barra antipanico onde houver;c) corrimaos em escadas e rampas, inclusive os corrimaos centrais;d) dimensoes da base e espelho dos degraus;e) porcentagem de inclinacao das rampas;f ) as lotacoes dos ambientes;g) delimitacao fisica da area de publico em pe;h) dimensoes dos camarotes (quando houver);i) dimensoes das cadeiras fi xas (dobraveis ou nao)e o espacamento entre as mesmas;j) indicar o revestimento do piso;l) indicar os equipamentos de som;m) localizacao do grupo motogerador;n) localizacao dos blocos autonomos;o) indicar a sinalizacao de piso;p) juntar o memorial de calculo de dimensionamento de lotacao e saidas de emergencia em centrosesportivos e de exibicao.8) Pressurizacao de escada de seguranca (IT no 13):a) sala do grupo motoventilador;b) localizacao do ponto de captacao de ar;c) detectores de acionamento do sistema;d) localizacao da central de deteccao de incendio;capitul capitulo 1 51 o 1 51 2/28/05 3 2/28/05 3:35:13 PM :35:13 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos52e) localizacao da fonte alternativa de energia dosistema;f ) grelhas de insufl amento;g) caminhamento dos dutos;h) localizacao do grupo motogerador;i) janela de sobre pressao;j) apresentacao esquematica do sistema em corte;l) acionadores manuais dos motoventiladoreslocalizados na sala do grupo motoventilador eno local de supervisao predial com permanenciahumana constante;m) elementos de compartimentacao de risco (parede e porta corta-fogo) da sala do grupo motoventilador;n) antecamara de seguranca e indicacao da portaestanque quando a sala do grupo motoventiladorestiver localizada em pavimento que possa causarrisco de captacao de fumaca de um incendio;o) juntar o memorial de calculo de vazao e pressaodo sistema de pressurizacao da escada;p) juntar o memorial de calculo de vazao e pressao do sistema de pressurizacao do elevador deemergencia (quando houver exigencia).9) Carga de incendio nas edifi cacoes e areas derisco (IT no 14):a) indicar a carga de incendio especifi ca para asocupacoes nao listadas na IT no 14 Carga deincendio nas edifi cacoes e areas de risco;b) juntar o memorial de carga de incendio (quandonecessario).10) Controle de fumaca (IT no 15):a) entrada de ar (aberturas, grelhas, venezianas einsufl acao mecanica);b) exaustoes naturais (entradas, aberturas, grelhas,venezianas, claraboias e alcapoes);c) exaustores mecanicos;d) dutos e pecas especiais;e) registro corta-fogo e fumaca;f ) localizacao dos pontos de acionamento alternativo do sistema;g) localizacao dos detectores de incendio;h) localizacao da central de alarme/deteccao deincendio;i) localizacao da casa de maquinas dos insufl adorese exaustores;j) localizacao da fonte de alimentacao, quadros ecomandos;l) juntar o memorial de dimensionamento e descritivo da logica de funcionamento do sistema decontrole de fumaca.11) Iluminacao de emergencia (IT no 18):a) os pontos de iluminacao de emergencia;b) quando o sistema de iluminacao de emergenciafor alimentado por grupo motogerador (GMG)que nao abranja todas as luminarias da edifi cacaoe areas de risco, devem ser indicadas as lumina-rias a serem acionadas em caso de emergencia;c) o reservatorio de combustivel do GMG e suacapacidade, bem como as dimensoes do dique decontencao;d) o posicionamento da central do sistema;e) fonte alternativa de energia do sistema;f ) quando o sistema for abrangido por GMG, deveconstar em Projeto Tecnico a abrangencia, autonomia e sistema de automatizacao;g) duto de entrada, duto de saida, parede corta-fogoe porta corta-fogo da sala do GMG quando omesmo estiver localizado em area com risco decaptacao de