Searched product:
Brand: Siemens Installation
Part number: 6ES7131-6BF01-0BA0
Name: Siemens Eingangsmodul 6ES7131-6BF01-0BA0 Typ 6ES71316BF010BA0
Description: Siemens Eingangsmodul 6ES7131-6BF01-0BA0 Typ 6ES71316BF010BA0 SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 8x 24VDC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Eingangsverzögerung 0,05..20ms Modul-Diagnose für: Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung Die SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Hersteller Siemens Typ 6ES71316BF010BA0 EAN Nr. 4047623408598 Hersteller Nummer: 6ES7131-6BF01-0BA0 EAN Nummer: 4047623408598 Hersteller: Siemens Installation
Price: 45.98 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens AG
Part number: 6ES7131-6BF01-0BA0
Name: Simatic ET 200SP, Digital Input Module, 8DI 24VDC, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), fits BU-type A0, color code CC01, input delay time 0.05..20ms, module diagnostics for short-circuiting of sensor supply, wire break, supply voltage, Kood: 6ES7131-6BF01-0BA0
Description: Overview Specification Downloadable files Simatic ET 200SP, Digital Input Module, 8DI 24VDC, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), fits to BU-type A0, colour code CC01, input delay time 0.05..20ms, module diagnostics for: short-circuit of sensor supply, wire break, supply voltage, SieSIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 8x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC01, input delay time 0,05..20ms, module diagnostics for: short-circuit of sensor supply, wire break, supply voltage General information Product type designation DI 8x24 VDC ST Firmware version V0.0 ● FW update possible No usable BaseUnits BU type A0 Color code for module-specific color identification plate CC01 Product function ● I&M data Yes; I&M0 to I&M3 Engineering with ● STEP 7 TIA Portal configurable/integrated as of version V14 ● STEP 7 configurable/integrated as of version V5.5 SP3 or higher ● PCS 7 configurable/integrated as of version V8.1 SP1 ● PROFIBUS as of GSD version/GSD revision One GSD file each, Revision 3 and 5 and higher ● PROFINET as of GSD version/GSD revision GSDML V2.3 Operating mode ● DI Yes ● Counter No ● Oversampling No ● MSI No Supply voltage Rated value (DC) 24 V permissible range, lower limit (DC) 19.2 V permissible range, upper limit (DC) 28.8 V Reverse polarity protection Yes Input current Current consumption, max. 50 mA; All channels are supplied from the encoder supply Encoder supply Number of outputs 8 Output voltage encoder supply, min. 19.2 V Short-circuit protection Yes; per module 24 V encoder supply ● 24 V Yes ● Short-circuit protection Yes ● Output current, max. 700 mA; Total current of all encoders ● Output current per channel, max. 700 mA ● Output current per module, max. 700 mA Power loss Power loss, typ. 1 W; 24 V, 8 inputs supplied via encoder supply Address area Address space per module ● Inputs 1 byte; + 1 byte for QI information Hardware configuration Automatic encoding Yes ● Mechanical coding element Yes Submodules ● Number of configurable submodules, max. 4 Selection of BaseUnit for connection variants ● 1-wire connection BU type A0 ● 2-wire connection BU type A0 ● 3-wire connection BU type A0 with AUX terminals ● 4-wire connection BU type A0 + Potential isolation module Digital inputs Number of digital inputs 8 Digital inputs, parameterizable Yes Source/sink input P-reading Input characteristic curve in accordance with IEC 61131, type 3 Yes Input voltage ● Type of input voltage DC ● Rated value (DC) 24 V ● for signal "0" -30 to +5V ● for signal "1" +11 to +30V Input current ● for signal "1", typ. 2.5 mA Input delay (for rated value of input voltage) for standard inputs — parameterizable Yes; 0.05 / 0.1 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 12.8 / 20 ms (in each case + delay of 30 to 500 µs, depending on line length) — at "0" to "1", min. 0.05 ms — at "0" to "1", max. 20 ms — at "1" to "0", min. 0.05 ms — at "1" to "0", max. 20 ms Cable length ● shielded, max. 1 000 m ● unshielded, max. 600 m Encoder Connectable encoders ● 2-wire sensor Yes — permissible quiescent current (2-wire sensor), max. 1.5 mA Isochronous mode Isochronous operation (application synchronized up to terminal) No Interrupts/diagnostics/status information Diagnostics function Yes Alarms ● Diagnostic alarm Yes Diagnostic messages ● Diagnostic information readable Yes ● Monitoring the supply voltage Yes — parameterizable Yes ● Monitoring of encoder power supply Yes; Module-by-module, optional protective circuit for preventing wire-break diagnostics in the case of simple encoder contacts: 25 kOhm to 45 kOhm ● Wire-break Yes; Module-wise ● Short-circuit Yes; Module-wise Diagnostics indication LED ● Monitoring of the supply voltage (PWR-LED) Yes; green PWR LED ● Channel status display Yes; Green LED ● for channel diagnostics No ● for module diagnostics Yes; green/red DIAG LED Potential separation Potential separation channels ● between the channels No ● between the channels and backplane bus Yes ● between the channels and the power supply of the electronics No Isolation Isolation tested with 707 V DC (type test) Ambient conditions Ambient temperature during operation ● horizontal installation, min. 0 °C ● horizontal installation, max. 60 °C ● vertical installation, min. 0 °C ● vertical installation, max. 50 °C Altitude during operation relating to sea level ● Ambient air temperature-barometric pressure-altitude On request: Ambient temperatures lower than 0 °C (without condensation) and/or installation altitudes greater than 2 000 m Dimensions Width 15 mm Height 73 mm Depth 58 mm Weights Weight, approx. 28 g last modified: 11/10/2018 File description File type Download link
Price: 61.32 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1