Searched product:
Brand: Kramp
Part number: 1r1808-krp
Name: Ölfilter passend für Caterpill
Description: ArtikelbeschreibungÖlfilter passend für CaterpillOriginal Kramp Ersatzteil (OEM)Marke: Caterpillar
Price: 119.96 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: HELUKABEL
Part number: 11802
Name: 11802 | HELUKABEL | Halogenfreie-Steuerleitung JZ-500 HMH-C 4G50 mm²
Description: Adernzahl: 4 | Querschnitt: 50 | Außenmantelfarbe: grau | Leitermaterial: Kupfer | max. Nennspannung: 500 | Eigenschaften: Halogenfrei | min. Umgebungstemperatur (bewegt): -15 | max. Umgebungstemperatur (bewegt): 70 | Durchmesser: 34,1 | Schutzleiter: ja | Schirm: ja | Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig | Aderkennzeichnung: Ziffern | "Halogenfreie-Steuerleitung JZ-500 HMH-C 4G50 mm² Grau individueller Längenzuschnitt (+20€)" Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus halogenfreiem Polymer Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Trennfolie Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus halogenfreiem Polymer Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: Brandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3, DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (bisher DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C) selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2, DIN EN 60754-2, IEC 60754-2 (vorher DIN VDE 0482-267-2-2) Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482-754-1, DIN EN 60754-1, IEC 60754-1 (vorher DIN VDE 0482-267-2-1) Rauchdichte nach DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2 Hinweise:"Reinraumqualifiziert"ungeschirmte Analogtype: JZ-500 HMH Verwendung: Eingesetzt als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Adernzahl: 4 Querschnitt: 50 Außenmantelfarbe: grau Leitermaterial: Kupfer max. Nennspannung: 500 Eigenschaften: Halogenfrei min. Umgebungstemperatur (bewegt): -15 max. Umgebungstemperatur (bewegt): 70 Durchmesser: 34,1 Schutzleiter: ja Schirm: ja Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig Aderkennzeichnung: Ziffern Weiterführende Links zu "Halogenfreie-Steuerleitung JZ-500 HMH-C 4G50 mm² Grau" Datenblatt DE
Category: Helukabel: Industriekabel & -Leitungen
Price: 59.59 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0