Searched product:
Brand: Eaton Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC120)
Part number: 139546
Name: Eaton Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC120)
Description: Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Standardgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 225 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 386 A, gekapselt: Ith= 275 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 707 A, gekapselt: Ith= 636 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 70 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 150 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 51 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 110 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM1000-XHI¿, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: WechselstrombetätigungTechnische DatenHerstellerprogrammMoeller seriesBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz100..120 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz100..120 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 VSpannungsart zur BetätigungACBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V356 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V225 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V110 kWBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V164 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V90 kWBemessungsbetriebsleistung NEMA111 kWGeeignet für Reiheneinbau NeinAnzahl der Hilfskontakte als Schließer2Anzahl der Hilfskontakte als Öffner2Anschlussart HauptstromkreisSchienenanschlussAnzahl der Schließer als Hauptkontakte3 | Lieferzeit: 3-4 Wochen (Wird für Sie bestellt) | Versand (DE): 6,90 EUR | Versandtyp: Paketdienst | Versandgebiet: (EU) | | Art.Nr.: 139546 | GTIN/EAN: 4015081363247 | Hersteller: Eaton | Mehr Artikel von: Eaton |
Category: Niederspannungsschaltgeräte: Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Price: 819.95 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Eaton (Moeller)
Part number: 139546
Name: Eaton (Moeller) Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC1
Description: Eaton (Moeller) Leistungsschütz 110kW/400V/AC-3 DILM225A/22(RAC120) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 100 ...120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 100 ...120V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 356A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 225A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 110kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 164A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 90kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schienenanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Category: Leistungsschütz, AC-schaltend
Price: 755.54 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1