Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 6ES73311KF020AB0
Name: Siemens 6ES7331-1KF02-0AB0 6ES73311KF020AB0 PLC-analoginmatningsmodul
Description: Siemens analog inmatning 6 DET73311KF020AB0 SM 331 Analog inmatning 6 DET73311KF020AB0 SM 331OBS! Denna text är maskinöversatt.OBS! Vi beklagar att vi inte har hunnit översätta denna produkttext. Texten nedan är maskinöversatt från tyska. Kommentarer
Category: Automation & pneumatik
Price: 6872 SEK
Supplier country: SWE

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 6ES7331-1KF02-0AB0
Name: SIMATIC S7-300, Moduł Wejść Analogowych SM 331 - 6ES7331-1KF02-0AB0
Description: 6ES7331-1KF02-0AB0 to oferowany w Magsteronie moduł wejść analogowych SM 331, przeznaczony do zwiększania funkcjonalności sterownika logicznego SIMATIC S7-300 firmy Siemens. Model ten posiada łączenie 8 wejść o rozdzielczości 13 bitów, które dysponują izolacją optyczną oraz charakteryzują się czasem odświeżania na poziomie 66 ms. Za pomocą modułu można obsługiwać pomiar U/I, rezystancyjny czy z wykorzystaniem PT100, NI100, NI100 i LG-NI1000. Moduł wymaga listwy przyłączeniowej 40 PIN. SIMATIC S7-300, Moduł Wejść Analogowych SM 331 - 6ES7331-1KF02-0AB0 6ES7331-1KF02-0AB0 działa z prądem wejściowym magistrali backplane 5 V DC, który wynosi maksymalnie 90 mA przy typowej stracie mocy 0,4 W. Wszystkie wejścia analogowe mogą być używane do pomiaru rezystancji, z dopuszczalnym napięciem wejściowym maks. 30 V oraz prądem wejściowym maks. 40 mA. Dostępne są zakresy dla napięcia, aktualizacji, termopary, termometru oporowego i odporności. Wartości znamionowe napięcia mogą wynieść od 0 do +10 V. Specyfikacja techniczna Moduł pozwala na podłączenie enkoderów sygnału do pomiaru prądu jako przetwornik 2-przewodowy z zasilaniem zewnętrznym oraz przetwornik 4-przewodowy, a także do pomiaru rezystancji przy połączeniu 2-przewodowym, 3-przewodowym i 4-przewodowym. Granica działania występuje w całym zakresie temperatur. Dane i parametry Względem obszaru wejściowego, napięcie wynosi +/- 0,6 %, prąd +/- 0,5 %, impedancja +/- 0,5 %, a wartość termometru oporowego 1 Kelvin. Podstawowa granica błędu względem obszaru wejściowego to +/- 0,4 % dla napięcia, +/- 0,3 % dla prądu, +/- 0,3 % dla impedancji oraz 0,8 Kelvina dla termometru oporowego. Oferowany moduł nie posiada funkcji diagnostycznych. Izolacja sprawdzona została przy 500 V DC i znajduje się między magistralą backplane, a kanałami. Wymiary dostępnego w naszym asortymencie produktu wynoszą 117 mm głębokości, 40 mm szerokości oraz 125 mm wysokości, natomiast jego waga to około 250 gramów.
Price: 2325.3 PLN
Supplier country: POL

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1