Searched product:
Brand: Siemens, Antriebs-, Schalt-, Installatio
Part number: 3RR22412FW30
Name: 3RR22412FW30 | 3RR2241-2FW30 | Siemens, Antriebs-, Schalt-, Installatio
Description: "3RR2241-2FW30" Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S00 Standard, digital einstellbar Schein-/Wirkstromüberwachung 1,6-16 A, 20-400 Hz, 3-phasig Versorgung 24-240 V AC/DC 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch Phasenfolge Fehlerstrom Blockierstrom Warnung und Alarmschwellen mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-99 s Störspitzenausblendung 0-30 s Pause nach Fehler 0-300 min Federzugtechnik Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 zum Anstecken an Schütze SIRIUS 3RT2 oder für Einzelaufstellung zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. Die zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung uvm. schafft eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Diagnose. Die Steuerungsanbindung über IO-Link ist ebenfalls möglich. Sie sparen zudem Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich ist und auch keine separaten Stromwandler benötigt werden. Durch den direkten Anbau an die Schütze 3RT2 entsteht kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis. Profitieren Sie außerdem von den Weitspannungsnetzteilen für den weltweiten Einsatz. Verfügbar sind analog einstellbare, 2-phasige Varianten und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link), jeweils in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen, mit zwei verschiedenen Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten. Für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 sind passende Träger erhältlich. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weiterführende Links zu "3RR2241-2FW30"
Category: Produkte nach Herstellern: Siemens
Price: 153.14 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens
Part number: 3RR2241-2FW30
Name: Siemens | 3RR2241-2FW30 | Überwachungsrelais 3RT2 S00 1, 6-16A 3RR2241-2FW30 | Stromüberwachungsgerät
Description: Überwachungsrelais 3RT2 S00 1, 6-16A 3RR2241-2FW30 – Siemens – 4011209787360: Überwachungsrelais 3RT2 S00 1,6-16A 3RR2241-2FW30, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen=ja, 1-Phasen-Unterstrom möglich=nein, 3-Phasen-Unterstrom möglich=ja, 1-Phasen-Überstrom möglich=nein, 3-Phasen-Überstrom möglich=ja, 1-Phasen-Fenster möglich=nein, 3-Phasen-Fenster möglich=nein, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom=nein, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom=nein, Funktion Gleichstrom-Fenster=nein, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=24..240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz=24..240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=24..240 V, Spannungsart zur Betätigung=AC/DC, Strommessbereich=1,6..16 A, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit=0 s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit=99 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit=0 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit=30 s, Externer Stromwandler=nein, Breite=45 mm, Höhe=90 mm, Tiefe=80 mm, Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S00 Standard, digital einstellbar Schein-/Wirkstromüberwachung 1,6-16 A, 20-400 Hz, 3-phasig Versorgung 24-240 V AC/DC 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch Phasenfolge Fehlerstrom Blockierstrom Warnung und Alarmschwellen mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-99 s Störspitzenausblendung 0-30 s Pause nach Fehler 0-300 min Federzugtechnik Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 zum Anstecken an Schütze SIRIUS 3RT2 oder für Einzelaufstellung zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. Die zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung uvm. schafft eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Diagnose. Die Steuerungsanbindung über IO-Link ist ebenfalls möglich. Sie sparen zudem Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich ist und auch keine separaten Stromwandler benötigt werden. Durch den direkten Anbau an die Schütze 3RT2 entsteht kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis. Profitieren Sie außerdem von den Weitspannungsnetzteilen für den weltweiten Einsatz. Verfügbar sind analog einstellbare, 2-phasige Varianten und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link), jeweils in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen, mit zwei verschiedenen Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten. Für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 sind passende Träger erhältlich. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Mit abnehmbaren Klemmen: ja | 1-Phasen-Unterstrom möglich: nein | 3-Phasen-Unterstrom möglich: ja | 1-Phasen-Überstrom möglich: nein | 3-Phasen-Überstrom möglich: ja | 1-Phasen-Fenster möglich: nein | 3-Phasen-Fenster möglich: nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: nein | Funktion Gleichstrom-Fenster: nein | Spannungsart zur Betätigung: AC/DC | Strommessbereich: 1,6..16 A | Mindest einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 99 s | Mindest einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 30 s | Externer Stromwandler: nein | Breite: 45 mm | Höhe: 90 mm | Tiefe: 80 mm |
Category: Relais: Stromüberwachungsgerät
Price: 135.84 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1