Blog Morare NewsE nao e que me esqueci de encerrar os calculos matematicos malucos que acompanhavam o andamentos das obras durante os meses de construcao. Abaixo nossas famosas estatisticas. Projetos >> 100%Servicos Preliminares >> 100%Fundacoes >> 100%Estrutura >> 100%Alvenaria Torre Um >> 100%Alvenaria Torre Dois >> 100%Instalacoes >> 100%Revestimento Interno >> 100%Revestimento Externo >> 100%Pintura >> 100%Flores, aqui nao!E como nem tudo sao flores na vida da PDG / Goldfarb, jamais vou poder considerar que nosso predio foi 100% entregue, confira o porque nas novas estatisticas apos a entrega das chaves, ou melhor, as novas notas!!!Atendimento Pos Venda >> Nota 0Piso do banheiro >> Nota 0Piso da Cozinha >> Nota 0Azulejo da Cozinha >> Nota 4Azulejo do Banheiro >> Nota 2Paredes retas >> Nota 0Paredes tortas >> Nota 10Guarita do estacionamento >> Nota 0Hall de entrada das torres >> Nota 0Tamanho da quadra >> Nota 5Paisagismo >> Nota 7Pomar >> Nota ZEROOOOOOOOOAlguem conseguiu ver alguma fruta la?Pomar e flores nao tem! Mas horta tem!!!Voces ja viram que temos um gigantesco pe de tomate em nossa estacionamento?Sao inumeros tomates, bem grandes por sinal, porem nao podemos come-los... como nosso solo e contaminado, o risco de eles ter gosto de gasolina ou etanol e grande!!! E voce?- Vai viajar de verdade ou so no pensamento?- Vai passar o Natal e Ano Novo em Morare House?- Nao esqueca de aproveitar a sacada e tirar belas fotos!Fui_me! Um dos assuntos mais questionados dessa semana foi a questao de aprovar ou nao aprovar a vistoria das areas comuns de nosso empreendimento.Em busca de mais informacoes, fui ate o Blog do empreendimento Apice Freguesia aonde a vistoria nao foi aprovada. Confira algumas informacoes:RELACAO DOS ITENS PRIORITARIOS APONTADOS NA VISTORIA1) PARA RAIO Instalar complemento da gaiola de Faraday na platibanda de protecao dos telhados interligadas ao sistema de aterramento estrutural das edificacoes, bem como proceder a teste de continuidade com recolhimento de ART da empresa responsavel.2) TELHADO Revisao da montagem das telhas de forma que as pecas tenham os cortes indicados, fixacao com parafusos e vedacoes, pecas indicadas para o acabamento junto a platibanda. Os rufos das platibandas devem ter sua fixacao revisada para que os mesmos estejam embutidos na parede com calafetacao em silicone com resistencia aos raios UV. 3) AGUAS PLUVIAIS Todas as tubulacoes de coleta de aguas pluvial das coberturas terao que ser desobstruidas e colocacao de grelha de protecao. As tubulacoes que sao despejadas na laje da cobertura deverao se estender ate 10 cm do piso e nao da forma que esta colocada numa altura e direcionada. 4) GUARDA CORPO Instalar guarda-corpos de protecao no perimetro das lajes (exceto face do telhado), laje do barrilete e reservatorios inferiores (topo e escada de acesso) conforme nota em projeto da PMSP. 5) VAVULA REDUTORA Instalar manometros, identificacao dos sistemas (AF e AQ) + barrilete do preparo de aquecimento. 6) CAIXA DAGUA A existencia de vazamento proveniente de uma trinca formada na lateral da caixa sera necessaria a troca da mesma. 7) PRESSURIZACAO DAS ESCADARIAS Checar a alimentacao dos quadros de comando do sistema de pressurizacao dos edificios