Searched product:
Brand: Welle (0011337780)[Cla]
Part number: Welle (0011337780)[Cla]
Name: Welle (0011337780)[Cla]
Description: 0011337780 Cla WELLE 0,00 15.04.2020
Price: 2333.85 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Buderus
Part number: 7739613172
Name: Buderus 7739613172 Logaplus Paket WPS5-1 WPS 10-1,1gem. HK,PNRZ750.6 ES-B, FS20/2
Description: Buderus 7739613172 Logaplus-Paket WPS5-1 WPS 10-1,1gem. HK,PNRZ750.6 ES-B, FS20/2Wärmepumpenpaket Logaplus WPS5-1 S für einen Heizkreis, bestehend aus:- Logatherm WPS 10-1 - Großentlüfter Sole DN 32 - Solebefülleinrichtung DN 32 - Solepaket 6-17 kW - 3-Wege-Umschaltventil 28 mm mit Motor - Pufferspeicher PNRZ750.6 ES-B mit tem peratursensibler Rücklaufeinspeisung - Frischwasserstation FS20/2 - Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 80 l - Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l - Logafix Kappenventil 1" x 1" - Logafix Kappenventil 3/4" x 3/4" - Kesselsicherheitsgruppe 1" - Universal Rückschlagventil 1 1/4" - Heizkreis-Set HSM25/6 BU - WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis - Rohranlegefühler - Temperaturwächter AT90 - Raumregler HRC2 - BUS-Kabel HBW-30, 30 m - AdapterkabelLogatherm WPS 10-1, Sole/Wasser-Wärmepumpe für die Innenaufstellung - Mit 2 Kugelhähnen inklusive integrier tem Schmutzfänger für Heizungs- und Solekreislauf - Sicherheitskältemittel R 410 A - Mit 4 einstellbaren Füßen - Gehäusefarbe weiß - Kompressor gesondert schallentkoppelt - Integrierte Verbindungsleitungen zur Schallentkopplung flexibel ausgeführt Regelungsfunktionen: - HMC10-1, modulares, digitales, mikro prozessorgesteuertes Regelgerät in der Grundausstattung der Wärmepumpe ent halten - Parametrierung und Inbetriebnahme über beleuchtetes, graphikfähiges LCD-Dis play mit Klartextanzeige - Ansteuerung von Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen in den Betriebsarten biva lent alternativ, bivalent parallel, monovalent oder monoenergetisch - Einbindung eines Kessels nur über ex ternes Multimodul HHM 17-1 möglich - Sicherstellung der Betriebsbedingungen und Schutzfunktionen der Wärmepumpe - Kaskadenschaltung für 2 Wärmepumpen integriert - Ansteuerung eines direkt nachgeschal teten Heizkreises ohne Stellglied so wie eines weiteren Heizkreises mit Stellglied - Ansteuerung von 3 weiteren Heizkreisen mit Stellglied über separat zu bestel lende Module HHM 17-1 (8738202105) - Regelung einer Warmwassererwärmung - Parallel zum Heizkreis zeitlich ge steuerte Warmwassererwärmung - Warmwassererwärmung Vorrangbetrieb - Tägliche Thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers möglich - Ansteuerung einer Poolheizung über als Zubehör erhältliches Modul HHM 17-1 - Eingang für die Ansteuerung durch den Energieversorger zum Zweck einer EVU Sperre - Ansteuerung einer Zirkulationspumpe mit eigenem Zeitkanal - Komfortfunktion extra Warmwasser - Sommer-/ Winterzeitumschaltung nach Kalender möglich - Parametrierbarer 0-10 V Eingang für die externe Sollwertaufschaltung als Temperatursollwert von externen Regel systemen über das externe Multimodul HHM 17-1 - Potentialfreier Eingang wahlweise zur externen Verriegelung von Kompressor, Zusatzheizer oder Heizkreis. - Heizkreisregelung nach Außentemperatur und/oder Raumtemperaturaufschaltung (je Heizkreise möglich) - Heizkreise mit eigenem Zeitkanal - Heizkreise mit einer frei wählbaren Heizkennlinie für Heizkörper, Fußbo densysteme oder Konstant - Heizkreise mit separater Party- und Ferienfunktion - Betriebs- und Störanzeigen für alle relevanten Betriebs- und Störungszu stände - Integrierte Diagnose- und Monitorfunk tion zur Unterstützung bei der Fehler suche und Wartung - Integrierte Wärmemengenzählung über interne Regelung HMC 10-1 - Betriebsstundenzähler für integrierte Verbraucher, wie elektrischen Zusatz heizer - Vorlauffühler im Lieferumfang - Bedieneinheit HRC2 (CAN-BUS) für alle Heizkreise als Zubehör erhältlich - Automatische Umschaltung zwischen Som mer- und Winterbetrieb für alle Heiz kreise - Start und Stopp der Wärmepumpe über variable Schaltdifferenz - Platinen werden über CAN-BUS-Kabel verknüpft - Integrierter Verpolungsschutz für den Drehstromanschluss der Wärmepumpe - Programm zum Trocknen des Estrichs Zur Montageerleichterung sind im Gerät wichtige Bauteile bereits vorinstalliert. Integrierte Bauteile Heizungskreislauf: - Hocheffizienz Heizungs-Umwälzpumpe, Restförderhöhe bis 5,0 m - Zuheizer 9 kW, 3/6/9 kW einstellbar - Separate elektrische Anschlüsse von Kompressor, Solepumpe und Zuheizer Integrierte Bauteile Solekreis: - Isolierte Hocheffizienz Sole-Umwälz pumpe mit Restförderhöhe bis 9,1 m Technische Daten:Masse und Gewichte: Wärmepumpe HxBxT: 1520x600x645 mm Gewicht ohne Verpackung: 167 kg Gewicht der Verpackung: 8 kg Betrieb Sole/Wasser: Heizleistung/COP nach EN 14511: B0/W35 10,4 kW/4,7 B0/W45 10,0 kW/3,7 Kälteträger: Nomineller Durchfluss: 2,52 m3/h Zug. Externer Druckabfall: 91 kPa Restförderhöhe Solepumpe: 9,1 m Max. Druck: 4 bar Betriebseinsatzgrenzen: -5 bis +20 C Anschluss Solekreis: 35 mm Heizungssystem: Nom. Durchfluss (7K): 1,3 m3/h Restförderhöhe Heizungspumpe: 5,0 m Min. Vorlauftemperatur: 20 C Max. Vorlauftemperatur: 62 C Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar Anschluss Heizungskreis: 28 mm Kompressor: Typ: Copeland Scroll Kältemittel R 410 A: 2,4 kg Max. Druck: 42 bar Elektroanschluss: Anschluss: 3/Pe 400 V, 50 Hz Max. Leistungsaufnahme Kompressor: 4,1 kW bei B0/W35 Max. Anlaufstrom mit Anlaufstrombe
Category: Wärmepumpen
Price: 12416.01 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0