Searched product:
Brand: Wago
Part number: 285-134
Name: Wago 285-134 35qmm blau 2 Leiter Durchgangsklemme
Description: Technische Details Eigenschaft Wert Anschlussposition: seitlich Breite/Rastermaß: 16 mm Länge: 86 mm Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 63 mm Farbe: blau Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 6 bis 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 6 bis 35 mm² Bemessungsspannung: 1000 V Anzahl der Etagen: 1 Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 Bemessungsstrom In: 125 A Betriebstemperatur: 105 °C Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 6 bis 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6 bis 35 mm² Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss Montageart: Hutschiene TH35 Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 Abschlussplatte erforderlich: nein Etagen intern gebrückt: nein Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": nein
Category: Installation
Price: 4.96 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: 29134400
Name: KSB Feuerlöschanl. Hya-Solo DFL 1/2506 B mit 1 Pumpe Movitec 25/06 B, 11 kW
Description: KSB Feuerlöschanl. Hya-Solo DFL 1/2506 B mit 1 Pumpe Movitec 25/06 B, 11 kW Art.Nr.: 29134400 KSB Feuerlöschdruckerhöhungsanlage Hya-Solo D FL nach DIN 14462 mit verti- kaler Hochdruckpumpe Movitec V oder VF Vollautomatische Einzelpumpenanlage in Kompaktbauweise.Die Anlage wird druckab- hängig ein- und ausgeschaltet. Anlagenausstattung: - 1 vertikale Hochdruckkreiselpumpe Movitec VF, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl - 1 Rückflussverhinderer und je eine Ab- sperrarmatur auf der Saug und Druck- seite, abschließbar - Membrandruckbehälter auf der Druck- seite als Steuerbehälter - Druckschalter für die Druckhaltung, Schwingungsdämpfung Druckanzeige per Manometer - Pumpenschutz durch temperaturgesteuer- te Mindestmengenabnahme Elektroschaltgerät bestehend aus: Hauptschalter gegen unbefugten öffnen abgesichert - Anzeigeleuchten für Betriebsbereit- schaft, Wassermangel, Störung, Anfor- derung Pumpe durch Fern- Ein/Aus Hand -Automatikschalter - Schaltuhr für 24-Std.- Funktionslauf und wöchentliche Spülfunktion Fern- Ein/Aus - Drehrichtungsüberwachung und Phasen- ausfallsicherung Motorschutzeinrichtung in Brandfall nur für Meldung Schaltplan nach VDE und Stückliste für Elektroteile Im Automatikbetrieb werden Trockenlauf- schutz und Motorschutzeinrichtung nur als Störmeldung aktiv. Potentialfreie Kontakte f. Wassermangel, Betrieb Pumpe, Übertemperatur Pumpe, Steuerspannung fehlt, Netzfehler, Schalterstellung Hand-Automatik, Kurz- schluss oder Drahtbruch, Überlauf Vor- lagebehälter, Anforderung Pumpe durch Fern Ein/Aus, Hauptschalter betätigt (Option), Phasenüberwachung Anschlussklemmen für - Magnetventil 24V AC für Spüleinrich- tung Trockenlaufschutz - Steuerspannung 230V (Option) - Steuerspannung 24V (Option) Betriebsdaten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 6 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : DN65 Nennweite ds : DN65 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Cr-Stahl Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 25/06 B Motor : KSB Sondermotor Leistung P2 : 11,00 kW Einschaltart : Stern-Dreieck Nennstrom : 19,30 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 13,4 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP55 Effizienzklasse : IE3 Anlagengewicht : 285,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hya-Solo D FL Baugröße: 1/2506 B Artikelnummer: 29134400 EAN/GTIN: 4031932179225 Materialpreisgruppe: PR
Price: 7948.6 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0