Searched product:
Brand: TOOLCRAFT
Part number: TO-6861255
Name: TOOLCRAFT TO-6861255 Kronenmuttern M24 DIN 937 Stahl 25 St.
Description: ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 24 x 1,5
Price: 24.96 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB FL Trennst. Hya-Duo DFL Compact 2/4006-2 B, nach DIN 14462, 18,5 kW
Name: KSB FL Trennst. Hya-Duo DFL Compact 2/4006-2 B, nach DIN 14462, 18,5 kW
Description: KSB FL Trennst. Hya-Duo DFL Compact 2/4006-2 B, nach DIN 14462, 18,5 kW Art.Nr.: 29134533 Vollautomatische,anschlussfertige Feuer- löschtrennstation für Feuerlöschanwen- dung nach DIN 14462 in modularer Bauwei- se, bestehend aus einer Doppelpumpenan- lage mit redundanter Funktion inkl. Re servepumpe und einem Vorlagebehälter, auf gemeinsamen pulverbesch.Grundrahmen. Anlagenausstattung: - 2 vertikale Hochdruckkreiselpumpen Movitec VF, mit mediumberührten Teilen aus Edelstahl Rückflussverhinderer undAbsperrarmatur auf der Saug- und Druckseite je Pumpe abschließbar - Membrandruckbehälter auf der Drucksei- te als Steuerbehälter Druckschalter für die Druckhaltung - Pumpenschutz durch temperaturgesteuer- te Mindestmengenabnahme Verrohrung Aus Chrom-Nickel-Stahl Vorlagebehälter aus Polyethylen mit nicht kreisformigem freiem Überlauf nach DIN EN 13077 Typ AB, Entwässerungsan- schluss DN 100, m. integriertem Geruchs- verschluss, Nutzvolumen 540 Liter, Trinkwassernachspeisung über Schwimmer- ventil, Automatische Spüleinrichtung, Sensoren für Trockenlauf- und Überlauf- überwachung, Revisionsdeckel, Entleer- ungsstopfen Elektroschaltgerät: zwei komplette, elektrisch voneinander unabhängige, elektromechanische Steuer- ungen, bestehend jeweils aus: Haupt- schalter, gegen unbefugtes Betätigen ab- gesichert, Anzeigeleuchten für Betriebs- bereitschaft, Wassermangel, Störung, Be- trieb, Hand-Automatikschalter, Schaltuhr für 24-Std.-Funktionslauf und wöchentli- che Spülfunktion, Fern-Ein/Aus, Dreh- richtungsüberwachung und Phasenausfall- sicherung, Motorschutzeinrichtung im Brandfall nur als Meldung, Klemmleiste mit Kennzeichnung, Steckeranschlüsse für am Vorlagebehälter angebauten elektri- schen Ausstattungen. Meldung potentialfreie Kontakte für Was- sermangel, Schalterstellung Hand-Automa- tik, Überlauf Vorlagebehälter, Anforder- ung Pumpe durch Fern-Ein/Aus, Haupt- schalter betätigt (Option) Sammelstörmeldung Anschlussklemmen für potenzialfreie Kon- takt f. Trinkwasserabschottung zeitver- zögert(einstellbar), Steuerspannung 230 V (Option), Fern Ein/Aus Betriebsdaten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 8 bar zulässige Vordruck- schwankungen : +0,3/-0,2 bar (bei größeren Druckschwankungen Druck- minderer bzw. Druckregler vorsehen) Einschaltdruck : _________ bar Ausschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : G 2 Nennweite ds : DN 80 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Kohlegrafit Rohrleitung : Cr-Stahl Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 40/06-2 B Vorlagebehälter : Nutzvolumen 540 l Motor : KSB-Sondermotor Leistung P2 : 18,50 kW Einschaltart : Sanftanlauf Nennstrom : 31,80 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 22,00 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP55 Effizienzklasse : IE3 Anlagengewicht : 783,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hya-Duo D FL Baugröße: 2/4006-2 B Compact Artikelnummer: 29134533 EAN/GTIN: 4031932202602 Materialpreisgruppe: PR
Price: 30879.1 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0