Searched product:
Brand: FAG FAG FAG×Kugellager FAG×Wälzlager FAG×Drehbewegungskomponenten
Part number: 6002-C-Z
Name: Rillenkugellager / einreihig / 60xx-C / Z Spaltdichtung / 60xx-C-Z / ähnlich DIN 625-1 / FAG
Description: [d] Innendurchmesser(mm): 15 | [D] Aussendurchmesser(mm): 32 | [B] Breite(mm): 9 | -: - |
Category: Mechanische Komponenten>
Price: 3.47 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Weishaupt
Part number: 600247
Name: Öl-Feuerungsautomat LMO44.255 C2 220-240V/50-50Hz
Description: Siemens Öl-Feuerungsautomat LMO44.255 C2 ohne Klemmensockel. Für Warmlufterzeuger geeignet. Ersetzt Feuerungsautomat LOA 44.252 A27 (600213) 220-240V/50-50Hz Eigenverbrauch: 12VA Temperaturbereich: -20° bis +60°C. Vorspülzeit: 25 Sekunden Durchlüftungszeit: 26 Sekunden Vorzündzeit: 25 Sekunden Nachzündzeit: 5 Sekunden Sicherheitszeit TSA: 5 Sekunden Schutzart IP40 durch Einbau sicherstellen Mikrocontrollergesteuerte Ölfeuerungsautomaten zur Inbetriebsetzung, Überwachung und Steuerung von Ölgebläsebrennern in intermittierender Betriebsweise. Öldurchsatz kleiner 30kg/Std. Die LMO... übernehmen die Inbetriebsetzung und Überwachung von 1- oder 2-stufigen Ölgebläsebrennern im intermittierendem Betrieb. Die Flammenüberwachungerfolgt bei gelbbrennender Flamme mit Photowiderstandsfühler QRB..., bei blaubrennender Flamme mit Blauflammenfühler QRC.... Die Feuerungsautomaten LMO... sind baugleich mit LOA... bezüglich Gehäuseabmessungen, Anschlusstechnik sowie Flammenfühlern. - Ölbrenner mit Gebläse nach EN 267- Feuerungsautomaten für Ölzerstäubungsbrenner in Monoblockausführung nach EN 230- LMO44... für ortsfeste Warmlufterzeuger- Unterspannungserkennung- Elektrische Fernentriegelung- Überbrückungskontakt für Ölvorwärmer- Zeitüberwachung für Ölvorwärmer- Exakte und reproduzierbare Programmzeiten durch digitale Signalverarbeitung- Kontrollierte Intermittierung nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb- Repetitionsbegrenzung- Mehrfarbige Anzeige von Störungs- und Betriebsmeldungen Installationshinweise: Verlegen Sie die Hochspannungszündkabel immer separat mit möglichst großem Abstand zum Gerät und anderen Kabeln Installieren Sie Schalter, Sicherungen und Erdung gemäß den örtlich gültigen Vorschriften Überschreiten Sie die maximal zulässige Strombelastung nicht Die Steuerausgänge dürfen von außen keine Netzspannung erhalten. Bei einer Funktionsprüfung der vom Automaten gesteuerten Brennerkomponenten (Brennstoffventile o.ä.) darf der LMO... grundsätzlich nicht angeschlossen sein. Phasen- und Neutral- bzw. Mittelpunktleiter dürfen nicht vertauscht angeschlossen werden Fühlerströme: Mess-Schaltung: Alternativ kann zur Fühlerstrommessung auch das Diagnosetool OCI400 / ACS400 verwendet werden. Hierzu entfällt der Anschluss des DC-Mikroampèremeters.
Category: Weishaupt Ersatzteile
Price: 220 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0