Searched product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RT20272NB30
Name: Siemens Indus.Sector Schütz 15kW/400V 1S+1Ö 3RT2027-2NB30
Description: Siemens Indus.Sector Schütz 15kW/400V 1S+1Ö 3RT2027-2NB30 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 21 ...28V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 21 ...28V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 21 ...28V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 11kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Reihe 3RT2 zeichnet sich im Vergleich zur Vorgängerreihe 3RT1 durch eine höhere Leistung aus.Die Schütze 3RT2 sind klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet und erprobt.Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.Die Schütze 3RT2 sind mit Schraubanschluss, Federzuganschluss oder Ringkabelschuhanschluss lieferbar.Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT2 thermische Überlastrelais 3RU21 oder elektronische Überlastrelais 3RB30 angebaut werden.Die Überlastrelais sind getrennt zu bestellen.Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspannungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt.Sie haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor und Suppressordiode +2 bis 5 ms) Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 160.25 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens 3RT20272NB30 100% Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. (1 Angebot) Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. Schütz, AC-3, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss Leistungsschütz, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 S + 1 Ö, AC (50-60... ab CHF 178.98*pro Stück
Part number: Siemens 3RT20272NB30 100% Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. (1 Angebot) Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. Schütz, AC-3, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 21-28V, 1S+1Ö, Federzuganschluss Leistungsschütz, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 S + 1 Ö, AC (50-60... ab CHF 178.98*pro Stück
Name: Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St.
Description: Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. (3RT20272NB30, 4011209834439) in 'Relais' > 'Sonstige Relais': Order best price offe<supplier> for Siemens 3RT2027-2NB30 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St. direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Automation technology, Low voltage switchgear: Power contactor
Price: 195.34 CHF
Supplier country: CHE

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0