Searched product:
Brand: KÄRCHER
Part number: 6.365-056.0
Name: KÄRCHER
Description: Kompaktdichtung 22x
Price: 9.16 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB FL-Anlage Hya-Duo DFL 2/6005-2 B mit 2 Pumpen Movitec 60/5-2 B, 22 kW
Name: KSB FL-Anlage Hya-Duo DFL 2/6005-2 B mit 2 Pumpen Movitec 60/5-2 B, 22 kW
Description: KSB FL-Anlage Hya-Duo DFL 2/6005-2 B mit 2 Pumpen Movitec 60/5-2 B, 22 kW Art.Nr.: 29134571 KSB Feuerlöschdruckerhöhungsanlage nach DIN 14462, mit vertikaler Hoch- druckpumpe Movitec. Vollautomatische Doppelpumpenanlage bestehend aus zwei identischen Feuerlöschanlagen Hya-Solo D FL auf gemeinsamer pulverbeschichteter Grundplatte und mit gemeinsamer Edel- stahlverrohrung indem die zweite Hya-Solo D FL einer Reserveanlage ent- spricht. Anlagenausstattung: - 2 vertikale Hochdruckkreiselpumpen Movitec VF, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl - 1 Rückflussverhinderer und je 1 Ab- sperrarmatur auf Saug und Druckseite - Membrandruckbehälter als Steuerbehäl- ter für die gesamte Anlage Druckschalter für die Druckhaltung Absperrarmaturen abschließbar In Kompaktbauweise mit gemeinsamen Aus- stattungen: - Pumpen schwingungsgedämpft auf Grund- platte montiert bzw. Anlage mit höhen- verstellbaren Füßen und Gummieinlage je nach verwendeter Pumpe - Vorbereitet für Aufbau einer Vollver- kleidung Elektroschaltgerät bestehend aus: Haupt- schalter gegen unbefugtes Öffnen abge- sichert, Anzeigeleuchten für Betriebs- bereitschaft, Wassermangel, Störung, Be- trieb, Hand-Automatikschalter Hand -Automatikschalter, Schaltuhr für 24-Std.- Funktionslauf und wöchentliche Spülfunktion, Fern- Ein/Aus, Drehrich- tungsüberwachung und Phasenausfallsiche- rung, Motorschutzeinrichtung im Brand- fall nur für Meldung, Klemmleiste für alle Anschlüsse. Im Automatikbetrieb werden Trockenlauf- schutz und Motorschutzeinrichtung nur als Störmeldung aktiv. Potentialfreie Kontakte für Wassermangel, Betrieb Pumpe, Übertempe- ratur Pumpe, Steuerspannung fehlt, Netzfehler, Schalterstellung Hand-Auto- matik, Kurzschluss oder Drahtbruch, Überlauf Vorlagebehälter, Anforderung Pumpe durch Fern Ein/Aus, Hauptschalter betätigt (Option), Phasenüberwachung Anschlussklemmen für Magnetventil 24V AC für Spüleinrich- tung, Trockenlaufschutz, Steuerspan- nung 230V (Option), Steuerspannung 24V (Option) Betriebsdaten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 6 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : DN150 Nennweite ds : DN150 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Cr-Stahl Anzahl Pumpen : 2 Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 60/5-2 B Motor : KSB-Spezialmotor Leistung P2 : 22,00 kW Einschaltart : Stern/Dreieck Nennstrom : 37,60 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 26,10 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP55 Effizienzklasse : IE3 Anlagengewicht : 953,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hya-Duo D FL Baugröße: 2/6005-2 B Artikelnummer: 29134571 EAN/GTIN: 4031932202336 Materialpreisgruppe: PR
Price: 34443.33 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0