Searched product:
Brand: Kärcher
Part number: 4.100-834.0-enk
Name: ET-Satz Dichtungen
Description: ArtikelbeschreibungET-Satz DichtungenOriginal Kärcher Ersatzteil (OEM)
Price: 26.61 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: DOEPKE
Part number: 09166999
Name: DOEPKE FI-Schalter DFS4100-4/0,30-B SKS
Description: FI-Schalter DFS4100-4/0,30-B SKS Hersteller: DOEPKE Hersteller-Art.Nr.: 09166999 EAN: 4014712149519 Ursprung: Deutschland Zolltarif: 85363030 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schützen vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerströmen bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz (bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, Personenschutz). Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - selektiv zu allen unverzögerten RCCB (Typ AC, A oder B) bei Fehlerströmen aller Frequenzen im Erfassungsbereich sowie bei Fehlerströmen des Typs B, - für Anlagen mit hohen Ableitströmen im Frequenzbereich > 1 kHz, - große Unempfindlichkeit gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch eine hohe Stoßstromfestigkeit - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung, - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601 - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz, - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ¿ 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern, - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme, - hohe Kurzschlussfestigkeit, - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, - Schaltstellungsanzeige, - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst", - auch in der Ausführung "HD" erhältlich - Neutralleiterposition links, ohne Aufpreis auch als N rechts lieferbar. Montageart : - Schnellbefestigung auf Tragschiene- Einbaulage beliebig - Einspeisung vorzugsweise von oben Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen. Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen, - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage, - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von ges Merkmale:Polzahl4Bemessungsspannung400 VBemessungsstrom100 ABemessungsfehlerstrom0,3 ABemessungsisolationsspannung Ui400 VBemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 kVMontageartDIN-SchieneFehlerstrom-TypBSelektiver-TypjaKurzzeitverzögerter TypneinKurzschlussfestigkeit (Icw)10 kAStoßstromfestigkeit5 kASpannungsartACMit VerriegelungsvorrichtungneinFrequenz50 HzZusatzeinrichtungen möglichjaSchutzart (IP)IP20Breite in Teilungseinheiten4Einbautiefe69 mmUmgebungstemperatur während des Betriebs-25..40 °CVerschmutzungsgrad2Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig1,5..50 mm²Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig1,5..50 mm²Explosionsgeschütztnein
Category: Verteilereinbau: Doepke
Price: 1301.25 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0