Searched product:
Brand: PILZ
Part number: PNOZ-S7-C-24VDC-4N/O-1N/C
Name: PNOZ-S7-C-24VDC-4N/O-1N/C Manufactured by PILZ
Description: PNOZS7C24VDC4NO1NC SAFETY RELAY 24VDC 4NO/1NC DIN RAIL MOUNT 17.5MM
Category: Safety Systems
Price: 157.73 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: ABS
Part number: ABS_Hebeanlage_Sanimat_4002_100E_CB1.3_PE604C__10m__07575008
Name: ABS Hebeanlage Sanimat 4002 100E CB1.3 PE60/4C | 10m | 07575008
Description: ABS Hebeanlage Sanimat 4002 100E CB1.3 PE60/4C | 10m | 07575008 400 V, 50 Hz; 13,6 A; 370 l; max. 46 l/s; 75 mm Korngröße; 387 kg; 10 m Kabel Art.Nr.: 07575008 Hebeanlage Typ ABS Sanimat 4002 100E CB1.3 PE60/4 E 50EX Doppelhebeanlage gemäß DIN/EN 12050-1 bestehend aus: Korrosionsbeständiger Synthetik Sammelbehälter mit Revisionsöffnung, Entleerungsstutzen, Bodenbefestigung und elastischer Verbindung für Handmembranpumpe, Behälterabmessungen L/B/H = 1060/750/880 mm / Behältervolumen 370 Liter 4 Pumpenanschlußstutzen mit Kreiselkammerstütze je Pumpe3 Zulaufanschlußmöglichkeiten mit abgestuften Nennweiten für Steckmuffen nach DIN 19354 Horizontal: 1 x DN 100/150 Zulaufhöhe 700 mm 1 x DN 150/200 Zulaufhöhe 600 mm Vertikal: 1 x DN 100/150 Zulaufhöhe 880/810 mm 1 x Entlüftungsstutzen DN 70 1 x Staurohr, im Behälter eingelassen mit 2 x 10 m Steuerleitung Pumpen der EffeX-Reihe Typ XFP 100E CB1.3 PE60/4 E 50EXTauchmotorpumpe mit IE3 Premium-Effizienz Motor. Explosionsgeschützte Ausführung EExd II BT4 nach ATEX 94/9/EG ausgelegt für Dauerbetrieb bei Nass- und Trockenaufstellung ohne zusätzliche Kühlung. Pumpe gem. EMV-Richtlinie 2004/118/EG. Temperaturanstieg nach NEMA Klasse A. Motor zertifiziert gem. IEC60034-30. Der modulare Aufbau aus druckwasserdicht gekapseltem, voll überflutbarem Motor und der Hydraulik bilden ein kompaktes und robustes Blockaggregat. Steckbare und druckwasserdichte Kabeleinführung. Überwachung der Motortemperatur durch 3 Temperaturschalter (TCS). Stator nach Isolationsklasse H. Doppelte, drehrichtungsunahängige Gleitringdichtung. Leckageüberwachung durch Feuchtesensor (DI-System). Auswertegeräte für DI und TCS nicht enthalten. Leistungsdaten Fördermedium: Abwasser Mediumtemperatur: max. 40° C Förderstrom : max. 166 m³/h Förderhöhe: max. 20,5 m Hydraulikdaten Contrablock Plus: Wirkungsgrad nachstellbar Druckstutzen: DN 100 Saugstutzen: DN 100 Laufradform: Einkanallaufrad Laufradversion: .3 (Ø 225 mm) Freier hydr. Durchgang: 80 mm Max. Wirkungsgrad Hydraulik: 69,5 % Wirkungsgrad Motor bei P2Nenn: 89,83 % Motordaten Motorleistung elektr. (P1): 6,68 kW Motornennleistung (P2): 6,0 kW Betriebsspannung: 400 V 3~/50 Hz Spannungstoleranz: ± 10 % Nennstrom (IN): 13,59 A Anlaufstrom (bei DOL): 88,3 A Einschaltung: Direkt (DOL) oder Υ/Δ Drehzahl: 1.465 min-1 Kabeltyp: TECWATER S1BN8-F10G1,5 Kabellänge: 10 m (freies Kabelende) Schutzart: IP 68 Werkstoffe Motorgehäuse: GG25 / EN-GJL-250 Kreiselkammer: GG25 / EN-GJL-250 Laufrad : GG25 / EN-GJL-250 Bodenplatte: GG25 / EN-GJL-250 Motorwelle: 1.4021 (X 20 Cr 13) Fangbügel: 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Schrauben: 1.4401 (X5CrNiMo17-12) Gleitringdichtung (primär): SiC / SiC (sekundär): SiC / C Elastomere: NBR Deckanstrich (RAL 9005): 120µm / 2k-Epoxidharz Steueranlage Typ ABS CP 221 light mit Stern-Dreieckstarter Steuerung für 2 Pumpen bis 7,5 kW / Motor Nennstrom 13-17 A Stahlblechgehäuse für Wandmontage, IP 54, RAL 7035, Abmessungen: 600x600x220mm (BxHxT)>>Elektronisch/mechanischer Motorschutz Überwachung von Motortemperatur, Motorstrom und Dichtigkeit Niveaumessung mit 2-Leitersensor 4-20 mA mit analogem Eingang 4-20 mA (z.B. ABS Niveausonde) Hochwasserschwimmer Überlaufüberwachung "Mann vor Ortrdquo;-Eingang zur Unterdrückung eines Alarms wenn Station bemannt Eingang für Energie- und Regenmengenmessung Sicherungen für Pumpen, Mixer und interne Versorgung Ungleichmäßige Vertauschung wählbar (Verschleiß der Reservepumpe) Vorzugszeiten bei günstigen Energietarifen möglich Vorbereitet für Anschluss an ABS AquaWeb oder SCADA System. H-0-A-T Schalter Betriebs- und Störleuchten auf Display Hauptschalter Betriebsspannung 3/N/PE 400V, 50Hz Alle Verdrahtungen auf Reihenklemme, Leitungsverdrahtung beschriftet Notbetrieb über KS bei Ausfall des Controllers möglich. Inkl. ABS Steuermodul Typ: PC 242 Ausgeführt als moderne, kompakte Mikrocomputersteuerung. Anzeige der Betriebs- und Störanzeigen über ein animiertes 1,9 Zoll Vollgrafik-Farbdisplay bzw. LED-Piktogramme. Vor-Ort-Bedienung über Folientastatur, bzw. mittels Notebook über RS232-Serviceschnittstelle, Fernparametrierung und Fernkonfiguration über Modem (Option: CA521). Direktbedienung ohne zusätzliche Software, bei Verwendung eines Computers wird die auf Windows basierende Software AquaProg benötigt. Die Software kann auch zur Sicherung der Einstellungen auf einem PC verwendet werden. Ebenso können aufgelaufene Ereignisse, Alarme und geloggte Daten heruntergeladen und gesichert werden. Vor-Ort-Zugriffschutz über Passwort mit zwei Ebenen. Vordefinierte Standardsoftwaremodule: - Fernquittierung bei ausgelöstem thermischem Motorschutz bzw.Pumpen TCS (ThermoControlSystem) - abhängig von Schaltschrankausführung. - Möglichkeit der tarifabhängigen Pumpenansteuerung bei Nachtstromtarifen der EVU - Vertauschung der Einschaltreihenfolge mit drei verschiedenen Funktionen - Berechnung der Zulaufmenge, Ablaufmenge, Überlaufmenge und Pumpenkapazität - Ansteuerung ei
Price: 13718.24 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0