Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2905339
Name: Phoenix Contact 2905339 Type 2 surge arrester - VAL-SEC-T2-3C-350-FM -
Description: Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with combined PE and N installed in one conductor (4-conductor system: L1, L2, L3, PEN), with remote indication contact. Type: VAL-SEC-T2-3C-350-FM
Category: Electronics
Price: 281.26 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2905339
Name: Phoenix Contact Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM, 3-polig (2905339)
Description: Produkt­beschrei­bung Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt. Technische Daten: Artikeleigenschaften IEC-Prüfklasse: II, T2 EN Type: T2 Stromversorgungssystem IEC: TN-C Bauform: Tragschienenmodul zweiteilig steckbar Produkttyp: Überspannungsableiter Polzahl: 3 Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldekontakt Isolationseigenschaften Überspannungskategorie: III Verschmutzungsgrad: 2 Elektrische Eigenschaften Nennfrequenz fN: 50 Hz (60 Hz) Anzeige / Fernmeldung Benennung Anschluss: Defektfernmeldekontakt Schaltfunktion: Wechsler Betriebsspannung: 5 V AC ... 250 V AC, 125 V DC (200 mA DC) Betriebsstrom: 5 mA AC ... 1 A AC, 1 A DC (30 V DC) Anschlussdaten Anschlussart: Schraubanschluss Schraubengewinde: M5 Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm Abisolierlänge: 16 mm Leiterquerschnitt flexibel: 2,5 mm² ... 16 mm² Leiterquerschnitt starr: 2,5 mm² ... 25 mm² Leiterquerschnitt AWG: 12 ... 4 Anschlussart: Gabelkabelschuh Leiterquerschnitt flexibel: 1,5 mm² ... 6 mm² Maße Breite: 37,3 mm Breite: 37,3 mm Höhe: 97,9 mm Höhe: 97,9 mm Tiefe: 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) Tiefe: 74,5 mm Teilungseinheit: 2 TE Materialangaben Farbe: lichtgrau RAL 7035, verkehrsgrau A RAL 7042 Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0 CTI-Wert des Materials: 600 Isolierstoff: PA6.6-FR 20% GF, PBT-FR Materialgruppe: I Material Gehäuse: PA 6.6-FR 20 % GF, PBT-FR Schutzschaltung Schutzpfade: L-PEN Wirkungsrichtung: 3L-N/PE Nennspannung UN: 240/415 V AC (TN-C) Nennfrequenz fN: 50 Hz (60 Hz) Höchste Dauerspannung UC: 350 V AC Nennlaststrom IL: 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²), 63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) Nennableitstoßstrom In (8/20) µs: 20 kA Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs: 40 kA Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA (bei Vorsicherung bis zu 315 A gG), 50 kA (bei Vorsicherung bis zu 200 A gG) Schutzpegel Up: ≤ 1,5 kV Restspannung Ures: ≤ 1,5 kV (bei In), ≤ 1,3 kV (bei 10 kA), ≤ 1,2 kV (bei 5 kA), ≤ 1,1 kV (bei 4 kA), ≤ 1 kV (bei 2 kA) TOV-Verhalten bei UT: 415 V AC (5 s / withstand mode), 457 V AC (120 min / safe failure mode) Ansprechzeit tA: ≤ 25 ns Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung: 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²), 63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gG) Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 80 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 80 °C Höhenlage: ≤ 2000 m (amsl (über normal Null)) Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 5 % ... 95 % Schock (Betrieb): 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) Vibration (Betrieb): 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) Approbationsdaten UL-Spezifikationen Maximale Dauerspannung MCOV (L-L): 700 V AC Maximale Dauerspannung MCOV (L-N): 350 V AC Nennableitstoßstrom In (L-L): 20 kA Nennableitstoßstrom In (L-N): 20 kA Schutzpfade: L-L, L-N Nennspannung: 277/480 V AC Energieverteilungssystem: Wye Nennfrequenz: 50/60 Hz Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L): 3280 V Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N): 2000 V SPD Typ: 4CA Betriebsspannung AC: 125 V AC Betriebsstrom AC: 1 A AC UL-Anschlussdaten Anzugsdrehmoment: 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. Leiterquerschnitt AWG: 14 ... 2 (starr), 14 ... 4 (flexibel) Normen und Bestimmungen Luft- und Kriechstrecken Normen/Bestimmungen: DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 Normen/BestimmungenI: EC 61643-11 Normen/Bestimmungen: EN 61643-11 Montage Montageart: Tragschiene: 35 mm
Category: Blitz- und Überspannungsschutz: Blitzstrom- & Überspannungsableiter
Price: 148.75 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1