Searched product:
Brand: Siemens prozessor 6GK7443-1EX30-0XE0
Part number: 6GK7443-1EX30-0XE0
Name: Siemens prozessor 6GK7443-1EX30-0XE0
Description: Kommunikationsprozessor CP 443-1, 2x 10/100 Mbit/s (IE Switch), RJ 45 Ports, ISO, TCP, UDP, PROFINET IO- Controller, S7-Kommunikation, Offene Kommunikation (SEND/ RECEIVE), S7-Routing, IP-Konfiguration über DHCP/ Baustein, IP Access Control List, Uhrzeitsynchronisation, erweiterte Web-Diagnose, Fast Startup, PROFIenergy-Unterstützung,. Technische Daten Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2 Mit optischer Schnittstelle Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Nein Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Ja Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein Funkstandard GPRS Nein Funkstandard GSM Nein Funkstandard UMTS Nein IO-Link Master Nein Redundanzfähigkeit Nein Art der Datenübertragung sonstige Übertragungsrate 100000 kBit/s Mit Potentialtrennung Nein SIL nach IEC 61508 ohne Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 0,025 mm Höhe 0,29 mm Tiefe 0,21 mm Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 6GK7443-1EX30-0XE0 GTIN/EAN: 4019169206709 Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Industriesteuerungen SPS: SPS-Kommunikations-Modul
Price: 2934.8 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens AG
Part number: 6GK7443-1EX30-0XE0
Name: Simatic Net, CP 443-1, 2x 10/100Mbit/s (IE switch), RJ45ports, ISO/TCP/UDP/ProfiNet-IO, S7-comm., send/receiver, S7-rout, IP-config. via DHCP/block, IP access control list, time-sync., ext. web-diagn., fast start-up, ProfiEnergy support, SiemensKood: 6GK7443-1EX30-0XE0
Description: Overview Specification Downloadable files Simatic Net, CP443-1, 2x 10/100Mbit/s (IE switch), RJ45ports, ISO/TCP/UDP/ProfiNet-IO, S7-comm., send/receiver, S7-rout, IP-config. via DHCP/block, IP access control list, time-sync., ext. web-diagn., fast start up, ProfiEnergy support, SiemensCP 443-1 Communications processor CP 443-1; 2x 10/100 Mbit/s (IE switch); RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (SEND/ RECEIVE); S7 routing; IP configuration via DHCP/ Block; IP Access Control List; Time synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; Support for PROFIenergy; Transmission rate Transfer rate ● at the 1st interface 10 ... 100 Mbit/s Interfaces Number of interfaces / acc. to Industrial Ethernet 2 Number of electrical connections ● at the 1st interface / acc. to Industrial Ethernet 2 Type of electrical connection ● at the 1st interface / acc. to Industrial Ethernet RJ45 port design of the removable storage / C-PLUG No Supply voltage, current consumption, power loss Type of voltage / of the supply voltage DC Supply voltage / 1 / from backplane bus 5 V Relative symmetrical tolerance / at DC ● at 5 V 5 % Consumed current ● from backplane bus / at DC / at 5 V / typical 1.4 A Power loss [W] 7.25 W Permitted ambient conditions Ambient temperature ● during operation 0 ... 60 °C ● during storage -40 ... +70 °C ● during transport -40 ... +70 °C Relative humidity / at 25 °C / without condensation / during operation / maximum 95 % Protection class IP IP20 Design, dimensions and weight Module format Compact module S7-400 single width Width 25 mm Height 290 mm Depth 210 mm Net weight 0.7 kg Product properties, functions, components / general Number of units ● per CPU / maximum 14 ● Note max. 4 as PN IO ctrl. Performance data / open communication Number of possible connections / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum 64 Amount of data ● as user data per ISO connection / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum 8 Kibyte ● as user data per ISO on TCP connection / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum 8 Kibyte ● as user data per TCP connection / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum 8 Kibyte ● as user data per UDP connection / for open IE communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum 2 Kibyte Number of possible connections / for open communication ● by means of T blocks / maximum 64 Amount of data ● as user data per ISO on TCP connection / for open communication / by means of T blocks / maximum 1452 byte Performance data / S7 communication Number of possible connections / for S7 communication ● maximum 128 ● with PG connections / maximum 2 ● Note when using several CPUs Performance data / multi-protocol mode Number of active connections / with multi-protocol mode 128 Performance data / PROFINET communication / as PN IO-Controller Product function / PROFINET IO controller Yes Number of PN IO devices / on PROFINET IO controller / usable / total 128 Number of PN IO IRT devices / on PROFINET IO controller / usable 64 Number of external PN IO lines / with PROFINET / per rack 4 Amount of data ● as user data for input variables / as PROFINET IO controller / maximum 4 Kibyte ● as user data for input variables / as PROFINET IO controller / maximum 4 Kibyte ● as user data for input variables per PN IO device / as PROFINET IO controller / maximum 1433 byte ● as user data for output variables per PN IO device / as PROFINET IO controller / maximum 1433 byte ● as user data for input variables per PN IO device / for each sub-module as PROFINET IO controller / maximum 240 byte ● as user data for output variables per PN IO device / for each sub-module as PROFINET IO controller / maximum 240 byte Product function / MIB support Yes Protocol / is supported ● SNMP v1 Yes ● DCP Yes ● LLDP Yes Configuration software ● required STEP 7 V5.5 SP3 or higher / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) or higher Product functions / Diagnosis Product function / Web-based diagnostics Yes Product functions / switch Product feature / Switch Yes Product function ● switch-managed No ● with IRT / PROFINET IO switch Yes ● Configuration with STEP 7 Yes Product functions / Redundancy Product function ● Ring redundancy Yes ● Redundancy manager Yes Protocol / is supported / Media Redundancy Protocol (MRP) Yes Product functions / Security Product function ● password protection for Web applications No ● ACL - IP-based Yes ● ACL - IP-based for PLC/routing No ● switch-off of non-required services Yes ● Blocking of communication via physical ports Yes ● log file for unauthorized access No Product functions / Time Product function / SICLOCK support Yes Product function / pass o
Price: 2194.54 EUR
Supplier country: EST

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1