Searched product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7134-6HB00-0CA1.
Name: Analogeingangsmodul, 2 Eingänge, 24V DC, Produktreihe SIMATIC ET 200SP
Description: 6ES7134-6HB00-0CA1. - Siemens - Analogeingangsmodul, 2 Eingänge, 24V DC, Produktreihe SIMATIC ET 200SP kaufen. Farnell Schweiz bietet schnelle Angebotserstellungen, Versand am gleichen Werktag, schnelle Lieferung, einen umfangreichen Lagerbestand, Datenblätter und technischen Support.
Category: Automatisierung & Prozesssteuerung
Price: 272.73 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 6AG11346HB002CA1
Name: Siemens 6AG1134-6HB00-2CA1 SIPLUS ET 200SP -40...+ 60°C Anlauftempe
Description: | | SIPLUS ET 200SP AI 2XU/I 2/4-W HF40...+60°C Anlauftemperatur:-25°C mit Conformal Coating based on 6ES7134-6HB00-0CA1 . analoges Eingangsmodul, AI 2x U/I 2-, 4-Wire High Feature, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC05, Kanal-Diagnose, 16 Bit, +/-0,1% Die SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping , werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Wie die CPU sind auch die analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen Ihre analogen Signale werden zuverlässig erfasst. | | Technische Daten | | Versorgungsspannung bei DC | 19,2..28,8 V | | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | | Eingang, Strom | Ja | | Eingang, Spannung | Ja | | Eingang, Widerstand | Nein | | Eingang, Widerstandsthermometer | Nein | | Eingang, Thermoelement | Nein | | Eingangssignal konfigurierbar | Ja | | Auflösung der Analogeingänge | 16 Bit | | Anzahl der analogen Eingänge | 2 | | Analoge Eingänge konfigurierbar | Ja | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | | Unterstützt Protokoll für LON | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein | | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein | | Funkstandard Bluetooth | Nein | | Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | | Funkstandard GPRS | Nein | | Funkstandard GSM | Nein | | Funkstandard UMTS | Nein | | IO-Link Master | Nein | | Systemkomponente | Ja | | Schutzart (IP) | IP20 | | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein | | Tragschienenmontage möglich | Ja | | Wand-/Direktmontage möglich | Nein | | Fronteinbau möglich | Ja | | Rack-Montage möglich | Ja | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein | | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | | Breite | 15 mm | | Höhe | 73 mm | | Tiefe | 58 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht: | 41 g | | | | Lieferzeit: 5-6 Wochen | (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) | Art.Nr.: 6AG11346HB002CA1 GTIN/EAN: 4047618068905 | Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens | | Artikeldatenblatt drucken | |
Category: Steuerungssysteme: SPS Automatisierung
Price: 342.1 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0