Searched product:
Brand: Block Steuertransformator STU 2000/2x115
Part number: STU 2000/2x115
Name: Block Steuertransformator STU 2000/2x115
Description: Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend EN 60204 ausgelegt. Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden. Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet. Technische Daten Ausgeführt als Sicherheits-Transformator Nein Ausgeführt als Trenn-Transformator Ja Ausgeführt als Spar-Transformator Nein Primärspannung 1 230 V Primärspannung 2 400 V Primärspannung 3 460 V Primärspannung 4 520 V Primärspannung 5 -20 V Primärspannung 6 20 V Sekundärspannung 1 115 V Sekundärspannung 10 115 V Bemessungsscheinleistung 2000 VA Kurzschlussfest Nein Relative Kurzschlussspannung uk 2,8 % Breite 192 mm Höhe 182 mm Tiefe 180 mm Schutzart (IP) IP00 Ringkern Nein Geeignet für Platinenmontage Nein Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: STU 2000/2x115 GTIN/EAN: 5555501608843 Hersteller: Block Mehr Artikel von: Block Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Einphasen-Steuertransformator
Price: 304.7 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: BLOCK Transformatoren-Elektro-
Part number: STU2000/2x115
Name: STU2000/2x115 | BLOCK Universal-Steuer-, STU 2000/2x115 | BLOCK Transformatoren-Elektro-
Description: "BLOCK Universal-Steuer-, STU 2000/2x115" TECHNISCHE DATEN FÜR STU 2000/2X115 Eingangsdaten Bemessungseingangsspannung 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz Ausgangsdaten Bemessungsausgangsspannung 2 x 115 Vac Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) 2.000 VA Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5) 5.770 VA Leerlaufspannung (ca. x Faktor) 1,02 UL Derating 1600 VA Wirkungsgrad 95,0 % Normen Klassifizierung Steuer- und Trenntransformator Zulassungen Approbationen cURus, VDE Umwelt Umgebungstemperatur max. 40 °C Kühlungsart Selbstkühlung Sicherheit und Schutz Bauart offen Isolierstoffklasse VDE=B, UL=class 105 Schutzart IP 00 Schutzklasse (vorbereitet) I Kurzschlussfestigkeit nicht kurzschlussfest PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert) Einstellbereich 230 ±20 Vac 8,00 - 12,00 A Einstellwert 230 ±20 Vac 9,10 A Einstellbereich 400 ±20 Vac 4,00 - 6,30 A Einstellwert 400 ±20 Vac 5,20 A Einstellbereich 460 ±20 Vac 4,00 - 6,30 A Einstellwert 460 ±20 Vac 4,50 A Einstellbereich 520 ±20 Vac 4,00 - 6,30 A Einstellwert 520 ±20 Vac 4,00 A Anschluss und Montage Anschlüsse Schraubklemme, PE 6,3 x 0,8 (Steck) Befestigung Fußplatte Befestigungsschrauben M8 Maße und Gewichte Breite 192 mm Höhe 182 mm Tiefe 183 mm Gewicht 22,4 kg Ausgeführt als Sicherheits-Transformator nein Ausgeführt als Trenn-Transformator ja Ausgeführt als Spar-Transformator nein Primärspannung 1 230 - 230 V Primärspannung 2 400 - 400 V Primärspannung 3 460 - 460 V Primärspannung 4 520 - 520 V Primärspannung 5 -20 - -20 V Primärspannung 6 20 - 20 V Sekundärspannung 1 115 - 115 V Sekundärspannung 10 115 - 115 V Bemessungsscheinleistung 2000 VA Kurzschlussfest nein Relative Kurzschlussspannung uk 2,8 % Breite 192 mm Höhe 182 mm Tiefe 180 mm Schutzart (IP) IP00 Ringkern nein Geeignet für Platinenmontage nein Weiterführende Links zu "BLOCK Universal-Steuer-, STU 2000/2x115"
Category: Produkte nach Herstellern
Price: 354 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1