Searched product:
Brand: PROWADNICA 0009408740 CzRol004690
Part number: PROWADNICA 0009408740 CzRol004690
Name: PROWADNICA 0009408740 CzRol004690
Description: PROWADNICA0009408740. Części do Sieczkarni i Przystawek do Kukurydzy, PROWADNICA 0009408740, 145.39, , , , 0.00, MEGA-TECH
Category: Części Rolnicze: Części do Sieczkarni i Przystawek do Kukurydzy
Price: 118.2 PLN
Supplier country: POL

Found product:
Brand: MAICO Ventilatoren
Part number: 0094.0009
Name: Maico Axialwandventilator 0094.0009 Typ EZS 40/4 B
Description: Maico Axialwandventilator 0094.0009 Typ EZS 40/4 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren "../B": Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren "../D": Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren "../E": Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZS 40/4 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 4.350 m³/h, FördervolumenNenn : 3.060 / im opt. Wirkungsgrad , Druck pfs, Nenn : 88 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahl nNenn : 1.380 / im opt. Wirkungsgrad , Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 249 / im opt. Wirkungsgrad , INenn : 1,1 / im opt. Wirkungsgrad , IMax: 1,5 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,3 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ?: 30 %, Messkategorie: A, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 40,2, VSD erforderlich: nein, PBEP: 249 W, FördervolumenBEP : 3.060 m³/h, pfs, BEP : 88 Pa, nBEP : 1.380 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 81 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :Luftrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799940098 Typ EZS40/4B Hersteller Nummer: 0094.0009 EAN Nummer: 4012799940098 Hersteller: MAICO Ventilatoren
Price: 766.07 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0