Esta se questionando Como faco para Limpar meu ar condicionado Split?Este material ajudara para que voce mesmo limpe seu ar condicionado split. Especificamos alguns itens para lhe ajudar:- Porque limpar os filtros do ar condicionado split;- Limpeza do filtro de carvao ativado e filtro HEPA;- Limpeza de filtro de nylon;- Unidade interna: Controle remoto, tampa, painel frontal;- Unidade externa: condensadora;- Dicas de reinstalacao e cuidados diversos.Se voce tiver duvidas, dicas, informacoes extras, videos, etc. Voce pode entrar em contato comigo pelo formulario ou deixando um comentario.Porque Limpar?Quando os filtros de ar ficam sujos, reduzem o desempenho do produto e piora a qualidade de ar que voce respira.Limpar 1 vez no mes ou com maior frequencia se necessario.Atencao com a Tomada! E preciso desligar o Condicionador de Ar e retirar o cabo eletrico da tomada antes de efetuar a limpeza.UNIDADE INTERNA(Controle remoto, Tampa e Painel frontal)- Use um pano seco para limpar a unidade interna e o controle remoto.- Se a unidade interna estiver muito suja, utilize um pano umedecido com agua limpa-la.- O painel frontal da unidade interna pode ser removido para lavar. Retire-o com cuidado. seque-o com um pano seco e macio.Cuidados!- Se a unidade interna estiver muito suja, utilize um pano umedecido com agua para limpa-la sem produtos quimicos.- Nao utilize, lixas ou polidores para limpar a unidade.Filtros1o Passo Remocao do Filtro- Abra levemente o painel frontal para ter acesso aos filtros;- Segure no puxador do filtro de ar e levante-o um pouco para desencaixa-lo do suporte do filtro2o Passo Limpeza dos Filtros de Carvao Ativado e HEPA-Verifique se existe Filtro de Carvao Ativado (lado esquerdo) ou Filtro HEPA (lado direito). Apenas alguns modelos possuem esses filtros e retire-os antes de lavar os Filtros de nylon;- O modo de remocao e instalacao desses Filtros e diferente entre os modelos;- Nao podem ser lavados com agua: limpe-os utilizando aspirador de po ousubstitua-os;- Limpe os filtros de carvao ativado e HEPA uma vez no mes e troque-os por outro a cada 4 ou 5 mesesCuidados!- Nao usar agua, Limpar apenas com aspirador de po.3o Passo Limpeza dos Filtros de Nylon- Passe aspirador de po;- Lave com agua morna ou fria, e se necessario utilizar sabao neutro;- Seque bem as pecas a sombra;Cuidados!- Nao utilize, lixas ou polidores para limpar a unidade;- Nao utilize produtos quimicos;- Nao lavar com agua acima de 40C, Danifica os filtros e pecas plasticas em geral4o Passo Reinstalacao- Nao ligar o Ar Condicionado sem os filtrosUNIDADE EXTERNACondensadora- As serpentinas de troca de calor e aberturas do painel da unidade externa devem ser verificadas periodicamente;- Se obstruidas com sujeira ou fuligem, o trocador de calor e as aberturas do painel podem se limpos a vapor,por profissionais competentes;- Limpar a poeira, folhas e detritos;- Caso ocorra algum ponto de ferrugem na unidade externa, aplique um pouco de tinta esmalte sintetico para previnir o seu alastramento;Obs.:- Serpentinas sujas ou entupidas reduzirao a eficiencia de operacao do sistema e causarao maiores custos operacionais, e consumo de energia. Vindo do oriente esse ar condicionado e um tanto diferente e ao mesmo tempo inteligente.