Searched product:
Brand: Siemens Leistungsschalter Motor 20-25A 3RV2021-4DA10
Part number: 3RV20214DA10
Name: Siemens Leistungsschalter Motor 20-25A 3RV2021-4DA10
Description: Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A N-Auslöser 325 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell der SIRIUS Systembaukasten.Technische DatenHerstellerprogrammBaugröße S0Überlastauslöser Stromeinstellung18..25 AEinstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers325 AMit thermischem Schutz JaPhasenausfallempfindlich JaAuslösetechnikmagnetischBemessungsbetriebsspannung690 VBemessungsdauerstrom Iu25 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V5,5 kWBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V11 kWAnschlussart HauptstromkreisSchraubanschlussAusführung des BetätigungselementsDrehknopfGerätebauartEinbaugerät FesteinbautechnikMit integriertem Hilfsschalter NeinMit integriertem Unterspannungsauslöser NeinPolzahl3Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC55 kASchutzart (IP)IP20Höhe97 mmBreite45 mmTiefe97 mm | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 3RV20214DA10 | GTIN/EAN: 4011209712546 | Hersteller: Siemens | Mehr Artikel von: Siemens |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschalter für Motorschutz
Price: 94.76 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Indus.Sector
Part number: 3RV20214DA10
Name: Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 3RV2021-4DA10
Description: Hersteller: Siemens Indus.Sector | Bezeichnung: Leistungsschalter Motor 18-25A | Typ: 3RV2021-4DA10 | Überlastauslöser Stromeinstellung: 18..25 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 325 A | Mit thermischem Schutz: ja | Phasenausfallempfindlich: ja | Auslösetechnik: magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 5,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 11 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf | Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Hilfsschalter: nein | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: nein | Polzahl: 3 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 55 kA | Schutzart (IP): IP20 | Höhe: 97 mm | Breite: 45 mm | Tiefe: 97 mm | Lieferzeit: 8-18 Tage | Art.Nr.: 0295057 | EAN: 4011209712546 | Verpackungseinheit: 1 Stück | Hersteller Art.Nr.: 3RV20214DA10 | Hersteller: Siemens Indus.Sector | Herstellerprogramm: Baugröße S0 | Zolltarifnummer: 85362090 | Mehr Artikel von: Siemens Indus.Sector |
Category: Niederspannungs-Schaltgeräte: Leistungs- & Lasttrennschalter
Price: 70.49 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1