Searched product:
Brand: Rad (6000104653)[Cla]
Part number: Rad (6000104653)[Cla]
Name: Rad (6000104653)[Cla]
Description: 6000104653 Cla RAD 0,00 15.04.2020
Price: 521.44 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Jumo
Part number: 60001046
Name: Jumo | 60001046 | Doppelthermostat (TW/TW) 0-100°C,Fernleitg.1m 60001046 | 60001046 | Temperaturschalter
Description: Doppelthermostat (TW/TW) 0-100°C,Fernleitg.1m 60001046 – Jumo – 60001046 – 4053877008545: Geeignet als Wächter, Max. Betriebstemperatur 125°C, Einstellbare Einschalttemperatur 0°C, Einstellbare Ausschalttemperatur 100 ... 100°C, Schaltdifferenz der Temperatur 3°C, Geräteausführung Aufbaugerät, Ausführung des Sensors Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das Gerät besteht aus zwei Temperaturwächtern, bei denen nach Abnahme des Gehäusedeckels die gewünschte Abschalttemperatur unabhängig voneinander mit Hilfe eines Schraubendrehers auf einer Skala eingestellt werden kann. <,br>,Die Temperaturwächter zeichnen sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus und haben eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs. Nach Erreichen des Abschaltpunktes schalten die Temperaturwächter ab und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt an den verbauten Microschaltern, die eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten können. <,br>,Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden. Die glatten Rundfühler aus Kupfer haben jeweils einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 107 mm. Die beiden Fernleitungen des Thermostaten sind ebenfalls aus Kupfer und können unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C.<,br>,Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau, in Fernwärmeübergabestationen und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. Geeignet als Wächter: ja | Geeignet als 2 Punktregler: nein | Geeignet als Begrenzer: nein | Max. Betriebstemperatur: 125 °C | Einstellbare Einschalttemperatur: 0 °C | Einstellbare Ausschalttemperatur: 100 °C | Schaltdifferenz der Temperatur: 3 °C | Geräteausführung: Aufbaugerät | Ausführung des Sensors: Kapillarrohr | Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 | Schutzart (IP): IP54 | Schutzart (NEMA): sonstige | Elektronische Ausführung: nein | Explosionsgeschützt: nein |
Category: Näherungsschalter-Sensoren: Temperaturschalter
Price: 314.25 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0