que o compressor de ar possa introduzir particulas solidas na rede dear. Pecas de teflon, carbono, e outros materiais sao utilizados na compressaode ar na falta de lubrificantes, e em caso de desgaste por atrito ousuperaquecimento das pecas, estes materiais podem se desprender e seremarrastados pela rede de ar.As particulas inalaveis (MP10)podem ser diferentes de maneira simplificada como aquelas cujo diametroaerodinamico e menor que 10 m. As particulas inalaveis podem ainda serclassificadas como particulas inalaveis finas MP2,5 (2,5 micra) eparticulas inalaveis grossas (2,5 a 10 micra). As particulas finas, devido aoseu tamanho diminuto, podem atingir os alveolos pulmonares, ja as grossas ficamretidas na parte superior do sistema respiratorio. Em regioes pouco poluidas oucom controles adequados dos niveis de poluicao os niveis de particuladosinalaveis (MP10) no ar ficam entre 20 e 30 micra por metro cubico, ja em regioes comgrande concentracao de industrias e grandes polos industriais esses valorespodem ficar entre 50 e 65 micra por metro cubico ou ainda mais.Quando o ar ecomprimido a 7 kgf, por exemplo, essas concentracoes pode ser desete vezes maior. O volume ocupado por essa massa de ar, diminui 7 vezes, porema concentracao de contaminantes para um mesmo espaco aumenta 7 vezes.Por conta disso e tao importante que a purificacao do ar respiravel sejarealizada por sistemas de ar respiravel bem dimensionados e com controlesadequados da qualidade do ar entregue ao usuario final. Cinco etapas de purificacao do ar deprocesso / ar comprimido fabrilPurificadoresde ar seguem um processo de cinco etapas para eliminar contaminantes e paraproporcionar um ar com qualidade de ar respiravel Grau D, conforme a CGA G.7-1recomenda. Esse item pode ser encontrado na OSHA 1910.134 transcrita abaixo:1910.134(i)(1)(ii)Compressedbreathing air shall meet at least the requirements for Grade D breathing airdescribed in ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air,G-7.1-1989, to include:1910.134(i)(1)(ii)(A)Oxygencontent (v/v) of 19.5-23.5%;1910.134(i)(1)(ii)(B)Hydrocarbon(condensed) content of 5 milligrams per cubic meter of air or less;1910.134(i)(1)(ii)(C)Carbonmonoxide (CO) content of 10 ppm or less;1910.134(i)(1)(ii)(D)Carbondioxide content of 1,000 ppm or less; and1910.134(i)(1)(ii)(E)Lack ofnoticeable odor.A CGAG-7.1 foi atualizada em 2011 (clique aqui para saber mais) e contem novostermos e definicoes para a qualidade do ar, porem o cerne da ideia continua omesmo que e garantir que os trabalhos com uso de ar mandado (suprimento dear) seja realizado com o minimo de condicoes e que nao ofereca risco a saude ea vida ocupacional do trabalhador. A NBR 12543 copia os termos e parametros tecnicosespecificados por ela, em seu Anexo A.O oleo contido no ar comprimido Misturas de arrasteOleo liquidoe removido da corrente de ar com um filtro de coalescencia. O ar comprimidopassa por um elemento de filtro de fibra misturada (geralmente borossilicato),que remove as goticulas de oleo em ate 0,01 ppm. Dependendo da qualidade do ar fabril essedesempenho e atingido com mais de um elemento filtrante, ou seja, com mais deum estagio de coalescencia.O vapor deagua e outros liquidos e misturas sao removidos por meio de um secador de arcomprimido. Dependendo das especificacoes do sistema, pode ser utilizado umsecador de refrigeracao ou um secador de ar com dissecante (geralmente poradsorcao). O ponto de orvalho negativo so pode ser alcancado atraves desecadores com material