(DEC totalizacao do tempo semenergia no periodo de um mes), assim como o e o numero de vezes que oconsumidor tem o seu suprimento descontinuado (FEC total de vezes em quehouve falta de energia). Esses parametros de qualidade sao fatores que podemresultar em multas e penalidades as empresas do setor eletrico, o queassociadas a continuidade do faturamento, as faz preferir os trabalhos com linhase circuitos energizados (trabalhos sob tensao eletrica) ou o trabalho nasproximidades de partes energizadas, geralmente com condutores nus de forma anao interromper o fornecimento as unidades servidas pelo mesmo circuitoeletrico.Sao trabalhos identificados como em Linha viva, o que difere totalmente dostrabalhos nas instalacoes de consumo, que permitem a desenergizacaoindividualizada e nao o trabalho energizado, a nao ser para a identificacao decircuitos e manobras.Diferentemente do SEP, nas instalacoes industriais, os circuitos em reparo oumanutencao sao habitualmente desenergizados para a maioria dos trabalhos doseletricistas, mesmo porque nao ha possibilidade de que um equipamento funcionesem que seu suprimento seja pleno. A parada de uma ou outra maquina com suatotal desenergizacao nao implica necessariamente a parada das demais maquinas,que podem seguir operando normalmente, ja que sao supridas por circuitosindependentes, em configuracao predominantemente radial.Nas instalacoes de consumo industrial, comercial e instalacoes prediais, em quesao usados eletrodutos e caixas, com condutores isolados, se impoe comopremissa basica o desligamento para os trabalhos de substituicao de pecas emodificacoes de manutencao eletrica industrial. Ja nas instalacoes do SEP(setor eletrico), essas intervencoes sao praticadas sistematicamente comequipamentos energizados pelas razoes ja exposta.Na proxima edicao, o tema continuara a ser abordado nesta coluna.Fonte:Revista O Setor Eletrico Ano 6 Edicao 71Dezembro de 2011====================================================================================================================================================================================================================================Desenergizacao das Instalacoes Eletricas PAINEL NR-10 - DESENERGIZACAO DAS INSTALACOES A desenergizacao e considerada uma medida de protecao coletiva prioritaria pela NR-10, conforme consta no item 10.2.8.2, pois permite controlar o risco eletrico, de forma a garantir a seguranca e a saude do trabalhador. Alias, e uma pratica internacional, pois um servico que pode ser realizado com a instalacao desenergizada nao deve ser feito de outra forma. A desenergizacao nao e o simples desligamento, mas sim a supressao da energia eletrica da instalacao, Por isso, frequentemente, o trabalho em instalacoes desenergizadas e chamado de "trabalho sem tensao". A propria NR-10 distingue a diferenca entre a instalacao desenergizada e a desligada no item 10.5.4, quando determina que os servicos executados em instalacoes eletricas desligadas, mas com possibilidade de energizacao, por qualquer meio ou razao, devem vender ao item 10.6 - ou seja, uma instalacao sem possibilidade de energizacao por qualquer meio ou razao. E o que e uma instalacao energizada? A resposta esta no item 10.6.1 da NR-10, que a define como instalacao eletrica com tensao igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua. Deve-se observar que a tensao pode "aparecer" na instalacao por diversas razoes. Esse conceito e importante e sera util na definicao do aterramento temporario. A desenergizacao e um procedimento estabelecido na NR-10, utilizado para garantir que a instalacao nao sera reenergizada por qualquer meio ou razao. A instalacao desenergizada apresenta nivel de seguranca muito superior ao da desligada,