Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2904622
Name: Phoenix Contact 2904622 (2904622)
Description: Phoenix Contact 2904622 - -25 - 70 °C - -40 - 85 °C - 70 mm - 125 mm - 130 mm - 1,52 kg (2904622)
Category: PC & Zubehör / Komponenten / Netzteile
Price: 317.17 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2904622
Name: Phoenix Contact Stromversorgung - QUINT4-PS/3AC/24DC/20A, 480W (2904622)
Description: Produkt­beschrei­bung Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A. Technische Daten: Eingangsdaten Steuereingang (konfigurierbar) Rem: Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) Default: Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) AC-Betrieb Netzform: Sternnetz Eingangsnennspannungsbereich: 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC Eingangsspannungsbereich: 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % Landesnetzspannung typisch: 400 V AC 480 V AC Spannungsart der Versorgungsspannung: AC Einschaltstromstoß: typ. 2 A (bei 25 °C) Einschaltstromstoßintegral (I2t): < 0,1 A2s Einschaltstromstoßbegrenzung: 2 A (nach 1 ms) Frequenzbereich AC50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % Frequenzbereich (fN)50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % Netzausfallüberbrückungszeit: typ. 33 ms (3x 400 V AC) typ. 33 ms (3x 480 V AC) Stromaufnahme: 3x 0,99 A (400 V AC) 3x 0,81 A (480 V AC) 2x 1,62 A (400 V AC) 2x 1,37 A (480 V AC) 3x 0,8 A (500 V AC) 2x 1,23 A (500 V AC) Nennleistungsaufnahme: 541 VA Schutzbeschaltung: Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter Leistungsfaktor (cos phi): 0,94 Einschaltzeit: < 1 s Einschaltzeit typisch: 300 ms (aus dem SLEEP MODE) Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz: 3x 4 A ... 20 A (Charakteristik B, C oder vergleichbar) Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz: ≥ 300 V AC Ableitstrom gegen PE: < 3,5 mA 1,7 mA (550 V AC, 60 Hz) DC-Betrieb Eingangsnennspannungsbereich: ± 260 V DC ... 300 V DC Eingangsspannungsbereich: ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Stromaufnahme: 1,23 A (± 260 V DC) 1,06 A (±300 V DC) Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz: 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz: ≥ 1000 V DC Ausgangsdaten Wirkungsgrad: typ. 93,9 % (400 V AC) typ. 93,8 % (480 V AC) Ausgangscharakteristik: U/I Advanced Smart HICCUP FUSE MODE Nennausgangsspannung: 24 V DC Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet): 24 V DC ... 29,5 V DC (leistungskonstant) Nennausgangsstrom (IN): 20 A Statischer Boost (IStat.Boost): 25 A Dynamischer Boost (IDyn.Boost): 30 A (5 s) Selective Fuse Breaking (ISFB): 120 A (15 ms) Magnetische Sicherungsauslösung: A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 Derating: > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Rückspeisefestigkeit: ≤ 35 V DC Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP): ≤ 32 V DC Regelabweichung: < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) Restwelligkeit: < 60 mVSS (bei Nennwerten) Kurzschlussfest: ja Leerlauffest: ja Ausgangsleistung: 480 W 600 W 720 W Scheinleistung: 686 VA (400 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) 698 VA (480 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) Verlustleistung Leerlauf maximal: < 7 W (400 V AC) < 7 W (480 V AC) Verlustleistung Nennlast maximal: < 32 W (400 V AC) < 33 W (480 V AC) Verlustleistung SLEEP MODE: < 5 W (400 V AC) < 5 W (480 V AC) Crest Faktor: typ. 1,78 (400 V AC) typ. 2,1 (480 V AC) Anstiegszeit: < 80 ms (UOut = 10 % ... 90 %) Parallelschaltbarkeit: ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung Serienschaltbarkeit: ja Signal Signalerde SGnd: Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem Signal Out 1 (konfigurierbar) Digital: 24 V DC 20 mA Default: 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet Signal Out 2 (konfigurierbar) Digital: 24 V DC 20 mA Analog: 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) Default: 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) Defaultgeschlossen (UOut > 0,9 USet) Digital24 V DC 1 A 30 V AC/DC 0,5 A Anschlussdaten Eingang Anschlussart: Schraubanschluss Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 6 mm² Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2 mm² Leiterquerschnitt flexibel max.: 4 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min.: 0,25 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max.: 4 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min.: 0,25 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max.: 4 mm² Leiterquerschnitt AWG min: 24 Leiterquerschnitt AWG max: 10 Abisolierlänge: 8 mm Anzugsdrehmoment min: 0,5 Nm Anzugsdrehmoment max: 0,6 Nm Ausgang Anschlussart: Schraubanschluss Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 6 mm² Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2 mm² Leiterquerschnitt flexibel max.: 4 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min.: 0,25 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max.: 4 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min.: 0,25 mm² Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max.: 4 mm² Leiterquerschnit
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 214.22 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1