Searched product:
Brand: Siemens
Part number: 3RV20111AA20
Name: Siemens 3RV2011-1AA20 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 1.1 - 1.6 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x
Description: Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.<br>Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.<br>Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.<br>Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.<br>Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.<br>Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Price: 66.66 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: SIEMENS
Part number: 5SV1316-7KK16
Name: Ihre Einstellungen
Description: Produktinformation: FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C16 Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde. Elektrisch gezündete Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmitteln - der Schutz wird vor allem durch schnelles Abschalten erreicht. Die Siemens FI-Schutzschalter 5SV zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. 2. Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den FI-Schutzschalter. 6. Seien Sie normgerecht geschützt: Die Fehlerstrom-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit. Technische Daten: Polzahl: 2 Polzahl / Anmerkung: 1P+N Auslösecharakteristikklasse: C Leistungsschalter / Grundtyp: 5SV1 Überspannungskategorie: III Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter: ja Produktausstattung / Berührungsschutz: ja halogenfrei: ja silikonfrei: ja Spannung: Stoßstromfestigkeit / bei (8/20) µs: 1kA Versorgungsspannung:- bei AC / Bemessungswert: 230 V - für Prüfeinrichtung / minimal: 195 V Spannungsart: AC Strom / bei AC / Bemessungswert: 16A Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert: 50 Hz Schaltvermögen: gemäß EN 60898 / Bemessungswert: 6 kA gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert: 10 kA Bemessungsfehlerschaltvermögen (Im) / gemäß IEC 61009-1: 4,5kA Energiebegrenzungsklasse: 3 Verlustleistung: Verlustleistung je Pol: 1,7 W Strom: Auslösefehlerstrom / Bemessungswert: 30 mA Anschlüsse: anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 bis 16 mm² Mechanischer Aufbau: Abmessungen BxHxT: 18 x 90 x 77mm Einbautiefe: 70 mm Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 1 Einbaulage: beliebig Nettogewicht: 117g Umgebungstemperatur: -25 bis +55 Grad Celsius, -40 bis +75 Grad Celsius Schutzart: IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern Weitere Technische Daten siehe Herstellerdatenblatt unter Dokumentationen. weiterlesen...
Category: Elektromaterial 
Price: 35.5 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0