Foi realizada a inspecao nas redes de Agua Pluvial (AP) de uma industria de bebidas no RS, com o objetivo de identificar a origem de contaminacao com Efluente Industrial (EI), indicado por indices de DBO e DQO alterados, bem como identificacao de defeitos na rede.Foram identificadas caixas de inspecao que coletavam EI, e atraves da inspecao visual remota verificou-se sua conexao com as redes AP, originando a contaminacao referida.Atraves da videoinspecao, constatou-se tambem que a movimentacao de solos que ocorre no terreno em que situa-se a planta industrial ocasiona o desencaixe das manilhas de conducao da rede AP, gerando a percolacao atraves do solo, do fluido passante nas tubulacoes. A mesma movimentacao, agravada pela referida percolacao, apresenta tambem riscos estruturais as edificacoes, que ja apresentam evidencias de danos estruturais.Ao final da inspecao, foi gerado relatorio de inspecao, de 7 paginas, contendo imagens coletadas em campo. Foram contratados os servicos de engenharia para acompanhar os testes e correcoes realizados pela empresa Global Leak Detection nas instalacoes de uma clinica cirurgica de alto padrao da regiao metropolitana. A situacao alegada pelo cliente era de que as instalacoes da rede de gases medicinais - N2O, O2, e Ar comprimido - nao estavam retendo a pressao nos ensaios de estanqueidade realizados pela fornecedora de gases medicinais. Visto que as instalacoes eram novas, foram chamados o engenheiro civil responsavel pela obra e o executante da instalacao da rede, bem como os instaladores das estativas das salas cirurgicas. Todos alegaram ter realizado os devidos testes por ocasiao da conclusao de seus trabalhos, e nao ter verificado defeitos.Os objetivos do acompanhamento deste trabalho foram: (a) Verificar a conformidade das instalacoes com a norma ABNT NBR 12188/03; e (b) Acompanhar os ensaios nao destrutivos realizados pela empresa contratada e suas intervencoes corretivas, para garantir a conformidade com as normas ABNT NBR 15183/10 e NBR 15345/06.Em relacao ao item (a), verificou-se que foram respeitados em geral as recomendacoes da norma tecnica que rege estas instalacoes, com algumas pequenas nao conformidades, quais sejam o codigo de cores utilizado para identificar o fluido passante nas tubulacoes, e o contato direto entre metais de diferentes potenciais eletroquimicos, potencializando a oxidacao precoce da tubulacao de cobre.Com respeito ao item (b), acompanhou-se os ensaios de estanqueidade e constatou-se a manutencao da pressao durante o periodo de ensaio recomendado na norma, apos 3 intervencoes corretivas em trechos da rede.Ao final da inspecao, foi gerado laudo tecnico de 9 paginas apontando todas as irregularidades encontradas, as acoes corretivas adotadas e confirmando a execucao dos testes recomendados nas normas tecnicas vigentes. Sem duvida o assunto de combustiveis fosseis e um tema de ampla abrangencia e complexidade, sobre o qual muitos enfoques podem ser dados. Neste post serao abordados apenas alguns pontos, para incentivar o leitor a reflexao e (talvez) revisao de alguns conceitos.O combustivel denominado "fossil" pode ser definido como um "deposito de hidrocarbonetos, como petroleo, carvao mineral e gas natural, derivado dos restos (fosseis) acumulados de antigas plantas e animais, utilizado como combustivel".(The American Heritage Science Dictionary).Esta definicao e um pouco simplista no que tange ao modo como