Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES71936BP400DA1
Name: Siemens Baseunit BU15-P16+A0+12D/T 6ES7193-6BP40-0DA1
Description: SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+12D/T, BU-Typ A1, Push-In-Klemmen, mit 2x 5 Zusatzklemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mmx141mm, mit Temperatur-Erfassung Die SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping , werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Technische Daten Herstellerprogramm Simatic Mit integrierter Stromversorgung Nein Eingangsspannung bei DC 0..24 V Art der Eingangsspannung DC Ausgangsspannung bei DC 19,2..28,8 V Art der Ausgangsspannung DC Systemkomponente Ja Anzahl der Steckplätze 1 Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A Nein Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A Ja Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Nein Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Nein Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Nein Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Nein Tragschienenmontage möglich Ja Wand-/Direktmontage möglich Nein Fronteinbau möglich Nein Rack-Montage möglich Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 15 mm Höhe 141 mm Tiefe 35 mm Lieferzeit: 24-30 Wochen Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 6ES71936BP400DA1 GTIN/EAN: 4025515080916 Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens Artikeldatenblatt drucken
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Price: 39.16 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES7193-6BP20-0DA0
Name: Siemens | 6ES7193-6BP20-0DA0 | Baseunit BU15-P16+A10+2D 6ES7193-6BP20-0DA0 | Baugruppenträger
Description: Baseunit BU15-P16+A10+2D 6ES7193-6BP20-0DA0 – Siemens – 4025515080879: Baseunit BU15-P16+A10+2D 6ES7193-6BP20-0DA0 Eingangsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Art der Eingangsspannung DC, Systemkomponente, Anzahl der Steckplätze 1, Tragschienenmontage möglich, Fronteinbau möglich, Rack-Montage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 15mm, Höhe 141mm, Tiefe 35mm, Die Anzahl der je Potenzialgruppe einsetzbaren Peripheriemodule ist abhängig von den folgenden Faktoren: Summe des Strombedarfs aller an dieser Potenzialgruppe betriebenen Peripheriemodule. Summe des Strombedarfs aller an dieser Potenzialgruppe extern angeschlossenen Lasten Die Summe des nach 1. und 2. berechneten Gesamtstromes darf 10 A nicht überschreiten Mit integrierter Stromversorgung: nein | Eingangsspannung bei DC: 19,2..28,8 V | Art der Eingangsspannung: DC | Systemkomponente: ja | Anzahl der Steckplätze: 1 | Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: ja | Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: ja | Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: ja | Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: nein | Mit steckbaren Baugruppen, sonstige: nein | Tragschienenmontage möglich: ja | Wand-/Direktmontage möglich: nein | Fronteinbau möglich: ja | Rack-Montage möglich: ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): nein | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne | Breite: 15 mm | Höhe: 141 mm | Tiefe: 35 mm |
Category: Steuerungen SPS: Baugruppenträger
Price: 30.37 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1