do desligamento.- Ideal para alimentar somente equipamentos que possuam fontes chaveadas, tais como, videos, computadores etc.Principais Marcas:- NHS, SMS, SENUS, Microsol, APC, Rag Tech, Enermax, BMI, Force Line, Lark etc.Nobreak s Centrais ou para uso profissionalOs No Break s Centrais possuem, como principal desvantagem, o preco de aquisicao se, comparados aos precos dos Nobreak s individuais.Possuem como principal vantagem a protecao dos equipamentos a ele conectados, pois, isolam a rede eletrica da concessionaria, gerando e controlando sua propria energia que alimentara as cargas.Uma outra vantagem que podemos citar e a do baixo indice de defeitos, pois, um Nobreak central, com raras excecoes, funciona sem defeito por mais de 3 anos, ou seja, ate o momento da substituicao das baterias por desgaste natural.Vantagens:- Garante melhor protecao das cargas por isolacao e geracao propria da energia que sera entregue a carga.- Pode ser utilizado para grandes autonomias, pois, seu carregador e projetado para alimentar grandes quantidades de baterias.- Permite alimentar de sistemas de informatizados, uma grande variedade de cargas, tais como, motores, transformadores, iluminacao, etc.- Permite ser alimentado por Grupo Motor Gerador.- Baixo custo de manutencao.Desvantagens:- Custo elevado de aquisicao.- Possibilidade remota, mas possivel, de paralisacao total do sistema em caso de defeito grave que nao permita o funcionamento de outras duas fontes alternativas do proprio Nobreak que sao dotados de chave de by pass automatico e de by pass manual.Configuracoes de Mercado:- Sao encontrados nas potencias de 1.5 Kva a 20 Kva Monofasicos e Tri-Monos e de 25 a 800 kVA na configuracao Trifasica.- As potencias mais comuns sao: 3, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 Kva etc.- Geralmente possuem baterias externas ao proprio gabinete, pois, podem ser utilizados para interligar um ou mais bancos de baterias em paralelo.Sao Indicados:- Para usuarios que possuem equipamentos de consideravel valor economico.- Para usuarios que possuem servidores de rede profissionais.- Para usuarios que necessitam de grandes autonomias.- Para usuarios que utilizam Grupo Gerador de Energia como fonte alternativa a energia eletrica da concessionaria.- Proprio para alimentar equipamentos interligados em uma mesma rede eletrica.- Para usuarios que possuem mais de 10 Micros em sua empresa, onde a frequencia de defeitos e o custo de manutencao dos equipamentos individuais tornam-se onerosos.- Para usuarios que nao podem sofrer interrupcao durante o funcionamento, pois, a interrupcao momentanea ou a paralisacao das atividades dentro do horario de atendimento, resulta em grandes prejuizos diretos ou indiretos aos seus clientes e a sociedade, ensejando perda de produtividade, de faturamento ou, ainda, de riscos a vida humana.- Corretamente dimensionados, sao ideais para alimentar equipamentos com carga indutiva, tais como, motores, transformadores, lampadas etc.Principais Macas:- APC, SENUS, Lacerda, SMS, Logmaster, Engetron, CP Eletronica, RTA, PHD, CM, Amplimag etc.A aplicacao destes parametros no momento da aquisicao ou mudanca da estrutura ja em funcionamento, sao condicoes basicas para se obter os melhores resultados na utilizacao de um ou de outro tipo de equipamento, uma vez que, ambos os tipos, foram projetados para atender as exigencias do mercado, no entanto, ha que se respeitar as limitacoes tecnicas de