Os beneficios do Ultrassom aplicados a area eletrica.Atualmente, a grande preocupacao das areas de manutencao das empresas e manter o fornecimento de energia eletrica de maneira estavel e sem interrupcoes.Uma falha eletrica no sistema de potencia pode ser devastador financeiramente para uma empresa.Em nossa atual situacao economica, torna-se imperativo reduzir ao maximo os prejuizos decorrentes de falhas eletricas. Este conjunto de artigos ira mostrar como o ultrassom pode ser uma ferramenta capaz de revelar falhas ocultas em equipamentos, prevenindo as falhas e reduzindo as interrupcoes e paradas programadas para manutencao. O tamanho dos equipamentos eletricos foram reduzidos ao logo dos anos. Subestacoes que exigiam muito metros quadros de area construida foram substituidos por modernos cubiculos, com isolacao a gas SF6 ou vacuo, tornando a metodologia de manutencao tradicional obsoleta.Como resultado, sao necessarias novas tecnicas e procedimentos.Com o advento de dispositivos acusticos, tais como como o Ultrassom e termografia, aumentam a confiabilidade e seguranca das instalacoes, alem de reduzir o risco que os trabalhadores enfrentam durante manobras e intervencoes no sistema eletrico.O grande beneficio para o sistema e a identificacao de falhas e defeitos potenciais dentro dos componentes eletricos. Cada vez mais esta sendo possivel uma deteccao precoce das falhas, reduzindo os tempos de manutencoes corretivas nos sistemas.O teste de ultrassom em equipamentos eletricos ja amadureceu no mercado como uma ferramenta fantastica para diagnosticos precoces.Apesar de ainda existir alguma resistencia ao uso da tecnica, cada vez mais os setores de manutencao estao se valendo desta tecnologia para aumentar a confiabilidade de seus sistemas. Como sabemos, este instrumento e particularmente util para a deteccao de problemas envolvendo alta tensao, mas frequentemente estamos identificando problemas na baixa tensao tambem. Isto e interessante, porque nao ha muito tempo, o consenso entre os profissionais da industria era que anomalias envolvendo ultrassom nao poderiam ocorrer na baixa tensao. No entanto, ha uma opiniao diferente hoje resultante dos muitos exemplos onde arco, trilhamento, vibracao, ou folga mecanica foram encontrados nestes equipamentos.Inspecoes de ultra-som podem ser realizadas em equipamentos eletricos abertos ou enclausurados (baixa, media e alta tensao).Descargas eletricas, tais como formacao de arco, trilhamento ou, em tensoes mais altas, o corona, tem o potencial de criar falhas levando o sistema a uma interrupcao. Alem disso, os problemas de compatibilidade eletromagnetica geram impacto em nossas redes de comunicacao. Em equipamentos fechados, se nao forem identificados, essas condicoes podem se tornar uma fonte de um incidente com arco voltaico, o que pode resultar em ferimentos graves ou morte. Como funciona a deteccao ultra-sonica de falhas eletricasArcos,trilhamento, eletroerosao e corona produzem ionizacao que perturba as moleculas de ar ao seu redor. Um ultra-som detecta sons de alta frequencia produzidos por estas emissoes e os traduz para baixo, nas faixas audiveis. Cada tipo de emissao tem um som caracteristico, que e ouvido em fones de ouvido enquanto a intensidade do sinal e observado em um painel de display. Esses sons podem ser registrados e analisados por meio de um software de analise espectral, para um diagnostico mais preciso. Normalmente, equipamentos eletricos devem ficar em silencio, embora alguns equipamentos como transformadores podem produzir um