Searched product:
Brand: Rittal
Part number: SK3304540
Name: Rittal SK3304540 SK Blue e cooling unit, Wall-mounted, 1.1 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Sheet steel, WHD: 400x950x260 mm
Description: Material: Sheet steel Colour: RAL 7035 Protection category IP to IEC 60 529: External circuit IP 34 Internal circuit IP 34 Supply includes: Nano-coated condenser Integral electric condensate evaporation Fully wired ready for connection (plug-in terminal strip) Drilling template Assembly parts Packs of: 1 pc(s). EAN: 4028177322943 Customs tariff number: 84158200 eCl@ss 5.1: 27180704 eCl@ss 7.0: 27180704 ETIM 6.0: EC000855 Total cooling output to DIN EN 14511: L 35 L 35 at 50 Hz: 1.1 kW L 35 L 35 at 60 Hz: 1.25 kW L 35 L 50 at 50 Hz: 0.98 kW L 35 L 50 at 60 Hz: 0.9 kW Air throughput (unimpeded air flow): External circuit: 900 m³/h Internal circuit: 600 m³/h Rated operating voltage: 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz Dimensions: Width: 400 mm Height: 950 mm Depth: 260 mm Temperature control: e-Comfort controller (factory setting +35°C) Temperature range: Operation (environment): +10°C...+55°C Setting range: +20°C...+55°C Refrigerant/cooling medium: Refrigerant: R134a Quantity: 325 g Power consumption Pel: L 35 L 35 at 50 Hz: 0.64 kW L 35 L 35 at 60 Hz: 0.79 kW L 35 L 50 at 50 Hz: 0.73 kW L 35 L 50 at 60 Hz: 0.9 kW Rated current (max.): At 50 Hz: 2.8 A At 60 Hz: 2.9 A Start-up current max.: At 50 Hz: 11.5 A At 60 Hz: 12.7 A Pre-fuse: Motor circuit-breaker: 6.3 A...10 A A Permissible operating pressure (p. max.): 28 bar Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 to DIN EN 14511: 1.72 Weight/pack: 40 kg Type: SK 3304.540
Category: Electrics
Price: 1728.73 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Rittal
Part number: Rittal Kühlgerät TopTherm Midi Dachaufbau,750Watt SK 3359.500
Name: Rittal Kühlgerät TopTherm Midi Dachaufbau,750Watt SK 3359.500
Description: Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e, Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW, Nutzkühlleistung L35L35 bei 50Hz: .77, Farbe: RAL 7035, Lieferumfang: Nanobeschichteter Verflüssiger, Integrierte elektrische Kondensatverdunstung, Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste), Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Beschreibung: Energieeffiziente Blue e Dachaufbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung. Breite 597 mm Höhe 417 mm Tiefe 380 mm Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 - 230 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 - 230 V Betriebsspannung bei DC 230 - 230 V Spannungsart AC Mit Temperaturregelung ja Funktion Master/Slave ja Mit Heizungsfunktion nein Nutzbares Kühlvermögen bei 35/35 °C 77 W Ausführung sonstige
Category: Industriematerial: Schaltschränke Gehäuse
Price: 0 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0