI) ≥ 0,7 gemäß ErP Direktive 2009/125/EC [Commission Regulation (EU) 547/2012] integrierte elektronische Leistungsanpassung Regelbereich bis zu dreimal größer als bei herkömmlichen elektronisch geregelten Pumpen extrem kompaktes und platzsparendes Design einfache Bedienung durch bewährte Rote-Knopf-Technologie und Display optionale Schnittstellen zur Buskommunikation durch einsteckbare IF-Module integriertes Doppelpumpenmanagement auf Heizungs- und Klimaanwendungen zugeschnittenes Störungsmanagement Zugriffssperre an der Pumpe hoher Korrosionsschutz durch Kataphorese-Beschichtung serienmäßige Kondensatdrainage Pumpenfüße mit Gewindebohrung für die Fundamentmontage Technische Daten Wilo-Staratos GIGA Mindesteffizienzindex (MEI) ≥ 0,7 Zulässiger Temperaturbereich des Fördermediums -20 °C bis +140 °C Netzanschluss 3~380 V - 3~480 V (±10 %), 50 Hz/60 Hz Schutzart IP 55 Max. Betriebsdruck 16 bar bis +120 °C, 13 bar bis +140 °C Lieferumfang: Pumpe Einbau- und Betriebsanleitung Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie Referenzwert MEI für Wasserpumpen mit dem besten Wirkungsgrad ist ≥ 0,70 Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten Laufrad ist gewöhnlich niedriger als der einer Pumpe mit vollem Laufraddurchmesser. Durch die Korrektur des Laufrads wird die Pumpe an einen bestimmten Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex (MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser. Der Betrieb dieser Wasserpumpe bei unterschiedlichen Betriebspunkten kann effizienter und wirtschaftlicher sein, wenn sie z. B. mittels einer variablen Drehzahlsteuerung gesteuert wird, die den Pumpenbetrieb an das System anpasst.
Price: 4021.81 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0