Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2320212
Name: Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5A, 120W (2320212)
Description: Produkt­beschrei­bung Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen. Technische Daten: Eingangsdaten DC-Betrieb Eingangsspannung: 24 V DC Eingangsnennspannungsbereich: 24 V DC Eingangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Eingangsspannungsbereich DC: 18 V DC ... 30 V DC Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Pufferzeit: 2 h (mit Batteriemodul 12 AH) Stromaufnahme: 9,4 A (maximal, Netzbetrieb) 10,3 mA (Leerlauf, Netzbetrieb) 1,8 A (Ladevorgang, Netzbetrieb) Zuschaltschwelle fix: ≤ 22 V DC Zuschaltschwelle variabel: 1 V/0,1 s Ausgangsdaten Wirkungsgrad: > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) 98 % (Batteriebetrieb) Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 50 °C) Ausgangsstrombegrenzung: Im Netzbetrieb gemäß vorgeschalteter Strombegrenzung > 7,5 A (Batteriebetrieb) Überbrückungszeit: 28800 s Derating: 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Ausgangsleistung: 120 W Verlustleistung: 2,5 W (Netzbetrieb) 2,65 W (Netzbetrieb) 2,64 W (Batteriebetrieb) 2,93 W (Batteriebetrieb) Parallelschaltbarkeit: ja, bis zu 2 Module mit Redundanzmodul Parallelschaltbarkeit: 2 (Geräte) Serienschaltbarkeit: nein Serienschaltbarkeit: nein Netzbetrieb Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 18 V DC ... 30 V DC Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 60 °C) POWER BOOST (IBoost): 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) Selective Fuse Breaking (ISFB): 30 A (-25 °C ... 60 °C) Dauer: 12 ms (SFB Technology) Batteriebetrieb Nennausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsspannungsbereich: 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) Nennausgangsstrom (IN): 5 A (-25 °C ... 60 °C) POWER BOOST (IBoost): 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) Selective Fuse Breaking (ISFB): 32,5 A (-25 °C ... 60 °C) Dauer: 15 ms (SFB Technology) Signal: Alarm Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Signal: Battery Charge Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Ausgangsspannung: 24 V Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Signal: Battery Mode Beschreibung des Ausgangs: Relais (potenzialfrei) Schaltspannung maximal: ≤ 30 V AC/DC Ausgangsspannung: 24 V Dauerlaststrom: ≤ 100 mA Energiespeicher Nennspannung UN: 24 V DC Ladeschlussspannung: 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) Ladestrom: 0,2 A ... 1,36 A Nennkapazitätsbereich: 0,8 Ah ... 140 Ah Batterie-Präsenzprüfung / Zeitintervall: 1 min. Batterie-Präsenzprüfung (zyklisch): 60 s IQ Technology: ja Temperaturkompensation: 42 mV/K (voreingestellt) Temperaturkompensation (voreingestellt): 42 mV/K Netzwerkmanagement: Ja Anschlussdaten Schnittstellen Schnittstelle: IFS (Interface System Schnittstelle) LED Signalisierung Signalisierungsarten: LED Relaiskontakt Schnittstelle / Software Signalausgang Benennung Signalisierung: Power In OK Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an statisch an Signalausgang: Schaltausgang Benennung Signalisierung: Alarm Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Farbe: rot Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Signalausgang: Schaltausgang Benennung SignalisierungBattery Charge StatusanzeigeLED-Bargraph Hinweis zur Statusanzeigedynamisch Farbegrün/rot Hinweis zur Statusanzeige: dynamisch Signalausgang: Schaltausgang Benennung Signalisierung: Battery Mode Statusanzeige: LED Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Farbe: gelb Hinweis zur Statusanzeige: statisch an Elektrische Eigenschaften Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 500 V DC Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse: 750 V DC Artikeleigenschaften Produkttyp: Unterbrechungsfreie Stromversorgung DC IQ Technology: ja MTBF (IEC 61709, SN 29500): > 500000 h (25 °C) > 500000 h (40 °C) Isolationseigenschaften Schutzklasse: III Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) Zeit: 316800 h Maße Breite: 35 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 125 mm Einbaumaß Einbauabstand rechts/links: 5 mm / 5 mm Einbauabstand oben/unten: 50 mm / 50 mm Alternative Montage Breite: 123 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 39 mm Montage Montageart: Tragschienenmontage Montagehinweis: anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm Einbaulage: waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 Materialangaben Farbe: aluminium Gehäusematerial: Metall Ausführung der Gehäuse: Aluminium (AlMg3) Ausführung der Haube: Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 85 °C Klimaklasse: 3K3 (nach EN 60721) Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung) Schock: 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) Vibration (Betrieb): < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min.
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 210.7 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Dr-120-24 24VDC 5A AC/DC DIN Rail Power Supply,
Part number: DR-120-24
Name: Dr-120-24 24VDC 5A AC/DC DIN Rail Power Supply,
Description: Wenzhou Funelec Electric Co., Ltd. is a high-tech enterprise which is engaged in the design, development, production switching power series products. we are a professional manufacturer of power supplies ,all of our products have approved CE CB and ISO9001. The EFC capacitors and our own transformers make our products have 3 years warranty,The payment terms which we accept L/C T/T westion union and paypal ! We get a good feedback from our customers ,what we want to do is make your business easy , We accept OEM and Sample order,MOQ IS 1PC . Here take 30W for example ! MODELDR-120-12DR-120-24DR-120-48 DC VOLTAGE12V24 V48V RATED CURRENT10A5A2.5A CURRENT RANGE0-10A0-5A0-2.5A RATED POWER120W120W120W RIPPLE & NOISE (max.) Note.280mVp-p80mVp-p100mVp-p OUTPUTVOLTAGE ADJ. RANGE12- 14V24-28V48 - 53V VOLTAGE TOLERANCE Note.3±2.0%±1.0%±1.0% LINE REGULATION±0.5%±0.5%±0.5% LOAD REGULATION±1.0%±1.0%±1.0% SETUP, RISE TIME500ms, 70ms/230VAC 500ms, 70ms/115VAC at full load HOLD UP TIME (Typ.)36ms/230VAC 32ms/115VAC at full load VOLTAGE RANGE88 -132VAC/176 - 264VAC by switch,248 - 370VDC FREQUENCY RANGE47~63Hz INPUTEFFICIENCY (Typ.)80%84%85% AC CURRENT (Typ.)2.6A/115VAC 1.6A/230VAC INRUSH CURRENT (Typ.)COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC LEAKAGE CURRENT<3.5mA/240VAC OVERLOAD105 -150% rated output power Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removedPROTECTIONOVERVOLTAGE15-16.5V29 - 33V58 -65V Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover OVER TEMPERATURE85"C ±5"C (TSW1)90"C+5"C(TSW1)90'C ±5"C(TSW1) Protection type: Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down WORKING TEMP.-10 - +60"C (Refer to "Derating Curve")ENVIRONMENTWORKING HUMIDITY20 - 90% RH non-condensing STORAGE TEMP., HUMIDITY-20 - +85 "C, 10 - 95% RH TEMP. COEFFICIENT±0.03%/"C (0-50'C) VIBRATION10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 SAFETY STANDARDSUL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved SAFETY &WITHSTAND VOLTAGEl/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC EMCISOLATION RESISTANCEl/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25,C/70% RH (Note 4)EMC EMISSIONCompliance to EN55011 .EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2.-3 EMC IMMUNITYCompliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A MTBF432.1Khrs min. MIL-HDBK-217F (25'C) OTHERSDIMENSION65.5*125.2*100mm (W*H*D) PACKING0.79Kg; 20pcs/16.5Kg/1.29CUFT 1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25'C of ambient temperature. 2.Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1 uf & 47uf parallel capacitor. 3.Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4.The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. NOTE Packaging & Shipping:1.Standard export box package2.Delivery Time: 10-15 days for batch goods.3.Shipment port:SHANGHAI/NINGBO4.By Air or by Sea for batch goods,Airport/ Port receiving;5.Customers specifying freight forwarders or negotiable shipping methods!Our Services1.One to one service,Feedback within 24 hours2.Design for special packing, Products printing and logo OEM3.Find the solution for any problems activelyCompany InformationFAQ Q: If I'm interested in your SPD when I can receive your quotation and detail information after send the enquiry?A:All your enquiry will be replied in 24hours.Q:Your SPD seems perfect but what's the difference between you and other suppliers?Because I find some cheaper price from others!A: Our SPD are high quality customized.I think compare the quality first and then compare the price is the best way.Q:Can I get a sample before the order because I really don't how is the quality of your product?A:Of course!We also think sample order is the best way to build the trust.Please send the enquiry to us and get the sample!Q:How's the delivery?Because I really need them is urgently?A:For sample order 3~7days will be no problem.And for regular order we promise in 15days.Pls feel free to contact us, we will be happy to provide you with the best quality products and personalized service!
Price: 1 USD
Supplier country: USA

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0