Searched product:
Brand: Siemens Installation
Part number: 6ES7143-4BF50-0AA0
Name: Siemens Modul 6ES7143-4BF50-0AA0
Description: Siemens Modul 6ES7143-4BF50-0AA0 SIMATIC DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 DI/4 DO DC 24V, 0,5A Moduldiagnose, inkl. Busmodul, Anschlussmodul IO 6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen Siemens Hersteller Nr. 6ES71434BF500AA0 EAN Nr. 4025515081760 Hersteller Nummer: 6ES7143-4BF50-0AA0 EAN Nummer: 4025515081760 Hersteller: Siemens Installation
Price: 86.18 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Elektronikmodul für ET 200 pro 6ES7143-4BF50-0AA0
Part number: 6ES71434BF500AA0
Name: Siemens Elektronikmodul für ET 200 pro 6ES7143-4BF50-0AA0
Description: SIMATIC DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 DI/4 DO DC 24V, 0,5A Moduldiagnose, inkl. Busmodul, Anschlussmodul IO 6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67. Die Module können entweder direkt an eine ET 200pro CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die Anbindung an die Zentralsteuerung ist auch drahtlos über WLAN möglich, was den Einsatz der SIMATIC ET 200pro bei Elektrohängebahnen, fahrerlosen Transportsystemen, im Gebäudemanagement und in der Lagerlogistik ermöglicht. Durch ihr umfangreiches Modulspektrum kommt sie insbesondere dort zum Einsatz, wo ein feinmodularer Aufbau mit unterschiedlichen Funktionen bei rauen Umgebungsbedingungen gefordert wird. Die Trennung von Modul und Bus-/ Energieanschlusstechnik ermöglicht den Tausch einer Baugruppe im laufenden Betrieb (sog. Hot Swapping), was in Zusammenhang mit der detaillierten Diagnose die Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichert. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein- und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen für den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfügbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geräten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab. Technische Daten Versorgungsspannung bei DC 20,4..28,8 V Spannungsart der Versorgungsspannung DC Anzahl der digitalen Eingänge 4 Anzahl der digitalen Ausgänge 4 Digitale Eingänge konfigurierbar Ja Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja Eingangsstrom bei Signal 1 7 mA Zulässige Spannung am Eingang -3..30 V Art der Eingangsspannung DC Art des Digitalausgangs sonstige Ausgangsstrom 0,5 A Zulässige Spannung am Ausgang 0..28,8 V Art der Ausgangsspannung DC Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Ja Mit optischer Schnittstelle Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Nein Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein Funkstandard GPRS Nein Funkstandard GSM Nein Funkstandard UMTS Nein IO-Link Master Nein Systemkomponente Ja Schutzart (IP) IP65/IP67 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1,2..4,8 ms Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja Tragschienenmontage möglich Ja Wand-/Direktmontage möglich Ja Fronteinbau möglich Ja Rack-Montage möglich Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 45 mm Höhe 130 mm Tiefe 35 mm Lieferzeit: 24-30 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 6ES71434BF500AA0 GTIN/EAN: 4025515081760 Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Price: 98.12 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1