Searched product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2866310
Name: Phoenix Contact Stromversorgung TRIO-PS/1AC/24DC/5
Description: Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 ATechnische DatenSpannungsart der VersorgungsspannungAC1. Ausgangsspannung24..29,5 V2. Ausgangsspannung22,5 VMax. Ausgangsstrom 15 AAusgangsspannung einstellbar JaNennwert Ausgangsspannung 124 VNennwert Ausgangsstrom 15 AKurzschlussfest JaBemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz85..240 VBemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz100..264 VAusgangsspannung geregelt JaLeistungsaufnahme189 VALeistungsabgabe120 WStabilisiert JaAusführung des elektrischen AnschlussesSchraubanschlussTragschienenmontage möglich JaWandmontage möglich NeinGeeignet für Reiheneinbau NeinBreite in Teilungseinheiten2,2Einbaubreite40 mmEinbauhöhe130 mmDirektmontage möglich NeinBreite40 mmHöhe130 mmTiefe120,9 mmGeeignet für Sicherheitsfunktionen JaSIL nach IEC 61508ohnePerformance Level nach EN ISO 13849-1ohneSchutzart (IP)IP20 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 2866310 | GTIN/EAN: 4046356046640 | Hersteller: Phoenix Contact | Mehr Artikel von: Phoenix Contact |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Gleichstromversorgung
Price: 123.97 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Phoenix Contact
Part number: 2866310
Name: Phoenix Contact Stromversorgung - TRIO-PS/1AC/24DC/ 5A, 120W (2866310)
Description: Produkt­beschrei­bung TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz. Das robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich sorgen für hohe Versorgungssicherheit. Technische Daten: Eingangsdaten AC-Betrieb Eingangsnennspannungsbereich: 100 V AC ... 240 V AC Eingangsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) Derating: < 90 V AC (2,5 %/V) Eingangsspannungsbereich AC: 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) Spannungsfestigkeit max.: 300 V AC Spannungsart der Versorgungsspannung: AC Einschaltstromstoß: < 15 A Einschaltstromstoß: integral (I2t)1,1 A2s Frequenzbereich AC: 45 Hz ... 65 Hz Netzausfallüberbrückungszeit: > 20 ms (120 V AC) > 110 ms (230 V AC) Stromaufnahme: 1,65 A (120 V AC) 0,9 A (230 V AC) Nennleistungsaufnahme: 189 VA Schutzbeschaltung: Transientenüberspannungsschutz; Varistor Leistungsfaktor (cos phi): 0,72 Einschaltzeit typisch: < 1 s Eingangssicherung: 3,15 A (träge, intern) Zulässige Vorsicherung: B6 B10 B16 Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz: 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) Ableitstrom gegen PE: < 3,5 mA Ausgangsdaten Wirkungsgrad: 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) Ausgangscharakteristik: U/I Nennausgangsspannung: 24 V DC ±1 % Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet): 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) Nennausgangsstrom (IN): 5 A (UOUT = 24 V DC) Derating: 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K) Rückspeisefestigkeit: 35 V DC Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP): < 35 V DC Last kapazitiv maximal: unbegrenzt Aktive Strombegrenzung: ca. 10 A (bei Kurzschluss) Regelabweichung: < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) Restwelligkeit: < 20 mVSS Ausgangsleistung: 120 W Schaltspitzen Nennlast: < 30 mVSS Verlustleistung Leerlauf maximal: 1,1 W Verlustleistung Nennlast maximal: 18 W Anstiegszeit: < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) Parallelschaltbarkeit: ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung Serienschaltbarkeit: ja Anschlussdaten Eingang Anschlussart: Schraubanschluss Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 2,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2 mm² Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5 mm² Leiterquerschnitt AWG min: 24 Leiterquerschnitt AWG max: 14 Abisolierlänge: 9 mm Schraubengewinde: M2,5 Anzugsdrehmoment min: 0,4 Nm Anzugsdrehmoment max: 0,5 Nm Ausgang Anschlussart: Schraubanschluss Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 2,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2 mm² Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5 mm² Leiterquerschnitt AWG min: 24 Leiterquerschnitt AWG max: 14 Abisolierlänge: 9 mm Schraubengewinde: M2,5 Anzugsdrehmoment min: 0,4 Nm Anzugsdrehmoment max: 0,5 Nm LED Signalisierung Signalisierungsarten: LED Betriebsspannungsanzeige: LED grün Signalausgang Statusanzeige: LED "DC OK" grün Hinweis zur Statusanzeige: UOUT > 21,5 V: LED leuchtet Elektrische Eigenschaften Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) Isolationsspannung Ausgang/PE: 500 V DC (Typpr.) Isolationsspannung Eingang/PE: 2 kV AC (Typpr.) 2 kV AC (Stückpr.) Artikeleigenschaften Produkttyp: Stromversorgung MTBF (IEC 61709, SN 29500): > 2031000 h Isolationseigenschaften Schutzklasse: I (mit PE-Anschluss) Überspannungskategorie: III Verschmutzungsgrad: 2 Maße Breite: 40 mm Höhe: 130 mm Tiefe: 115 mm Einbaumaß Einbauabstand rechts/links: 0 mm / 0 mm Einbauabstand oben/unten: 50 mm / 50 mm Montage Montageart: Tragschienenmontage Montagehinweis: anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm Einbaulage: waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 Schutzlackiert: nein Materialangaben Farbe: aluminium Gehäusematerial: Metall Ausführung der Gehäuse: Stahlblech verzinkt Ausführung der Seitenteile: Aluminium Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 85 °C Klimaklasse: 3K3 (nach EN 60721) Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) Schock: 15g je Raumrichtung, nach IEC 60068-2-27 Vibration (Betrieb): < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Category: Verteilerbau: Schaltnetzteile und Weitbereichs-Schaltnetzteile
Price: 121.47 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1