Searched product:
Brand: WAGO Kontakttechnik
Part number: 788-515
Name: Wago 788-515 Leistungsrelais Grau
Description: WAGO Kontakttechnik: Wago 788-515 Leistungsrelais Grau (788-515) in 'Energiekonditionierung' > 'Leistungsrelais': Order best price offe<supplier> for Wago 788-515 Leistungsrelais Grau direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Automation technology, Low voltage switchgear: Coupling relays
Price: 13.77 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: WILO
Part number: 2158824
Name: Wilo VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2
Description: Wilo VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2 Art.Nr.: 2158824 Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung für u.a. konstanten oder variablen Differenzdruck (Δp-c/Δp-v). Drehstrommotor mit Frequenzumrichter. Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle Spiralgehäuse in Inline-Bauart Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung Gleitringdichtung für Wasserförderung bis T=120 °C. Bis Tmax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil zulässig. Andere Gleitringdichtungen bzw. andere Fördermedien/Temperaturen auf Anfrage. Zubehör: Konsolen für Fundamentbefestigung IR-Monitor IR-Stick IF-Modul PLR IF-Modul LON IF-Modul Modbus IF-Modul BACnet IF-Modul CAN Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC Differenzdruckgeber (DDG)-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...–R1 Serienmäßige Ausrüstung: Ein-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Wahl der Regelungsart: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb) Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname) Zusatzfunktionen: Schnittstellen: Steuereingang „Vorrang AUS“, „Externer Pumpentausch“ (nur wirksam bei Doppelpumpenbetrieb), Analogeingang 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA für Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA für Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerät Wilo-IR-Stick/IR-Monitor, Steckplatz für Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebäudeautomation, konfigurierbare, potentialfreie Stör- und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur Doppelpumpenkommunikation Einstellbares Zeitintervall für den Pumpentausch (bei Doppelpumpenbetrieb) Integrierter Motorvollschutz Unterschiedliche Betriebsarten für Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC) Zugriffssperre Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service Betriebsdaten Fördermedium Water Medientemperatur T -20 °C Umgebungstemperatur T 0 °C Maximaler Betriebsdruck PN 10 bar Mindesteffizienzindex (MEI) 0.4 Motordaten Motor-Effizienzklasse IE4 Störaussendung EN 61800-3 Störfestigkeit EN 61800-3 Netzanschluss 3~380 V, 50/60 Hz Motornennleistung P2 1500 W Drehzahl max. nmax 2900 1/min Nennstrom IN 5,1 A Isolationsklasse F Schutzart Motor IP55 Motorschutz KLF integriert Werkstoffe Pumpengehäuse Gusseisen Laufrad PPE/PS-GF30 Welle rostfreier Stahl Wellendichtung AQ1EGG Laterne Gusseisen Einbaumaße Saugseitiger Rohranschluss DNs DN 65 Druckseitiger Rohranschluss DNd DN 65 Baulänge l0 340 mm Bestellinformationen Fabrikat Wilo Produktbezeichnung VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2 Gewicht netto ca. m 40 kg Artikelnummer 2158824
Price: 0.01 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0