Searched product:
Brand: Carraro
Part number: 136621
Name: FRONT AXLE SUPPORT - COD. Carraro - 136621
Description: front axle support - cod. carraro - 136621 Renault-7700042696,CLAAS-6000103472
Category: TRANSMISSIONS
Price: 219.14435621569282 EUR
Supplier country: ITA

Found product:
Brand: Doepke Schaltgeräte
Part number: 09136621
Name: Doepke FI-Schalter 09136621 Typ DFS2 040-2/0,3-A FT
Description: Doepke FI-Schalter Typ DFS2 040-2/0,3-A FT Doepke Artikel Nr. 09136621 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung "HD" erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrie­anlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstrom­sensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom ? 0,5 A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 2-pol., 40 A, 0.30 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS2040-2/0,3-AFT EAN Nr. 4014712146259 Hersteller Nummer: 09136621 EAN Nummer: 4014712146259 Hersteller: Doepke Schaltgeräte
Price: 94.58 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0