Searched product:
Brand: STAHL 267074 100% Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 (3 offers) Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 out of stock
Part number: STAHL 267074 100% Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 (3 offers) Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 out of stock
Name: Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074
Description: STAHL: Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 (267074, 4046827070389) in 'Langfeld- und Exleuchten' > 'Technische Leuchten': Order best price offe<supplier> for Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074 direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Lighting, Technical lighting: LED batten light
Price: 729.15 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Stahl Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074
Part number: 267074
Name: Stahl Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4148-010#267074
Description: Die Langfeldleuchte mit LED der Reihe 6002/4 eignet sich besonders zum Beleuchten von Flächen in einer Montagehöhe von bis zu 10 m. Weitere Einsatzgebiete sind die Ausleuchtung von Arbeitsmitteln und Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Die Leuchte lässt sich mit dem Zubehör &quotMastschuh&quot problemlos an Masten montieren. Optional kann die Leuchte adressierbar ausgerüstet werden. Damit kann die Leuchte von Zentralbatterieanlagen gesteuert und überwacht werden. Langfeldleuchte mit LED, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6002/4148-0100-152-1110-118500, Ersatz von Typ: 6002/2284-5400-5131-0, 6002/1284-5400-5131-0, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db, Anzahl der Lampen: 1, Lampenleistung: 42 W, Lichtverteilung: 120°x120° mit Streuscheibe, Leuchtenlichtstrom: 5.810 lm, Leuchteneffizienz: 138 lm/W, Leuchteneffizienz DC Betrieb: 50% DC, Lichtfarbe: 5000K Neutralweiß, Farbtemperatur: 5.000 K, LED-Lebensdauer: L90B50 = 100.000 h, Betriebsgerät-Lebensdauer: C10 = 50.000 h, Ta = 60 °C, Anschlusskl. eindrähtig max.: 6 mm2, Anschlusskl. feindrähtig max.: 4 mm2, Abmessungen (L x B x H): 1.310 x 184 x 125 mm, Bemessungsbetriebsspannung AC: 100,00 240,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 110,00 250,00 V, Umgebungstemperatur min.:40 °C, Umgebungstemperatur max.: +50 °C, Hinweis Durchverdrahtung: max. 3x16 A, Umgebungstemperatur max.2: +60 °C, Hinweis Durchverdrahtung 2: max. 3x10 A, Schlagfestigkeit (IEC 62262): IK10, Diffusor: mit Diffusor, Durchverdrahtung: mit 5 Leitern 2,5 mm2, Vorschaltgerät: 6045/311-120-10, Gewindeplatte: 2x Kunststoff, Bohrungen: 3 x M25, beigelegt, Kabel- u. Leitungseinführungen: 2 x M25 Ø 7 ¿ 17 mm, Material Leitungseinführung: Polyamid schwarz, Verschlussstopfen: 2 x M25 x 1,5, Material Verschlussstopfen: Polyamid schwarz, Sprachen der Dokumentation: Deutsch, Englisch, Sprachen der Schilder: Deutsch, Englisch, Französisch, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 6002DTechnische DatenEnergieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015nicht relevantEnergieeffizienzklassen-Spektrumnicht relevantJustierbar NeinLeuchtmittelLED nicht austauschbarMontageartWand-/DeckenmontageMit Leuchtmittel JaGeeignet für Leuchtmittelanzahl1FassungohneWerkstoff des GehäusesKunststoffWerkstoff der AbdeckungKunststoff transparentSpannungsartAC/DCNennspannung100..240 VBetriebsgerätLED-Betriebsgerät stromgesteuertMit Betriebsgerät JaAustauschbares Betriebsgerät NeinLichtverteilerDiffusorlinse/-optik/-panelAusstrahlungswinkelextrem breitstrahlend >80°Energieeffizienzklasse des fest eingebauten LeuchtmittelsA++, A+, A (LED)Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C100000 hSchutzart (IP)IP66Schutzart (NEMA)sonstigeSchlagfestigkeitIK10SchutzklasseIFür Ex-Zone Gas1, 2Für Ex-Zone Staub21, 22Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1-40..50 °CGeeignet für Lampenleistung42 WMax. Systemleistung42 WBemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-15810 lmLichtfarbeweißFarbtemperatur5000 KKonstant-Lichtstrom-Regelung NeinBreite184 mmHöhe/Tiefe125 mmLänge1310 mmAußendurchmesser17 mmArt der Verdrahtungmit DurchgangsverdrahtungPolzahl5Leiterquerschnitt6 mm²AnschlussartSteckklemmeMax. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B1619Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C1633 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 267074 | GTIN/EAN: 4046827070389 | Hersteller: Stahl | Mehr Artikel von: Stahl |
Category: Bau- & Sicherheitsleuchten: Explosionsgeschütze Leuchten
Price: 540.5 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1