Searched product:
Brand:  K&N Filters
Part number:  KA-0002
Name: K&N Filters Luftfilter Langzeitfilter KA-0002
Description: Hersteller Artikelnummer: KA-0002 Hersteller: K&N Filters EAN-Nummer(n): 24844005953 Filterausführung: LangzeitfilterLänge [mm]: 251Breite [mm]: 140Höhe [mm]: 16Spezifikation: Unique Zustand: Brandneu K&N Filters: Luftfilter Produkt-Nr.: KA-0002
Price: 64.37 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Doepke
Part number: 09146998
Name: Fehlerstrom-Schutzschalter DFS4 063-4/0,30-B SK | Doepke | DFS4 063-4/0,30-B SK | 09146998 | FI-Schutzschalter <supplier>.de
Description: Fehlerstrom-Schutzschalter DFS4 063-4/0,30-B SK – Doepke – 09146998 – 4014712148666: FI-Schalter DFS4 063-4/0,30-B SK Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 300mA, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schützen vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerströmen bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung, - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601 - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz, - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern, - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme, - hohe Kurzschlussfestigkeit, - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, - Schaltstellungsanzeige, - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ''ein'', ''aus'', ''ausgelöst'', - auch in der Ausführung ''HD'' erhältlich - Neutralleiterposition links, ohne Aufpreis auch als N rechts lieferbar. Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene- Einbaulage beliebig - Einspeisung vorzugsweise von oben Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern. Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen, - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage, - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. Polzahl: 4 | Bemessungsspannung: 400 V | Bemessungsstrom: 63 A | Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV | Montageart: DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: B | Selektiver-Typ: nein | Kurzzeitverzögerter Typ: ja | Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA | Stoßstromfestigkeit: 3 kA | Spannungsart: AC | Mit Verriegelungsvorrichtung: nein | Frequenz: 50 Hz | Zusatzeinrichtungen möglich: ja | Schutzart (IP): IP20 | Breite in Teilungseinheiten: 4 | Einbautiefe: 69 mm | Verschmutzungsgrad: 2 | Explosionsgeschützt: nein |
Category: Sicherungen-FI-REG-Geräte: FI-Schutzschalter
Price: 368.62 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0