Searched product:
Brand: Kärcher
Part number: 2.884-033.0
Name: Kärcher - Pumpenset, TeileNr 2.884-033.0
Description: Kärcher - Pumpenset, TeileNr 2.884-033.0
Category: Reinigung
Price: 61.53 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: WILO
Part number: Wilo Stratos GIGA B 80/3-32/22
Name: Wilo Stratos GIGA B 80/3-32/22
Description: Wilo Stratos GIGA B 80/3-32/22 Art.Nr.: 2196189 Hocheffizienz-Blockpumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA B ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise inklusive Fuß am Pumpengehäuse Flansch-und Gehäuseabmessungen nach EN 733 Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40°C ist eine Glykolbeimischung von 20% bis 40% Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-/ Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol >40% bis max. 50% Volumenanteil und einer Medientemperatur von > + 40°C bis max. +120°C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Anschlussspannungen: 3~480 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10% 50/60 Hz Zubehör: Konsolen für Fundamentbefestigung Differenzdruckgeber-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1 IR-Monitor IR-Stick IF-Modul PLR IF-Modul LON IF-Modul Modbus IF-Modul BACnet IF-Modul CAN Serienmäßige Ausrüstung: Grüne-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Wahl der Regelungsart: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname) Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb) Zusatzfunktionen: Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integriertes Doppelpumpenmanagement für die Anwendung im Hosenrohr, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen, konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen, Zugriffssperre an der Pumpe, integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöseelektronik, serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen), IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerät Wilo-IR-Monitor und Wilo-IR-Stick, Steckplatz für Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebäudeautomation. Betriebsdaten Fördermedium Water Medientemperatur T -20 °C Umgebungstemperatur T 0 °C Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar Auslegungshinweis 16 bar bis 120°C, 13 bar bis 140°C Mindesteffizienzindex (MEI) 0.4 Motordaten Motor-Effizienzklasse IE5 Störaussendung EN 61800-3 Störfestigkeit EN 61800-3 Netzanschluss 3~380 V, 50/60 Hz Motornennleistung P2 22000 W Drehzahl max. nmax 2900 1/min Nennstrom IN 38,7 A Isolationsklasse F Schutzart Motor IP55 Motorschutz KLF integriert Werkstoffe Pumpengehäuse 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet Laufrad Gusseisen Welle rostfreier Stahl Wellendichtung AQ1EGG Einbaumaße Saugseitiger Rohranschluss DNs DN 100 Druckseitiger Rohranschluss DNd DN 80 Bestellinformationen Fabrikat Wilo Produktbezeichnung Stratos GIGA B 80/3-32/22 Gewicht netto ca. m 163 kg Artikelnummer 2196189
Price: 0.01 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0