Searched product:
Brand: Magnet_Schultz
Part number: GHUZ050E43A0124VDC100ED
Name: Magnet Schultz GS-Verriegelungseinheit GHUZ050E43A0124VDC10
Description: Technische Daten
Category: Installationsmaterial
Price: 553.15 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB_Inlinep_Etaline_PD_050-1601102_A
Name: KSB Inlinep Etaline PD 050-160/1102 A
Description: KSB Inlinep Etaline PD 050-160/1102 A GN6,m.angeb. Frequenzumrichter 11 kW Art.Nr.: 48877718 Einstufige Inlinepumpe in Blockbauweisemit IEC-Normmotor (EFF1) und Frequenzum-richter (FU). FU montiert am Motor.PumpDrive MM in Advanced Ausführung.Regelung mittels integriertem PI-ReglerRegelgrößen sind Druck, Differenzdruckdelta-p (konstant) oder delta-p (vari-abel) , Förderstrom etc.Anzeige und Änderung aller Betriebs-parameter über Bedieneinheit mitKlartextanzeige.Sollwertverstellung oder Steuerung überexternes Normsignal oder digitaleMotorpotentiometer-Funktion.Sensorlose förderstromabhängige Druck-sollwertnachführung z. Kompensation vonRohrreibungsverlusten (DFS-Kennlinie)Einstellbare Funktionen (PumpDrive):- Nachtabsenkung- digitale Motorpotentiometer-Funktion- digitale Korrekturmöglichkeit z. Ver-meidung von hydraulischer Unterver-sorgung (am Schlechtpunkt)- Programmierbare H-P-Q-Kennlinie- Kennfeldüberwachung (Qmin/Qmax)- Energie-Einspar-Rechner- Parametrierbar als Master oder Slaveim Parallelbetrieb bis max. 6geregelte Pumpen über KSB-System-Bus-Verbindung- Powerbalancing im MehrpumpenbetriebSchutz (PumpDrive)- Antriebsvollschutz durch Überstrombe-grenzung und Kaltleiterüberwachung- Automatische Drehzahlreduktion beiÜberlast und Übertemperatur. Schutzb. Phasenausfall, Kurzschluss, Über-/Unterspannung und Trockenlauf.- Schutz gegen Motorüberlast und kriti-sche Teillast- Pumpenschutzfunktionen:- bei zu niedrigem Förderstrom- bei zu hohem Förderstrom- gegen TrockenlaufPotentialfreie Meldungen- Meldungen: Betrieb u. Sammelstörungüber zwei Relaisausgänge- Andere Meldungen alternativ program-mierbar (lt. Betriebsanleitung)Ausstattung PumpDrive- Anzeige- und Bedieneinheit- Kommunikation ü. KSB-System-Bus für Mehrpumpenbetrieb oderFeldbus (optional)- Parametrierung ü. RS232-Service-Schnittstelle2 Analogeingänge0/2-10 V oder 0/4-20mA1 Analogausgang 0/2-10 V6 Digitaleingänge für:z.B. Start/Stopp, Slave, Minimal-,maximaldrehzahl, Drehzahl erhöhen,bzw. erniedrigen2 Relaisausgänge:Schließer (Funktion wählbar)Elektrische Daten (PumpDrive):Netzspannung : 3x380 V AC -10% bis480 V AC +10 %Netzfrequenz : 50/60 HzSchutzart : IP 55Umgebungstemperatur: 0 bis 40 Grad CRel. Luftfeuchte : max. 85 %Betauung unzulässigFunkentstörklasse : B nach EN 55011Motor < 7,5 kW,Funkentstörklasse : A nach EN 55011Motor > 11 kWGeberversorgung : 24 V DC +10 %max. 80 mARegelbereich : ca. 25 bis 70 HzBetriebsart : Dauerbetrieb S1Ausführung Pumpe/Motor:Pumpen- und Motorwelle sind starrmiteinander verbunden.Pumpe m. ungekühl-ter Gleitringdichtung und auswechselba-ren Spaltringen.
Price: 5875.19 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0