Searched product:
Brand: Weidmüller
Part number: 0625120000
Name: Klemmleiste BK 4 CRN 0625120000 Olivgrün Weidmüller 100 St.
Description: Weidmüller: Klemmleiste BK 4 CRN 0625120000 Olivgrün Weidmüller 100 St. (0625120000, 4008190013875) in 'Steckverbinder' > 'Klemmen': Order best price offe<supplier> for Klemmleiste BK 4 CRN 0625120000 Olivgrün Weidmüller 100 St. direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Plug together terminal blocks, Modular terminal blocks: Feed-through terminal block
Price: 4.1781 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: WILO
Part number: 2055911
Name: Wilo Schaltgerät,zur stufenl.Regelung CRn 3-4 WA
Description: Wilo Schaltgerät,zur stufenl.Regelung CRn 3-4 WA CRn 3-4 WA Art.Nr.: 2055911 Schaltgerät zur digitalen, stufenlosenLeistungsregelung von Ein- bis Sechs-Pumpenanlagen Wilo-CRnT = Gerät für Temperatursteuerung,inclusive Temperaturkarte, beiAusführung K zusätzlich mit zweiAnlegefühlern, Wärmeleitpaste undMontagezubehörP = Temperaturkarte PT 100K = Temperaturfühler und -karte KTYWA = Schaltgerät für WandaufbauSE = SchaltschrankeinbauSAF = Sonderausführung, kundenspezifischSchaltgerät Baureihe Wilo-CRn fürautomatisch-stufenlose Leistungsregelungvon Einzel- und Mehrpumpenanlagen in denBereichen Heizung, Klima Schaltgerät zurdigitalen, stufenlosen Leistungsregelungvon Einzelpumpen oder Mehrpumpenanlagen(bis zu 6 Pumpen im Parallelbetrieb) mitintegrierter Leistungsregelung gleicheroder unterschiedlicher Leistung oderexternen Frequenzumrichtern beiAnsteuerung mit Analogsignal 0/2 - 10 Voder 0/4 - 20 mA. Anpassung an dieAnlagenbelastung in Abhängigkeitfolgender, programmierbarer Regelgrößen:Mengenvariable Systeme:-Differenzdruck-konstant, dp-c-Differenzdruck-variabel, dp-v-Differenzdruck-mengenüberlagert,dp-q *)- Differenzdruck - Außentemperatur- überlagert, dp-c=f (Ta)**)- Druck - konstant, p-cMengenkonstante Systeme- Differenztemperatur, T-konstant, dT-c- Differenztemperatur, T - variabel, dT-v**)***)- Vorlauf-/Rücklauftemperatur n=f (Tvl/Trl)- Prozesstemperatur n = f (Tp)***)- Stellerbetrieb (DDC), 0/2 - 10V oder 0/4 - 20 mA- Menge - konstant, Q-c *)Serienausrüstung- Steuereinheit mit Mikroprozessor, beleuchtetem alphanumerischem, vierzeiligem LC-Display, Folien- tastatur zur Regler-Parametrierung, Eingabequittierung, Störquittierung und Werte-Vorgabe.- Netzanschlussleitung mit Schutz- kontaktstecker- Betriebsartenwahl Hand-Aus-Automatik je Pumpe über Folientastatur.- Revisionsschalter für Netz-Not-Betrieb je Pumpe.Regel- und Steuerfunktionen:- freie Betriebspunkteinstellung durch Begrenzung der Volllast-Pumpenleistung- PID-Regler- Automatischer Pumpentausch und Laufzeitoptimierung bei Mehrpumpenanlagen-Einzel-und Gesamtbetriebsstundenzähler.- Statusanzeige für Antriebe.- Historienspeicher für Betriebsdaten und Fehlermeldungen.- Automatische, lastabhängige Zuschaltung von 1 bis 5 Spitzenlast- pumpe(n).- Automatische Störumschaltung auf ruhende Pumpe(n).- Probekurzlauf der Pumpe(n) während Stillstand alle 24 Stunden.- Pilotpumpenfunktion- Möglichkeit für Live-Zero-Auswertung zur Drahtbruchüberwachung (Geber-/ Sollwerteingang) wahlweise:- Meldung und Warnkontakt- Meldung und Abschaltung der Anlage- Keine VerarbeitungFernsteuerung /-meldung derBetriebszustände:- Vorrang Aus / Extern Off ****)- Sollwert (0/2 - 10 V oder 0/4 - 20 mA)- Digitaleingänge für Alarmmeldungen, z.B. Wassermangel, Frostschutz****)- Sammelstörmeldung Pumpen ****)- Sammelstör-/Sammelbetriebsmeldung des Reglers jeweils als potentialfreie WechslerSchaltgerät geeignet für den Anschlussan- Wechselstromnetze 1/N/PE 230 V / 50 Hz nach IEC 60038.Fabrikat : WiloTyp : Wilo-CRn
Price: 3466.32 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0