Searched product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RW30131BB04
Name: Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 3,6A 3RW3013-1BB04
Description: Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 3,6A 3RW3013-1BB04 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 3,6A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 200 ...480V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 0,7kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 1,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 1kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Funktion eine Drehrichtung, Die Sirius Sanftstarter 3RW30 reduzieren die Motorspannung durch variablen Phasenanschnitt und heben sie rampenförmig von einer einstellbaren Startspannung bis auf Netzspannung an.Dabei begrenzen diese Geräte im Hochlauf sowohl Strom als auch Drehmoment und vermeiden die bei Direkt- oder Stern-Dreieck-Start auftretenden Stöße.Mechanische Belastungen und Netzspannungseinbrüche lassen sich auf diese Weise zuverlässig verringern.Der sanfte Anlauf schont die angeschlossenen Geräte und sorgt mit geringerem Verschleiß für einen länger störungsfreien Produktionsablauf.Durch den einstellbaren Startwert der Spannung können die Sanftstarter auf die Anforderungen der Applikation individuell eingestellt werden und sind nicht wie Stern-Dreieck-Starter an das zweistufige Starten mit festen Spannungsverhältnissen gebunden.Die Sirius Sanftstarter 3RW30 zeichnen sich vor allem durch ihren geringen Platzbedarf aus.Integrierte Überbrückungskontakte vermeiden, dass an den Leistungshalbleitern (Thyristoren) nach dem Hochlauf des Motors Verlustleistung in Kauf genommen werden muss.Das spart Wärmeverluste, lässt dadurch eine kompaktere Bauweise zu und macht externe Bypass-Schaltungen überflüssig.Hinweis: Beim Einschalten von Drehstrommotoren kommt es bei allen Startarten (Direktstart, Stern-Dreieck-Start, Sanftstart) in der Regel zu Spannungseinbrüchen.Der Einspeisetransformator ist grundsätzlich so zu dimensionieren, dass der Spannungseinbruch beim Starten des Motors innerhalb der zulässigen Toleranz bleibt.Bei knapper Auslegung des Einspeisetransformators sollte die Steuerspannung (unabhängig von der Hauptspannung) aus einem separaten Kreis versorgt werden, um ein mögliches Abschalten des Sanftstarters zu vermeiden
Category: Sanftstarter und Steuergerät
Price: 186.71 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 3RW3013-1BB04
Name: Siemens 1.5 kW Soft Starter, 400 V ac, 3 Phase, IP20
Description: 746-4896, Siemens, Siemens 1.5 kW Soft Starter, 400 V ac, 3 Phase, IP20, Merkki Siemens, Power Rating 1.5 kW, Motor Starter Type Soft Start, Voltage Rating 400 V ac
Category:  Motor Starters 
Price: 151.31 EUR
Supplier country: FIN

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1