que muitos pensam, a tensao fornecida pelo estabilizador variadentro de uma determinada faixa pre-definida no projeto e informada pelofabricante em seu catalogo.Paramelhor entendimento, tomamos como exemplo, um caso pratico qualquer onde avariacao de energia fornecida pela concessionaria em determinado horario atingeum nivel de 235VCA (Volts Corrente Alternada) e, em outro horario,chega a um nivel baixo de aproximadamente 200VCA prejudicando ou paralisando ofuncionamento de alguns equipamentos, tais como, tornos eletronicos,computadores, freezer s, ar condicionado, ressonancia magnetica, tomografiaetc.Obs.: Adiante, reduziremos a simbologia VAC por V.Nesse caso, e necessario estabilizar essa energia para que os equipamentosoperem dentro de uma faixa de tensao a que foram programados para atingirem suamelhor eficiencia (produtividade e economia) independentemente dohorario. Comoexemplo de solucao para esse caso, consideraremos a instalacao de umestabilizador que fornecera uma tensao de saida estabilizada dentro da faixa de+/-2% de variacao (esse dado e denominado de regulacaoestatica) e permita uma variacao de entrada de +/- 15% (esse dado edenominado de variacaode entrada). Isso significa dizer que, ainda que energia de entrada (redeconcessionaria) varie de 187V a 253V (220V-15% ou 220V+15%), a tensao de saida,ficara dentro da faixa de 215,6V a 224,4V (220V-2% ou 220V+2%). Ou seja, comessa medida, a energia estara estabilizada dentro das faixas mencionadas pelocatalogo do fabricante e, ainda que a energia da concessionaria varie mais doque 15% previsto no catalogo do equipamento, a mesma ainda estara em nivelconsiderado melhor do que se nao houvesse o estabilizador, pois que, apenas avariacao da saida prometida em catalogo pelo fabricante sera maior do que+/- 2% (proporcionalmente) ao que extrapolar os +/- 15% de variacao daentrada.2. PROTECAOOs estabilizadores de tensao tambem protegem o equipamento quanto a variacao detensao da rede concessionaria, desligando-se para proteger a carga sempre quehouver uma variacao acima do previsto pelo catalogo. Sao os sensoresde subtensao e sobretensao.Para isolar a entrada de energia da concessionaria da saidado estabilizador, alguns equipamentos poderao vir com transformador isoladorque tem a funcao de filtrar os ruidos provenientes da rede eletrica. Essefiltro e denominado de isolacaogalvanica.3. CONFIGURACAO Quanto a configuracao, os Estabilizadores podem ser monofasicos ou trifasicos.Os estabilizadores monofasicos sao encontradoscomercialmente a partir da potencia de 0,3kVA ate 20kVA e nas tensoes de 110Vou 220V.Ja os estabilizadores trifasicos, sao comercialmenteencontrados a partir da potencia de 5kVA ate 500kVA e nas tensoes de 220/127V,380/220V, 415/240V, 440/254V e 480/277V.4. CONCLUSAOO estabilizador de tensao e a protecao mais economica para equipamentoseletro-eletronicos. E tambem, a protecao suficiente caso a interrupcao deenergia nao cause danos aos processos produtivos.Nao ouse ficar sem um.Edno BarbosaCREA 4680 / OAB 25.839E Consultor Tecnico especializado em Sistemas de EnergiaFormado em Eletrotecnica pela Escola Tecnica Federal de Goias e em Direito pela Unigoias Anhanguera com atuacao neste seguimento desde 1989. Eletrotecnico pela Universidade Federal de Goias e Responsavel Tecnico da Empresa Nobreakciajunto ao CREA/GO.email: ednome@gmail.com / 62 9 9688 6038