Searched product:
Brand: Siemens Installation
Part number: 6ES7138-4FC01-0AB0
Name: Siemens Modul 6ES7138-4FC01-0AB0
Description: Siemens Modul 6ES7138-4FC01-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 4 F-DI/3 F-DO DC 24V/2A PROFIsafe, 30mm Baubr. bis Kategorie 3 (EN954-1)/SIL2 (IEC 61508)/PLD (ISO 13849), auch verwendbar in PROFINET-Konfiguration mit IM 151-3 HF Siemens Hersteller Nr. 6ES71384FC010AB0 EAN Nr. 4025515077329 Hersteller Nummer: 6ES7138-4FC01-0AB0 EAN Nummer: 4025515077329 Hersteller: Siemens Installation
Price: 536.56 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Siemens Elektronikmodul 24VDC/2A 6ES7138-4FC01-0AB0
Part number: 6ES71384FC010AB0
Name: Siemens Elektronikmodul 24VDC/2A 6ES7138-4FC01-0AB0
Description: SIMATIC DP, Elektronikmodul f. ET200S, 4 F-DI/3 F-DO DC 24V/2A PROFIsafe, 30mm Baubr. bis Kategorie 3 (EN 954-1)/ SIL2 (IEC61508)/PLD (ISO13849), auch verwendbar in PROFINET- Konfiguration mit IM 151-3 HF SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist. Die Module können entweder direkt an eine ET 200S IM mit CPU Funktionalität gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200S kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature/ HS High Speed) zur Verfügung. Der Vorteil des ET 200S Systems liegt in der einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen. Durch das sog. Hot Swapping werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine deutlich erhöht. Technische Daten Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0 V Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0 V Versorgungsspannung bei DC 20,4..28,8 V Spannungsart der Versorgungsspannung DC Anzahl der digitalen Eingänge 4 Digitale Eingänge konfigurierbar Ja Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja Eingangsstrom bei Signal 1 3,5 mA Zulässige Spannung am Eingang -30..30 V Art der Eingangsspannung DC Art des Digitalausgangs ohne Ausgangsstrom 2 A Art der Ausgangsspannung DC Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein Mit optischer Schnittstelle Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja Unterstützt Protokoll für CAN Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein Unterstützt Protokoll für ASI Nein Unterstützt Protokoll für KNX Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein Unterstützt Protokoll für LON Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Ja Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein Funkstandard GPRS Nein Funkstandard GSM Nein Funkstandard UMTS Nein IO-Link Master Nein Systemkomponente Ja Schutzart (IP) IP20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss Verzögerungszeit bei Signalwechsel 2,6..3,4 ms Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja Tragschienenmontage möglich Ja Wand-/Direktmontage möglich Nein Fronteinbau möglich Nein Rack-Montage möglich Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja SIL nach IEC 61508 2 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level d Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne Breite 30 mm Höhe 81 mm Tiefe 52 mm Lieferzeit: 24-30 Wochen (Wird für Sie bestellt) Versand (DE): 6,90 EUR Versandtyp: Paketdienst Versandgebiet: (EU) Art.Nr.: 6ES71384FC010AB0 GTIN/EAN: 4025515077329 Hersteller: Siemens Mehr Artikel von: Siemens Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben
Category: Industriesteuerungen SPS: Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Price: 571.08 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1