Searched product:
Brand: MURRELEKTRONIK
Part number: Zasilacz Emparro 3-fazowy - 85691 - 10 A
Name: Zasilacz Emparro 3-fazowy - 85691 - 10 A
Description: ZASILACZ EMPARRO 3-FAZOWY WE:360-500VAC WY:24-28V/10ADC Wejście Napięcie wejściowe 3 × 324...572 V AC/450...745 V DC Prąd wejściowe 0.75 A (3 × 360 V AC); 0.55 A (3 × 500 V AC) Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 9.0 A (3 × 500 V AC) Współczynnik mocy 0.66 (3 × 500 V AC) Częstotliwość 50...60 Hz Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 3 × 6.3 A (T) Dane ogólne Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 Wilgotność względna 5...95%, kondensacja niedopuszczalna Stopień ochrony IP20 Sprawność 93.7% (3 × 400 V AC); 93.2% (3 × 480 V AC) Wymiary (wys. × szer. × gł.) 143×65×143 mm Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) Zakres temperatur -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. składowania -40...+85 °C) Wyjście Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s) Prąd wyjściowy 12 A (45 °C); 10 A (60 °C); 7 A (70 °C) Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 45 ms (3 × 500 V AC); 10 A (24 V DC) Tętnienia resztkowe max. 20 mVeff Krótkie impulsy max. 50 mV p-p Ochrona urządzenia zabezpieczone przeciwzwarciowo i przeciwprzeciążeniowo, ciągle o 20% (do 45 °C) Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie Praca równoległa / szeregowa max. 3 urządzeń Dane handlowe EAN 4048879538558 eClass 27049002 Jednostka pakowania 1 Kod taryfy celnej 85044090 Kraj pochodzenia CH
Category: Zasilacze impulsowe
Price: 1136 PLN
Supplier country: POL

Found product:
Brand: Danfoss
Part number: 060-124166
Name: 060-124166 Danfoss Pressure switch KP 15
Description: 060-124166 Danfoss Pressure switch KP 15 Product details Gross weight 0.51 kg Net weight 0.47 kg EAN 5702422002512 Amb. Temp. Note 80 °C/176 °F for max 120 min Ambient temperature range [°C] [Max] 65 °C Ambient temperature range [°C] [Min] -40 °C Ambient temperature range [°F] [Max] 149 °F Ambient temperature range [°F] [Min] -40 °F Approval BV CCC CE DNV EAC GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK Contact function SPDT Contact rating AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Differential left side [bar] [Max] 4 bar Differential left side [bar] [Min] 0.7 bar Differential left side [psi] [Max] 58 psi Differential left side [psi] [Min] 10 psi Differential right side [bar] 4 bar Differential right side [psi] 58 psi Electrical connection Rubber cable gland Electrical connection size 6-14 mm EN 60947 electrical properties Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV EN 60947 wiring properties Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 Enclosure rating IP IP44 Enclosure rating Nema (~) 2 Equipment Lubricants compatibility Oilfree applications Max.test press.left side[bar] 20 bar Max.test press.right side[bar] 35 bar MWP left side [bar] Pe 17 bar MWP left side [psig] Pe 245 psig MWP right side [bar] Pe 35 bar MWP right side [psig] Pe 510 psig Oiil free refrigerants R134a;R513A;R515B Oil free refrigerants R134a R513A R515B Packing format Multi pack Pressure connection size 01-Apr Pressure connection standard DIN 8906 Pressure connection type Flare Pressure Male/Female Male Pressure sensing element Bellows Product accessories Switches accessories Product description Dual Pressure Control Product family name KP Pressure switch Product group Switches and thermostats Product name Pressure switch Refrigerant oil compatibility Oilfree applications R134a R513A R515B Refrigerants R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R449B R515B Regulation left side [bar]Pe [Max] 7.5 bar Regulation left side [bar]Pe [Min] -0.2 bar Regulation left side range Pe 6 inHg - 108 psig Regulation right side [bar]Pe [Max] 32 bar Regulation right side [bar]Pe [Min] 8 bar Regulation right side [psig]Pe [Max] 464 psig Regulation right side [psig]Pe [Min] 116 psig Reset function, left side Auto Reset function, right side Auto Serviceable No Type KP15 UL approval file name E31024 UL approved refrigerants R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B
Category: Switches and thermostats
Price: 2961 INR
Supplier country: IND

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0