Os chuveiros devido as suas altas potencias, entre 4500 e 7800W, precisam de circuitos e disjuntores exclusivos, isto e, dever haver um trio de cabos exclusivos, (fase+fase+terra para 220V ou fase+neutro+terra para 127V) que saem do quadro de distribuicao e alimentam exclusivamente o chuveiro. No quadro de distribuicao tambem deve haver 1 disjuntor, monopolar para circuito 127V ou bipolar para circuito 220V, exclusivo para o chuveiro. Esta necessidade visa a protecao dos circuitos eletricos como tambem do proprio chuveiro. Em caso de um curto circuito no chuveiro havera somente o desligamento deste, preservando todo o resto da casa com energia.Veja na figura o esquema simplificado da ligacao do chuveiro.Obs: o fio terra tem a finalidade de proteger os usuarios de choques eletricos. Sua ausencia nao impede o funcionamento do chuveiro.Veja tambem esta postagem sobre chuveiros: o fio certo para o chuveiroCompre duchas, chuveiros, aquecedores, torneiras eletricas e ventiladores na lojadochuveiro.com.brEsquema de ligacao para chuveiros 220VEsquema de ligacao para chuveiros 127VEsquema de ligacao para chuveiro 220V com disjuntor e Dr (disjuntor diferencial) Existem 3 motivos que causam o derretimento dos fios dos chuveiros.1o - Uso de fios inadequados com a potencia do chuveiro.2o - Compartilhamento do circuito do chuveiro.3o - Mau contato na emenda ou na fixacao dos cabos.1o - Uso de fios inadequados com a potencia do chuveiro - Devido a suas altas potencias (entre 3500 e 7800W), os chuveiros necessitam de cabos que possam suportar a corrente gerada por esta potencia. Existem fios e cabos de diversas bitolas e cada um deles tem uma capacidade de conducao de corrente, isto e, tem um limite de corrente que podem suportar, veja abaixo:Cabos de 1,5mm2 - suportam ate 17,5A (amperes).Cabos de 2,5mm2 - suportam ate 24A.Cabos de 4,0mm2 - suportam ate 32A.Cabos de 6,0mm2 - suportam ate 41A.Cabos de 10mm2 - suportam ate 57A.De modo que quanto maior a potencia do chuveiro, maior deve ser a bitola do cabo, veja alguns exemplos:Chuveiro de 5500W 220V - 5500/220=25A, portanto deve ser instalado com cabos de 4mm2 e disjuntor de 30A.Chuveiro de 6800W 220V - 6400/220=29A, portanto deve ser instalado com cabos de 4mm2 e disjuntor de 30A.Chuveiro de 7500W 220V - 7500/220=34A, portando deve ser instalado com cabos de 6mm2 e disjuntor de 40A.Chuveiro de 5500W 127V - 5500/127=43,3A, portanto deve ser instalado com cabos de 10mm2 e disjuntor de 50A. 2o - Compartilhamento do circuito do chuveiro - Tambem devido as suas altas potencia, os chuveiros necessitam de circuitos exclusivos, isto e, deve haver um trio de cabos (fase+fase+terra para 220V ou fase+neutro+terra para 127V) que alimentam exclusivamente o chuveiro. Muitas vezes verificamos que no mesmo circuito do chuveiro tambem estao ligados outros eletrodomesticos como geladeiras, microondas, iluminacao e etc e mesmo que os cabos do chuveiro estejam compativeis com a potencia dele ao somar a potencia dos outros equipamentos ultrapassa a capacidade dos cabos causando seu aquecimento.3o - Mau contato na emenda ou na fixacao dos cabos.Ao se emendar os cabos ou ao fixa-los no disjuntor, a area de contato deve ser equivalente a bitola dos cabos que estao sendo emendados ou