Searched product:
Brand: Festo
Part number: 11689
Name: H-1/4-B H-1/4-B (11689) Rückschlagventil
Description: Festo: H-1/4-B H-1/4-B (11689) Rückschlagventil (11689, 4052568002398) in 'Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile' > 'Rückschlagventile H, HA, HB': Order best price offe<supplier> for H-1/4-B H-1/4-B (11689) Rückschlagventil direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Sanitary fittings, Check valve: Pneumatic check valve
Price: 37.14 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Doepke
Part number: Doepke Fi-Schutzschalter 09116895 / Type B+ DFS4016-4/0,30
Name: Doepke Fi-Schutzschalter 09116895 / Type B+ DFS4016-4/0,30
Description: Funktion Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ B+) zur Realisierung der Schutzmaßnahme ?Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung? in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410, VDE 0160 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Diese Geräte erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B+ gemäß IEC 60755. Die hierfür integrierte Auswerteeinheit benötigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ? 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennt dieser RCCB lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 20 kHz bei einer max. Auslöseschwelle von 420 mA. Im Vergleich zu Geräten mit der Charakteristik B SK bieten Geräte mit der Charakteristik B+ daher einen gehobenen Brandschutz, d. h. einen Brandschutz auch bei Fehlerströmen mit Frequenzen oberhalb der Bemessungsfrequenz. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100, Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Da der Auslösestromfrequenzgang bei RCCB des Typs B+ bei gleichem Bemessungsfehlerstrom deutlich unter der Kennlinie eines RCCB mit SK-Charakteristik verläuft, setzt ihre Anwendung geringere Ableitströme in der zu überwachenden Anlage voraus. Eigenschaften allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz Erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften V VDE 0664-110 hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 08396-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A geringe Baugröße für alle Bemessungsströmehohe Kurzschlussfestigkeitbeidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und SchienenanschlussSchaltstellungsanzeigeSichtfenster für BeschriftungsetikettenMultifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" Neutralleiter in Standardausführung links, vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Montageart Schnellbefestigung auf TragschieneEinbaulage beliebig Einspeisung vorzugsweise von oben Einsatzgebiete Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern. Hinweise geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. Polzahl 4 Bemessungsspannung 440 V Bemessungsstrom 16 A Bemessungsfehlerstrom 0.3 A Montageart DIN-Schiene (REG) Fehlerstrom-Typ B+ Selektiver-Typ nein Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10 kA Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 0.5 kA Stoßstromfestigkeit 3 kA Frequenz 50 Hz Zusatzeinrichtungen möglich ja Schutzart (IP) IP20 Baugröße (nach DIN 43880) 4 Breite in Teilungseinheiten 4 Einbautiefe 69 mm Kurzzeitverzögerter Typ ja
Category: Elektromaterial: Installations Reiheneinbaugeräte
Price: 363.45 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0