Artigos Tecnicos Blogs SYSTEM302 - Sistema de Controle de Processos Premios e Reconhecimentos Medicao de Pressao e Vazao Medicao de Temperatura Medicao de Densidade Medicao de Nivel Posicionadores de Valvula Manutencao e Diagnostico Suporte Tecnico SMAR Junte-se a Nos! Suporte Noticias Treinamento Solucoes de Industrias Fale Conosco Pesquisar Unidade Movel PATS SMAR CollectionIncreva-se para o SMAR RSS FeedPortugues | English | EspanolPortugues | English Proximos Treinamentos ABRIL TC-125- Treinamento em Instrumentacao Basica para Controle de Processos TC-204- Treinamento SYSTEM302 Manutencao FOUNDATION Fieldbus TC-205- Treinamento Operacional em Planta Didatica PD-3 TC-330- Treinamento em Configuracao & Manutencao de Sistema AuditFlowMAIOTC-127- Treinamento em Controlador Logico TC-211- Treinamento em Controlador Programavel HSE DF75 TC-227- Treinamento em SYSTEM302 Aplicado a Tecnologia Foundation Fieldbus TC-228- Treinamento em SYSTEM302 Aplicado a Tecnologia PROFIBUS JUNHOTC-123 - Treinamento em Controle Automatico de ProcessosTC-210 - Treinamento em SYSTEM302 Manutencao PROFIBUSTC-212 - Treinamento em SYSTEM302 Visao Geral da Tecnologia PROFIBUS SMAR Software Faca o download dos software disponiveis para os produtos SMAR.SMAR Firmwares Verifique todas as versoes de firmwares disponiveis para os produtos SMAR.Certificados de Produtos SMARVeja a lista completa de Certificados disponiveis para os produtos da SMAR.Biblioteca de Arquivos de Produtos SMARDownload os arquivos deDD, DTM e GSD dos produtos SMAR (protocolos HART, FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA)Sempre fornecendo Solucoes Confiaveis Disponibilidade e Competencia 24hAssistencia TecnicaInstalacao e MontagemPre-Comissionamento e ComissionamentoTestes de MalhasStart - UpOperacao AssistidaRevisoesMetrologiaTreinamentoConsultoria em ProjetosPlano Diretor de Automacao <![if !vml]><![endif]> Ruidos e Interferencias em instalacoes PROFIBUSIntroducaoEste breve material nos mostra pontos importantes em relacao as interferencias e ruidos que prejudicam a comunicacao PROFIBUS e que podem ser uteis durante a fase de comissionamento/startup e manutencao de uma rede PROFIBUS. Interferencia em cabosO grau de interferencia em cabos vai depender de uma serie de fatores como projeto, construcao e caracteristicas dos mesmos, bem como de sua interacao com outros elementos da rede PROFIBUS (conectores, equipamentos, terminais, outros cabos, blindagem, etc.), alem de certos parametros do sistema e propriedades do ambiente. Ha uma variedade de fatores que limitam o desempenho de transmissao de sinais digitais associados aos cabos e que devem ser considerados no projeto e utilizacao destes, tais como: atenuacao; ruido que pode ser: ruido diferencial (caracteristico dos circuitos); ruido longitudinal (por interferencia devida a cabos de potencia); ruido de linha Gerado por uma fonte eletromagnetica Efeito Corona, Ruido de Linha e Centelhamento ruido impulso; diafonia (crosstalk); distorcoes por atraso de propagacao; jitter Em instalacoes PROFIBUS, as tensoes que ultrapassam as condicoes normais de operacao, sao conhecidas como "surge" e aparecem de forma transitoria, podendo afetar o comportamento da rede. Vale lembrar que, como toda rede fieldbus, tem-se a troca de dados e o mais importante e se garantir a integridade dos dados, garantindo a seguranca operacional da planta. Quanto maior o tronco e as derivacoes da rede PROFIBUS, maior sera a amplitude de transientes justamente pela exposicao a diferenca de potencial de terra. Dano significante tambem pode ser causado em equipamento conectado por cabos relativamente curtos se os circuitos ou componentes forem particularmente sensiveis. Em algumas situacoes, dependendo da energia, podem-se ter danos serios nas instalacoes e equipamentos. Figura 1