Searched product:
Brand: ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M16X35 STAHL 10.9, DIN912
Part number: ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M16X35 STAHL 10.9, DIN912
Name: ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M16X35 STAHL 10.9, DIN912
Description: Werkstoff: - Stahl. - Ausführung: - Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt. - Stahl Festigkeitsklasse 10.9, schwarz oder galvanisch verzinkt. -
Category: Schrauben, Muttern und Scheiben: Zylinderschrauben mit Innensechskant - DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl
Price: 1.01 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABS
Part number: ABS_Hebeanlage_Sanimat_4002_80C_CB1.1_PE136C__10m__07575004
Name: ABS Hebeanlage Sanimat 4002 80C CB1.1 PE13/6C | 10m | 07575004
Description: ABS Hebeanlage Sanimat 4002 80C CB1.1 PE13/6C | 10m | 07575004 400 V; 3,6 A; max. 28 l/s; DN 80; 75 mm Korngröße; Art.Nr.: 07575004 Hebeanlage Typ ABS Sanimat 4002 80C CB1.1 PE13/6C Doppelhebeanlage gemäß DIN/EN 12050-1 bestehend aus: Korrosionsbeständiger Synthetik Sammelbehälter mit Revisionsöffnung, Entleerungsstutzen, Bodenbefestigung und elastischer Verbindung für Handmembranpumpe, Behälterabmessungen L/B/H = 1060/750 /880 mm / Behältervolumen 370 Liter 4 Pumpenanschlussstutzen mit Kreiselkammerstütze je Pumpe 3 Zulaufanschlussmöglichkeiten mit abgestuften Nennweiten für Steckmuffen nach DIN 19354 Horizontal: 1 x DN 100/150 Zulaufhöhe 700 mm 1 x DN 150/200 Zulaufhöhe 600 mm Vertikal: 1 x DN 100/150 Zulaufhöhe 880/810 mm 1 x Entlüftungsstutzen DN 70 1 x Staurohr, im Behälter eingelassen mit 2 x 10 m Steuerleitung Pumpen der EffeX-Reihe Typ XFP 80C CB1.1 PE13/6 C 50EX Tauchmotorpumpe mit IE3 Premium-Effizienz Motor. Explosionsgeschützte Ausführung EExd II BT4 nach ATEX 94/9/EG ausgelegt für Dauerbetrieb bei Nass- und Trockenaufstellung ohne zusätzliche Kühlung. Pumpe gem. EMV-Richtlinie 2004/118/EG. Temperaturanstieg nach NEMA Klasse A. Motor zertifiziert gem. IEC60034-30 Der modulare Aufbau aus druckwasserdicht gekapseltem, voll überflutbarem Motor und der Hydraulik bilden ein kompaktes und robustes Blockaggregat. Steckbare und druckwasserdichte Kabeleinführung. Überwachung der Motortemperatur durch 3 Temperaturschalter (TCS). Stator nach Isolationsklasse H. Doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung. Leckageüberwachung durch Feuchtesensor (DI-System). Auswertegeräte für DI und TCS nicht enthalten. Leistungsdaten Fördermedium: Abwasser Mediumtemperatur: max. 40° C Förderstrom: max. 103 m³/h Förderhöhe: max. 7,6 m Hydraulikdaten Contrablock Plus Wirkungsgrad nachstellbar Druckstutzen: DN 80 Saugstutzen: DN 100 Laufradform: Einkanallaufrad Laufradversion: .1 (Ø 217 mm) Freier hydr. Durchgang: 75 mm Max. Wirkungsgrad Hydraulik: 68,1 % Wirkungsgrad Motor bei P2Nenn 81,84 % Motordaten Motorleistung elektr. (P1): 1,59 kW Motornennleistung (P2): 1,30 kW Betriebsspannung: 400 Volt / 3 / 50 Hz Spannungstoleranz: ± 10 % Nennstrom (IN) : 3,6 A Anlaufstrom (DOL): 15,7 A Einschaltung: Direkt (DOL) Drehzahl: 970 min-1 Kabeltyp: H07RN8-F 7G1,5 Kabellänge: 10 m (freies Kabelende) Schutzart: IP 68 Werkstoffe Motorgehäuse: GG25 / EN-GJL-250 Kreiselkammer: GG25 / EN-GJL-250 Laufrad: GG25 / EN-GJL-250 Bodenplatte: GG25 / EN-GJL-250 Motorwelle: 1.4021 (X 20 Cr 13) Fangbügel: 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Schrauben: 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Gleitringdichtung (primär): SiC / SiC (sekundär): SiC/C Elastomere: NBR Deckanstrich (RAL 9005): 120µm / 2k-Epoxidharz Steueranlage Typ ABS CP212 für zwei Pumpen 400 Volt Doppelschaltanlage für zwei Pumpen bis max. 2x3,5 kW (max. 16 Ampere) in Direkteinschaltung. Anschlussmöglichkeit für Niveausteuerung über digitalen Eingang (z.B. ABS Kugelschwimmerschalter), analogen Eingang 4-20 mA (z.B. ABS Niveausonde) oder Drucksensor (z.B. Staurohr oder Luftglocke). Eingebaut im ABS Kunststoff-Gehäuse (IP 65) zur Wandmontage Gehäuseabmessungen (BxHxT): 250x370x120 mm Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker 16A inkl. Phasenwender. Bedieneinheit inkl. Display (2x16 Zeichen) und Auswahl über Drehknopf. Interner H-0-A Schalter und RS 232 Kommunikations-Serviceport. Spannungsversorgung 230 VAC ±10%, 50/60 Hz Externe Absicherung max. 16 Ampere Bemessungsspannung max. 440 Volt Bemessungsleistung max. 2x3,5 kW bei 400 Volt Umgebungsbetriebstemperatur -20°C bis +60°C EMC Aussendung gemäß EN 61000-6-3:2001 EMC Verträglichkeit gemäß EN 61000-6-2:1999 LVD elektrische Sicherheit EN 61010-1 Maschinenrichtlinien EN 60204-1 Digitale Ausgangsrelais 250 Volt AC max. 4 Ampere bzw. max. 100 VA Eine potentialfreie Sammelstörmeldung als Wechsler, 2 potentialfreie Einzelstörmeldungen als Schließer. Potentialfreie Betriebsmeldungen sind je Motorschütz abgreifbar. Digitale Eingänge 5-34V DC, 10 kΩ / analoger Eingang 4-20mA Temperatursensor wahlweise für PTC oder Bi-Metall 12 Bit Auflösung analoger Eingang für Niveausensor Eingang für Pumpenverriegelung über externes Signal Umfassender Pumpenschutz durch Auswertung von: Übertemperatur, Überlast, Phasenfolge (Drehrichtung), Phasenausfall, Dichtigkeit und Trockenlaufschutz mittels cos φMessung, inkl. integrierter Summer. Einstellungen und Anzeige über Display mit Mehrsprachenauswahl. Alle Alarmmeldungen werden in Klartext auf dem Display angezeigt. Angezeigte Werte im Betrieb: Niveau (bei Verwendung 4-20 mA-Eingang), Motorstrom, cos φ, Anzahl der Starts und die Betriebsstunden je Pumpe. Einstellmöglichkeiten: Start-/Stoppniveau je Pumpe, Start-/Stoppverzögerung, Verriegelung Parallelbetrieb (Grundlast/Spitzenlast),Vertauschung (abstellbar), Strombereich für Motorschutz, Zwangsstart und Backupstart (Notbetrieb) über optionalen Hochwasser-Schwimmerschalter und Einstellmöglichkeit der Nachlaufzeit zur Belüftung
Price: 8353.94 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0