Searched product:
Brand: Schneider Electric
Part number: LUB32
Name: Schneider Electric TeSys U-Line System-Motorstarter 25 PS
Description: Schneider Electric TeSys U-Line System-Motorstarter 25 PS (LUB32, 3389110362787) in 'Elektromotoren' > 'Motorstarter': Order best price offe<supplier> for Schneider Electric TeSys U-Line System-Motorstarter 25 PS direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Drive technology, Motors, gears: Motor starter
Price: 92.32 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Schneider Electric
Part number: Schneider Electric Grundgerät 1 Drehrichtung 32A LUB32
Name: Schneider Electric Grundgerät 1 Drehrichtung 32A LUB32
Description: 24-240V, 24-220V, AC/DC Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, ohne Klemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 1, MTZ 13, Steuerspannung ?. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden. Technische Daten: Art des Motorstarters:Direktstarter (DOL)Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:15kWBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:24 - 240VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:24 - 220VSpannungsart zur Betätigung:AC/DCBemessungsbetriebsstrom Ie:32AÜberlastauslöser Stromeinstellung:0 - 0ASchutzart (IP):IP20Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:Klasse 2Mit Kurzschlussauslöser:JaBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:24 - 240VBemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:7.5kWBemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:15kW Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:15kWBemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:32ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:10000ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:4000ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:50000ABedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:50000AAnzahl der Hilfskontakte als Schließer:1Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:1Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:70°CAnschlussart Hauptstromkreis:SchraubanschlussAusführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:SchraubanschlussTragschienenmontage möglich:JaMit Trafo:NeinAnzahl der Befehlsstellen:3Geeignet für NOT-AUS:NeinExterner Reset möglich:NeinMit Sicherung:NeinUnterstützt Protokoll für TCP/IP:NeinUnterstützt Protokoll für PROFIBUS:NeinUnterstützt Protokoll für CAN:NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS:NeinUnterstützt Protokoll für ASI:NeinUnterstützt Protokoll für Modbus:NeinUnterstützt Protokoll für Data-Highway:NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet:NeinUnterstützt Protokoll für SUCONET:NeinUnterstützt Protokoll für LON:NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET IO:NeinUnterstützt Protokoll für PROFINET CBA:NeinUnterstützt Protokoll für SERCOS:NeinUnterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:NeinUnterstützt Protokoll für EtherNet/IP:NeinUnterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:NeinUnterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:NeinUnterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:NeinUnterstützt Protokoll für PROFIsafe:NeinUnterstützt Protokoll für SafetyBUS p:NeinUnterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:NeinBreite:45mmHöhe:154mmTiefe:126mm
Category: Automatisierungstechnik: Sanftanlaufgeräte
Price: 63.1 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1