Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2866763
Name: Phoenix Contact 2866763 unité d'alimentation d'énergie
Description: Phoenix Contact 2866763 unité d'alimentation d'énergie (2866763, 4046356113793) in 'Piles et alimentations électriques' > 'Unités d'alimentation d'énergie': Order best price offe<supplier> for Phoenix Contact 2866763 unité d'alimentation d'énergie direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Electricity supply, Switching power supply: DIN rail switching power supply
Price: 266.06 EUR
Supplier country: FRA

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2866763
Name: Phoenix Contact Stromversorgung - QUINT-PS/1AC/24DC/10A, 240W (2866763)
Description: Produkt­beschrei­bung QUINT POWER Stromversorgungen mit höchster Funktionalität Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen löst QUINT POWER Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten. Das zuverlässige Starten schwieriger Lasten erfolgt mittels der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Dank der einstellbaren Spannung sind alle Bereiche von 5 V DC ... 56 V DC abgedeckt. Technische Daten: Eingangsdaten AC-Betrieb Eingangsnennspannungsbereich: 100 V AC ... 240 V AC 110 V DC ... 250 V DC Eingangsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC 90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 300 V DC) Eingangsspannungsbereich AC: 85 V AC ... 264 V AC Eingangsspannungsbereich DC: 90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 300 V DC) Spannungsfestigkeit max.: 300 V AC Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC Einschaltstromstoß: < 15 A Einschaltstromstoßintegral (I2t): < 1,5 A2s Frequenzbereich AC: 45 Hz ... 65 Hz Frequenzbereich DC: 0 Hz Netzausfallüberbrückungszeit: > 36 ms (120 V AC) > 36 ms (230 V AC) Stromaufnahme: 2,2 A (120 V AC) 1,3 A (230 V AC) 2,5 A (110 V DC) 1,2 A (220 V DC) Nennleistungsaufnahme: 302 VA Schutzbeschaltung: Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter Leistungsfaktor (cos phi): 0,85 Einschaltzeit typisch: < 0,15 s Eingangssicherung: 10 A (träge, intern) Zulässige Vorsicherung: B10 B16 AC: Zulässige Vorsicherung DC: DC: Geeignete Sicherung vorschalten Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz: 10 A ... 20 A (AC: Charakteristik B, C, D, K) Ableitstrom gegen PE: < 3,5 mA Ausgangsdaten Wirkungsgrad: > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerten) Ausgangscharakteristik: U/I Nennausgangsspannung: 24 V DC ±1 % Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet): 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) Nennausgangsstrom (IN): 10 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) POWER BOOST (IBoost): 15 A (-25 °C ... 40 °C dauerhaft, UOUT = 24 V DC) Selective Fuse Breaking (ISFB): 60 A (12 ms) Magnetische Sicherungsauslösung: B2 / B4 / B6 / C2 / C4 Derating: 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Rückspeisefestigkeit: max. 35 V DC Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP): < 35 V DC Regelabweichung: < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) Restwelligkeit: < 50 mVSS (bei Nennwerten) Kurzschlussfest: ja Ausgangsleistung: 240 W Verlustleistung Leerlauf maximal: 9,1 W Verlustleistung Nennlast maximal: 22 W Anstiegszeit: < 0,05 s (UOUT (10 % ... 90 %)) Parallelschaltbarkeit: ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung Serienschaltbarkeit: ja Signal: DC-OK, aktiv Beschreibung des Ausgangs: UOUT > 0,9 x UN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Einschaltstrom maximal: ≤ 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Signal: DC-OK, potenzialfrei Beschreibung des Ausgangs: Relaiskontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt geschlossen Schaltspannung maximal: 30 V AC 24 V DC Einschaltstrom maximal: 0,5 A 1 A Dauerlaststrom: ≤ 1 A Signal: POWER BOOST, aktiv Beschreibung des Ausgangs: IOUT < IN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Ausgangsspannung: + 24 V DC Einschaltstrom maximal: 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Signal: DC-OK, aktiv Beschreibung des Ausgangs: UOUT > 0,9 x UN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Einschaltstrom maximal: ≤ 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Signal: DC-OK, potenzialfrei Beschreibung des Ausgangs: Relaiskontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt geschlossen Schaltspannung maximal: 30 V AC 24 V DC Einschaltstrom maximal: 0,5 A 1 A Dauerlaststrom: ≤ 1 A Signal: POWER BOOST, aktiv Beschreibung des Ausgangs: IOUT < IN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Ausgangsspannung: + 24 V DC Einschaltstrom maximal: 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Signal: DC-OK, aktiv Beschreibung des Ausgangs: UOUT > 0,9 x UN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Einschaltstrom maximal: ≤ 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Signal: DC-OK, potenzialfrei Beschreibung des Ausgangs: Relaiskontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt geschlossen Schaltspannung maximal: 30 V AC 24 V DC Einschaltstrom maximal: 0,5 A 1 A Dauerlaststrom: ≤ 1 A Signal: POWER BOOST, aktiv Beschreibung des Ausgangs: IOUT < IN: High-Signal Schaltspannungsbereich: 18 V DC ... 24 V DC Ausgangsspannung: + 24 V DC Einschaltstrom maximal: 20 mA (kurzschlussfest) Dauerlaststrom: ≤ 20 mA Anschlussdaten LED Signalisierung Signalisierungsarten: LED aktiver Schaltausgang Relaiskontakt Signalausgang: DC-OK, aktiv Statusanzeige: UOUT > 0,9 x UN: LED "DC OK" grün Hinweis zur Statusanzeige: UOUT < 0,9 x UN: LED "DC OK" blinkt IOUT < IN: LED leuchtet Signalausgang: DC-OK, potenzialfrei Statusanzeige: UOUT > 0,9 x UN: LED "DC OK" grü
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 261.06 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1