Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6AV21240GC010AX0
Name: Siemens TFT-Panel 7 Zoll 6AV2124-0GC01-0AX0
Description: | | SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 7 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. | | Technische Daten | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0 V | | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0 V | | Versorgungsspannung bei DC | 19,2..28,8 V | | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 | | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 | | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 | | Mit SW-Schnittstellen | Nein | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja | | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja | | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja | | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | | Unterstützt Protokoll für LON | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja | | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja | | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein | | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja | | Funkstandard Bluetooth | Nein | | Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | | Funkstandard GPRS | Nein | | Funkstandard GSM | Nein | | Funkstandard UMTS | Nein | | IO-Link Master | Nein | | Ausführung des Displays | TFT | | Mit Farbdisplay | Ja | | Anzahl der Farben des Displays | 16777216 | | Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 800 | | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 | | Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 12000 kByte | | Mit nummerischer Tastatur | Ja | | Mit Alpha Tastatur | Ja | | Mit Meldungsanzeige | Ja | | Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja | | Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja | | Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja | | Mit Rezepturen | Ja | | Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 | | Mit Druckausgabe | Ja | | Anzahl der Online-Sprachen | 32 | | Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Ja | | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | | Betriebstemperatur | 0..50 °C | | Tragschienenmontage möglich | Nein | | Wand-/Direktmontage möglich | Nein | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein | | Breite der Front | 214 mm | | Höhe der Front | 158 mm | | Einbautiefe | 63 mm | | | | Lieferzeit: 24-30 Wochen | | | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 6AV21240GC010AX0 GTIN/EAN: 4025515079026 | Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Steuerungssysteme: SPS Automatisierung
Price: 1305.25 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6AV2124-0GC01-0AX0 SIEMENS SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, mando táctil, pantalla panorámica TFT 7..
Name: 6AV2124-0GC01-0AX0 SIEMENS SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, mando táctil, pantalla panorámica TFT 7..
Description: SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, mando táctil, pantalla panorámica TFT 7", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 12 MB, Windows CE 6.0, configurable a partir de WinCC Comfort V11
Category: AUTOMATIZACIÓN
Price: 1206.72 EUR
Supplier country: ESP

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1