Searched product:
Brand: Manufactured_byBR
Part number: 8V1090.00-2
Name: 8V1090.00-2 Manufactured by B&R
Description: 8V1090002 SERVO DRIVE 3 PHASE LINE FILTER BRAKING RESISTOR ELECTRONIC RESTART INHIBIT 4 KW INPUT 3 X 400-480 VAC / 10 KVA / 50/60 HZ OUTPUT 8.8-6.6 AMP / 3 X 0-400-480 VAC / 0-500 HZ 4 PLUG-IN SLOTS
Category: Servo Products
Price: 2919.43 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: KSB
Part number: KSB_Druckerhöhung_Hyamat_V_44003-2_B_m._4_Pumpen_Movitec_VF_403-2_11_kW
Name: KSB Druckerhöhung Hyamat V 4/4003-2 B m. 4 Pumpen Movitec VF 40/3-2, 11 kW
Description: KSB Druckerhöhung Hyamat V 4/4003-2 B m. 4 Pumpen Movitec VF 40/3-2, 11 kW Art.Nr.: 48246964 KSB Druckerhöhungs- / Feuerlöschanlage Hyamat V mit Booster Control Advanced gemäß DIN 1988 (DIN EN 806) Standard-Frequenzumformer und Stetigreg- ler zur stufenlosen Drehzahlregelung der Grundlastpumpe sind im Schaltschrank in- tegriert, konstanter Versorgungsdruck am Verbraucher,Kompaktbauweise, anschluss- fertig, Einschaltung druckabhängig, Aus- schaltung bedarfsabhängig, elastische Aufstellung aller Pumpen. Anlagenausstattung: vert. Hochdruckkreiselpumpen Movitec V mit mediumberührten Teilen a. Edelstahl, Normgleitringdichtung,KSB-Sonder-Moto- ren, Verrohrung aus Chr-Ni-Stahl,Armatu- ren aus Gussmessing/Messing,ab Hyamat 32 AMRI-Rückschlagklappe Gehäuse GG, Flügel Edelstahl, je Pumpe 1 Rückflussverhinde- rer u. 2 Absperrarmaturen nach DIN/DVGW, Membrandruckbehälter 8 l auf der Druck- seite als Steuerbehälter v. jeder Pumpe durchströmt, nach DIN 4807-5,für Trink- wasser zugelassen, Absperrarmatur mit Entleerung,Drucktransmitter auf der End- druckseite (PN 16) mit Funktionsüberwa- chung Life-Zero, 4-20 mA, mit Absperrar- matur und Entleerung als Einstellhilfe, Druckanzeige über Manometer (Istdruck) Vordruckanzeige > 0,5 bar ü. Manometer Pumpen schwingungsgedämpft auf Grund- platte montiert für Anlagen mit Movitec 2B, 4B, 6B, 10B und 15B, Anlagen mit hö- henverstellbaren Füßen und Gummieinlage (lose mitgeliefert) für Anlagen mit Movitec 25B, 40B, 60B und 90B, vorberei- tet f. Aufbau einer Vollverkleidung Ausstattung Schaltschrank mit Booster Control Advanced: Schaltschrank IP54,EMV-Funkentstörgrad B CE-Bescheinigung,Haupt-(Reparatur)schal- ter abschließbar, Pumpensteuer- u. über- wachungsgerät m. grafischem Display,Mel- deleuchten für Betriebsbereitschaft u. Störung der Anlage Stand- ard-Frequenzumformer im Schaltschrank, Einstellmöglichkeiten am Display: - Basiseinstellungen (Sprache,Einheiten) - Konfiguration (Pumpenzahl, Vordruck- überwachung, Jockeypumpenfunktion) - Hauptparameter (Sollwert,Einstellungen zum Frequenzumformerbetrieb, Sensor- einstellungen, AutoReset, Pumpenbe- grenzung, Timer-Funktionen) Technische Daten: Fördermedium : ___________________ Mediumtemp. max. : 70 (25 n. DVGW) oC Reservepumpe : ___________________ Förderstrom Anlage : ______________ m3/h Förderstrom Pumpe : ______________ m3/h Förderhöhe Pumpe : ______________ m Förderhöhe bei(Q=0): ______________ m min. vorh. Vordruck: _________ bar max. vorh. Vordruck: _________ bar max. zul. Vordruck : 10 bar Einschaltdruck : _________ bar zul.Anlagenenddruck: 16 bar Nennweite ss : DN150 Nennweite ds : DN150 Pumpengehäuse : Edelstahl Gleitringdichtung : SiC / Hartkohle Rohrleitung : Edelstahl Anzahl Pumpen : 4 Baureihe Pumpe : Movitec VF Baugröße Pumpe : 4003-2 B Motor : KSB Sondermotor Leistung P2 : 11,00 kW Einschaltart Grundlastpumpe : Sanftanlauf am FU übrige Pumpen bis 4 kW : direkt ab 5,5 kW : Stern/Dreieck Nennstrom : 19,30 A Motordrehzahl : 2900 1/min Gesamtanschl.Lstg. : 54,20 kVA Betriebsspannung : 3ph 400 V Netzfrequenz : 50 Hz Motorschutzart : IP 55 Effizienzklasse : IE 3 Anlagengewicht : 1090 kg Fabrikat: KSB Baureihe: Hyamat V Baugröße: 4/4003-2 B Artikelnummer: 48246964 EAN/GTIN: 4031932277396 Materialpreisgruppe: 71
Price: 27453.16 EUR

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0