Searched product:
Brand: PLC fieldbus connector from WAGO | <supplier>
Part number: 750-338
Name: PLC fieldbus connector from WAGO | <supplier>
Category: Electrical & Controls>
Price: 333.89 EUR
Supplier country: GBR

Found product:
Brand: WAGO FC CANopen DSub SPS-Feldbuskoppler 750-338 1 St.
Part number: 750-338
Name: WAGO FC CANopen DSub SPS-Feldbuskoppler 750-338 1 St.
Description: Beschreibung Die Einspeisung der internen Elektronikversorgung erfolgt in der Regel am Feldbuskoppler. Die Einspeisung der Feldversorgung erfolgt galvanisch getrennt, entweder über das Einspeisemodul am Buskoppler oder über ein separates Potentialeinspeisemodul. Die Trennung ermöglicht eine separate Versorgung der Sensorik und Aktorik. Das Anrasten von I/O-Modulen führt dabei automatisch zur Weiterleitung der Versorgungsspannungen (Systemversorgung DC 5 V überdie Datenkontakte und die Feldversorgung über die optional vorhandenen Leistungskontakte). Einspeisemodule mit Diagnose ermöglichen zudem eine Versorgungsüberwachung. Somit wird ein flexibler anwenderspezifischer Versorgungsaufbaueiner Station sichergestellt. Die Stromversorgung der Elektronik ist auf einen Höchstwert begrenzt. Dieser Wert ist vom eingesetzten Feldbuskoppler abhängig. Sollte die Summe der internen Stromaufnahmen aller I/O-Module diesen Wert überschreiten, ist ein zusätzliches Systemeinspeisemodul notwendig. Ebenso darf die Einspeisung der Feldversorgung 10 A nicht überschreiten. Unterschiedliche Potentialeinspeisemodule ermöglichen jedoch die Neueinspeisung, das Bilden vonPotentialgruppen und somit die Realisierung von Not-Aus-Konzepten. Rückwirkungsfreiheit in sicherheitsgerichtetenAnwendungen:Um einfach und kostengünstig ganze Gruppen von Aktoren zentral und sicher abzuschalten, kann mittels einer Sicherheitsschalteinrichtung die Stromversorgung des Aktors abgeschaltet werden. Das kann für jeden Aktor einzeln gemacht werden oder, indem man die Versorgung der in einer Gruppe zusammengefassten Steuerausgänge stromlos schaltet. Dabei ist nachzuweisen, dass es im Fehlerfall auch bei abgeschalteter Steuerspannung nicht zu Rückwirkungen aus anderen Strom- oder Energiekreisen kommt und damit die definierten Eigenschaften der Sicherheitsfunktion (Logik und Zeitverhalten) unverändert bleiben. Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen Farbe: Licht-Grau Querschnitt: 0,08 - 2,5 mm² AWG: 28 - 14 Anschluss: CAGE CLAMP® Abisolierlänge: 8 - 9 mm Interne Stromaufnahme: 350 mA Übertragungsrate: 10 kbaud ... 1 Mbaud Betriebstemperatur: 0 - +55 °C Schnittstellen CANopen D-Sub 9 Typ FC CANopen DSub Anzahl Eingänge max. 64 Anzahl Ausgänge max. 64 Betriebsspannung 24 V/DC Höhe 65 mm Länge 100 mm Breite 51 mm Max. Umgebungstemperatur +55 °C Min. Umgebungstemperatur 0 °C Schutzart IP20 Abm. (L x B x H) 100 x 51 x 65 mm Display Nein Herst.-Teilenr. 750-338 Gewicht 200 g Herstellerfarbe Lichtgrau Serie DSub Montageart Tragschiene DIN 35 Produkt-Art SPS-Feldbuskoppler Artikel mit gleichen Werten anzeigen
Price: 329.17 EUR
Supplier country: AUT

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1