Searched product:
Brand: Eaton Schaltgeräte
Part number: 239488
Name: Eaton Leistungsschütz 239488 Typ DILM95(230V50/60HZ)
Description: Eaton Leistungsschütz 239488 Typ DILM95(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 45 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239488 EAN Nr. 4015082394882 Hersteller Nummer: 239488 EAN Nummer: 4015082394882 Hersteller: Eaton Schaltgeräte
Price: 299.34 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton
Part number: EAT239488
Name: Eaton Leistungsschütz 239488 DILM95(230V50/60HZ)
Description: Produktbeschreibung: | : Leistungsschütz, 3-polig, 45 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 130 A, gekapselt: Ith= 100 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 275 A, gekapselt: Ith= 250 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 16 kW, 380 V 400 V: P= 26 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung DILM95(230V50/60HZ) | Technische Daten: | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 - 230 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 - 230 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 - 0 | Spannungsart zur Betätigung: AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 130 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 95 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 45 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 50 | Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 26 | Geeignet für Reiheneinbau: nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0 | Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3 | Gewicht: 2,3kg | Datenblatt (pdf): zum Datenblatt 239488 |
Category: Schaltgeräte, Schütze & Relais: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 432 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1