carga externa a partir da energizacao da bobina.Os normalmente fechados, ao contrario, tem seus contatos fechados, ou seja, ligados, quando o rele esta desenergizado. Quando a bobina recebe corrente eletrica, os contatos se abrem e interrompem a circulacao de corrente pela carga externa. Usa-se esse tipo de rele para desligar uma carga externa ao fazer uma corrente percorrer a bobina do rele.O central, ou C, e o contato comum dos reles. No momento em que o contato NA fecha, e a circulacao de corrente por ele e interrompida, e com o C que se estabelece a conducao eletrica, da mesma forma pode ser feito com o NF. Esse tipo de contato e comum aos normalmente fechados e normalmente abertos, por isso, contato C.Esquema construtivo de um rele eletromecamico VantagensCada dispositivo eletrico deve ser aplicado em uma instalacao dimensionada para ele, levando em conta as caracteristicas e as peculiaridades de cada circuito. Mas, em termos gerais, existem algumas vantagens em utilizar reles ao inves de outros equipamentos eletricos com acao semelhante. Uma dessas e que eles podem ser energizados com correntes muito pequenas, comparada a corrente que o circuito controlado utiliza nominalmente. Dessa forma, eles sao utilizados para controlar correntes eletricas de grande intensidade usando uma pequena corrente eletrica. Isso e importante porque em muitas aplicacoes o valor de corrente circulante e tao alto que o controle com outros tipos de dispositivos eletricos ficaria. Essa caracteristica permite que circuitos de altas correntes sejam controlados diretamente.Um rele permite ainda que seja acionado mais de um circuito ao mesmo tempo com um unico sinal. Entre outras caracteristicas do dispositivo, pode-se destacar que os sinais de saida sao isolados e independentes dos sinais de entrada; a tensao da bobina pode ser diferente, muito menor que a dos contatos; alem de poder controlar sinais de corrente continua por meio de tensao alternada, assim como o inverso. CONTATORESComo um dispositivo mecanico de manobra, o contator pode estabelecer, conduzir e interromper correntes eletricas em condicoes normais de cargas como motores, iluminacao, banco de capacitores, resistencias e circuitos auxiliares, etc. Assim, a partir de um circuito de comando, ele faz o controle de cargas em um circuito de potencia.O contator e o dispositivo de manobra mais utilizado na industria e nas instalacoes eletricas prediais, sejam publicas ou privadas. E um dispositivo de manobra que permite, por exemplo, a partida direta de motores assincronos trifasicos, suportando uma corrente de partida varias vezes maior que a designada, conta Olimpio Correa.Assim como os reles, estes tambem sao chaves originalmente eletromagneticas que, com o processo de evolucao tecnologica que a area tecnica experimentou em meados do seculo passado, desenvolvendo e aprimorando a eletronica, passaram a ser fabricados tambem com sistema de funcionamento eletronico, como no caso do contator de estado solido, por exemplo.Os contatores sao constituidos para realizarem um elevado numero de manobras em corrente nominal. Esse numero, para contatores mecanicos, varia conforme o tipo de carga ligada ao dispositivo, especialmente devido aos efeitos de arco sobre as pecas de contato durante a operacao e ao desgaste dos contatos.Visao de corte de um contador