Searched product:
Brand: Schneider Electric
Part number: A9Z21440
Name: Schneider Electric iID RCD/FI, 40A, 30mA Acti 9
Description: Bestellen Sie Schneider Electric iID RCD/FI, 40A, 30mA Acti 9 A9Z21440 oder weitere Fehlerstrom-Schutzschalter online bei RS Components.
Category: Fehlerstrom-Schutzschalter
Price: 64.652 CHF
Supplier country: CHE

Found product:
Brand: Schneider Electric
Part number: A9Z21440
Name: schneider electric a9z21440 fi-schalter 4-polig 40a 30ma typ a
Description: Beschreibung:Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 4-polig, Nennstrom 40A, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (= 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Berühren, z.B. bei Isolationsfehlern (= 100mA, = 300mA). Fehlerschutz in Baustromverteilern (500mA). Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Fehlerstromschutzschalter iID erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.Merkmale:Polzahl=4Bemessungsspannung=400 VBemessungsstrom=40 ABemessungsfehlerstrom=30 mABemessungsisolationsspannung Ui=500 VBemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp=6 kVMontageart=DIN-SchieneFehlerstrom-Typ=ASelektiver-Typ=neinKurzzeitverzögerter Typ=neinKurzschlussfestigkeit (Icw)=10 kAStoßstromfestigkeit=0,25 kAFrequenz=50/60 HzZusatzeinrichtungen möglich=jaMit Verriegelungsvorrichtung=jaSchutzart (IP)=IP20Breite in Teilungseinheiten=4Einbautiefe=50 mmUmgebungstemperatur während des Betriebs=25..60 °CVerschmutzungsgrad=3Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig=1..25 mm²Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig=1..35 mm²
Category: Fehlerstromschutzschalter
Price: 19.75 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1