e constituido de corpo interno, quefica em contato direto com a agua, por isso deve ser feito de materiaisresistentes a corrosao, como cobre e aco inoxidavel. A peca tambem recebeisolamento termico, com os mesmos materiais do coletor, instalados entre ocorpo interno e externo, para mitigar qualquer perda de calor. O corpo externo,em aluminio, aco galvanizado ou carbono pintado, protege o isolamento termicode intemperies.O termostato instaladono reservatorio cumpre duplo papel, pois alem verificar a temperatura da agua no seu interior, vai acionar aresistencia eletrica nos dias de baixa insolacao. O reservatorio termico eapoiado e fixado em suportes e uma tampa lateral faz a vedacao.CIRCULACAO DA AGUAA circulacao da agua no sistema podeser por termossifao ou forcada, diz Marcelo Mesquita, que continua: No casodo termossifao, com a variacao da temperatura da agua, ha uma mudanca dedensidade. Por ter menor densidade, a agua quente setorna mais leve em relacao a fria. Com isso a agua quente sobe naturalmentepara o reservatorio termico. Para ter a circulacao por termossifao, enecessario verificar as condicoes do local da instalacao, para garantir queeste processo possa ocorrer. Ja na circulacao forcada, a agua e bombeada pelosistema.No aquecimento de piscina, oprincipio de funcionamento e similar e as principais diferencas estao no dotipo de coletor. Neste caso, sao os coletores abertos, geralmente de polimerossinteticos de plastico ou borracha, como polipropileno, polietileno, EPDM, umavez que a temperatura necessaria fica em torno de 30C. No caso das piscinas, enecessario tambem o bombeamento da agua para circulacao entre a piscina e oscoletores. A piscina e considerada um tanque, como um tipo de reservatoriotermico, compara.AQUECIMENTO AUXILIARO SAS pede atencao em epocas do anocom baixa insolacao, quando sao utilizados recursos de compensacao termica.Para regioes com historico de geadas, uma valvula termica anticongelante einstalada a fim de evitar que a agua do coletor vire gelo. Em dias com nivelde insolacao insuficiente para aquecimento da agua, alguns sistemas possuem oCDT - Controle Digital Diferencial de Temperatura. O dispositivo acionaautomaticamente o aquecimento auxiliar eletrico existente dentro dosreservatorios, para complementacao da temperatura. Para aqueles que nao dispoemderesistencia eletrica, a compensacao da temperatura erealizada por um simples chuveiro eletrico instaladono ponto de uso, ligado pelo usuario somente quando necessario, explicaMesquita.Entre os sistemas auxiliares deaquecimento, os mais utilizados sao aqueles que empregam o gas ou aeletricidade, e devem atender as exigencias e caracteristicas de projeto para ovolume de agua quente especificado. De maneira simples, nas casas de programashabitacionais como o Minha Casa, Minha Vida e CDHU-SP, a solucao adotada para osistema auxiliar foi a instalacao de um chuveiro eletrico no ponto de banho.Simples e economico, diz o secretario executivo do Dasol, destacando que jaexistem no mercado chuveiros inteligentes que avaliam a temperatura de entradada agua no chuveiro e complementam automaticamente essa temperatura para onivel de conforto desejado, programado pelo usuario.Ja em projetos e aplicacoes maiores,a decisao de utilizacao por um dos tipos de sistema e uma analise complexa eenvolve avaliacao de custos dos energeticos, caracteristicas do projeto,disponibilidade e facilidade de instalacao nas condicoes da obra. Nao ha umasolucao definida e absoluta, cabendo avaliacao tecnica por especialistas, comoas empresas participantes do Programa Qualisol Brasil, sugere.Recomendamos