Searched product:
Brand: KÄRCHER
Part number: 4.622-025.0
Name: KÄRCHER
Description: Zuendtrafo Nur fuer
Price: 176.09 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Doepke
Part number: 09134998
Name: Doepke 9134998 FI-Schutzschalter DFS4 040-4/0,03-BSK
Description: Funktion Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ B) zur Realisierung der Schutzmaßnahme ?Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung? in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410, VDE 0160 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Diese Geräte erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die hierfür integrierte Auswerteeinheit benötigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ? 50 V ist.Fehlerströme vom Typ A werden netzspannungsunabhängig erkannt.Des Weiteren erkennt dieser RCCB lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertrifft er deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B.Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100, Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Der Frequenzgang des Auslösestromes der SK-Charakteristik ist so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen, z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz, mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz, abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A), nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Eigenschaften hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10 / VDE 0664-100E allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen &ne, 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A geringe Baugröße für alle Bemessungsströmehohe Kurzschlussfestigkeitbeidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und SchienenanschlussSchaltstellungsanzeigeSichtfenster für BeschriftungsetikettenMultifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" Neutralleiter in Standardausführung links, vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Montageart Schnellbefestigung auf TragschieneEinbaulage beliebig Einspeisung vorzugsweise von oben Einsatzgebiete Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern. Hinweise geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
Category: Installation: REG, Sicherungen, Verteiler, Zähler
Price: 284.24 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0