falta de energia e a ligacao do grupo gerador. Um grupo gerador de emergencia, de partida totalmente automatica e com controle de parada tambem automatica, necessitara, dependendo do seu tamanho, de 10 a 30 segundos para entrar em operacao e assumir o suprimento de energia. Adotando-se condicoes especiais, como aquecimento do ambiente, pre aquecimento do oleo lubrificante e da agua de resfriamento, este tempo podera ser reduzido de 5 a 10 segundos. Alguns consumidores teriam problemas serios, mesmo com este tempo reduzido. Ex. Transmissoes de televisao, sistema de radar de aviao, centro de processamento de dados, etc. Para tais casos sao utilizados grupos geradores short-break, com tempo de interrupcao de 0,2 a 0,5 segundos aproximadamente, e grupos geradores no-break, que operam sem quaisquer interrupcoes. Dividem-se em:a) Sistemas de standby Emergencia: Os sistemas de emergencia geralmente sao instalados conforme as necessidades de seguranca publica e por imposicao legal. Normalmente eles destinam-se ao fornecimento de energia e iluminacao em curtos periodos com tres propositos: permitir a evacuacao segura de edificios, suporte a vida e a equipamentos criticos para pessoas que requerem cuidados especiais, ou para sistemas de comunicacoes criticas e locais usados para seguranca publica. Os requisitos de normas normalmente especificam o equipamento de carga minima a ser servido.b) Standby Legalmente Exigidos: Os sistemas standby exigidos por lei geralmente sao instalados por imposicao de requisitos legais de seguranca publica. Estes sistemas normalmente destinam-se ao fornecimento de energia e iluminacao por curtos periodos onde necessario para evitar acidentes ou facilitar as operacoes de combate a incendios. Em geral, as exigencias normativas especificam o equipamento de carga minima a ser servido.c) Standby Opcional: Os sistemas Standby Opcionais geralmente sao instalados onde a seguranca nao e um fator critico mas a falta de energia pode causar perdas de negocios ou receitas, interrupcao de processos criticos, ou causar inconveniencias ou desconfortos. Estes sistemas normalmente sao instalados em centros de processamento de dados, fazendas, edificios comerciais/industriais e residencias. O proprietario do sistema pode selecionar as cargas a serem conectadas ao sistema. Alem de proporcionar uma fonte standby de energia em caso de falta de energia da rede normal de eletricidade, os sistemas de geracao local tambem sao utilizados para os seguintes fins.Classificacao de Energia PrimeEspera-se que os grupos geradores classificados como Prime funcionem durante um numero ilimitado de horas e o grupo gerador e considerado a fonte principal de energia para cargas variaveis, de modo que a classificacao Prime geralmente representa 90% da classificacao Standby A classificacao de energia prime e aplicada no fornecimento de energia eletrica no lugar da energia adquirida comercialmente. O numero de horas de operacao permitido por ano e ilimitado para aplicacoes de carga variavel, porem e limitado para aplicacoes de carga constante, como descrito abaixo. (Equivalente a Energia Prime de acordo com a norma ISO8528 e a Energia de Sobrecarga de acordo com as normas ISO3046, AS2789, DIN6271 e BS5514.)Energia Prime com Tempo Ilimitado de Funcionamento: Principal: Grupos geradores classificados neste regime sao disponiveis para acionamento de cargas variaveis por um periodo ilimitado de tempo, respeitando-se os intervalos de manutencao determinados pelos fabricantes. Sao