de umrisco de origem eletrica ou um risco adicional. Em outras palavras. Asinstalacoes eletricas devem ser compativeis com as caracteristicas dos locais,obedecendo aos criterios de seguranca estabelecidos naquela area. Por exemplo: ainstalacao de um interruptor pode ser feita em uma residencia sem ocasionarrisco para os seus moradores, no entanto, o mesmo interruptor instalado em um local contendo atmosfera explosiva,colocara em risco quem ali transita.No capitulo 10.4.1 estabelece que: As instalacoes eletricas devem serconstruidas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas einspecionadas de forma a garantir a saude e segurancados trabalhadores e dos usuarios e serem supervisionadas por pessoalautorizado, conforme dispoe esta NR. No itemseguinte, o 10.4.2, estabelece aumidade como sendo um risco adicional, ver o texto: Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidaspreventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quantoa altura, confinamento, campos eletricos e magneticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-sea sinalizacao de seguranca. Trazendo o texto do capitulo 10.1.1 junto ao textomencionado acima(10.4.2). Podemos considerar a agua como um risco adicional aostrabalhadores e usuarios. Sendo necessario conforme orienta a norma, implantar medidas de controle e sistemas preventivos.Para os equipamentos de utilizacao usados em areas molhadas, a NBR 5410/2004recomenda o uso de DRs como medida de controle contra contatos indiretos, ouseja, ela preve de antemao o perigo de locais umidos e a medida de controlecabivel. Sendo o DR e outros dispositivos de seguranca, colocados em um localseguro, O Quadro Geral.Qual seria o sentido de colocar os dispositivos deseguranca em um local seguro, dentro de um local inseguro? A NBR IEC60050 define o quadro de distribuicao como sendo o Equipamento eletrico destinadoa receber energia eletrica de uma ou mais alimentacoes e distribui-la a um oumais circuitos, podendo tambem desempenhar funcoes de protecao, seccionamento,controle e/ ou medicao.Complementando o assunto sobre a localizacao doQuadro de distribuicao, devemos tambem levar em conta, a otimizacao da instalacao.Tanto do ponto de vista pratico como economico. O quadro de forca epreferencialmente instalado no centro de carga da instalacao, definido como o pontoonde se concentram as maiores potencias.Podemos ter uma reducao de custos significativaquando utilizamos essa tecnica. Comecando pelo comprimento do cabo que serausado, entre o quadro de forca e o circuito terminal. Uma vez que o comprimentodo cabo tem impacto direto com a queda de tensao no circuito terminal, ou seja,quanto maior o comprimento do cabo, maior sera a bitola e quanto menor ocomprimento do cabo, menor a bitola. Nao e demais dizer que tudo isso tera umimpacto direto na velocidade de execucao da instalacao e na manutencao da mesma,reduzindo o custo com a mao de obra.Finalizando esse informativo. Concluimos que alocalizacao do quadro deve atender o criterio de facilidade de acesso,seguranca e funcionalidade. Devemos pesar esses tres criterios para a escolhado melhor local.Em todo caso o cliente deve ter em mente acontratacao de profissionais devidamente qualificados, habilitados ecapacitados, conforme indica a norma. Os bons resultados surgem em funcao de umconjunto amplo de conhecimento e respeito a legislacao. Eeeii consumidor! Eeii Engenheiro civil! EeiiArquiteto! Eeei Construtor !. Sera que agora voces entenderam, por que naopodemos colocar o quadro de distribuicao em areas