Estou disponibilizando para download, um conjunto de varios simuladores em flash, das principais partidas eletricas encontradasatualmente na industria. Esses simuladores sao muitos simples e intuitivos,permitindo assim ao usuario interagir facilmente para realizar as simulacoes. E nao esqueca de ter instalado em sua maquina o Adobe Flash Player para o simulador poder funcionar.Voce podera simular uma partida de motor eletrico trifasico dotipo: partida direta, partida por chave compensadora ou auto trafo, estrelatriangulo, direta com reversao, partida com duas velocidades em um motordahlander e uma partida consecutiva utilizando tres motores.Faca logo abaixo o download destes simuladores, que semduvidas irao te auxiliar didaticamente ou ate mesmo em sua carreiraprofissional.Tamanho (download): 3,77MbTamanho (Descompactado): 7,38MbClique aqui download dos simuladores A instalacao de um disjuntor e uma questao de seguranca, e por se tratar de uma questao de seguranca , deve ser levada muito a serio. Conhecer bem as carateristicas de funcionamento dos componentes eletricos e um diferencial nos profissionais, qualquer eletricista conhece um disjuntor, mas poucos sabem como eles funcionam. Dimensionar um disjuntor e dimensiona-lo corretamente e muito mais delicado do que simplesmente saber qual a corrente do equipamento, circuito ou instalacao ao qual se quer proteger. Na verdade, se tem que saber exatamente qual tipo de carga sera instalada.Para cada tipo de carga foi estipulado uma curva de ruptura para o disjuntor e essas curvas foram separadas em categorias B, C e D.A curva de ruptura do disjuntor e o tempo em que o disjuntor suporta uma corrente acima da sua corrente nominal por determinado tempo. Alem do periodo de tempo as curvas de rupturas estipulam o quanto maior essas correntes podem ser em relacao as correntes nominais. Quando se tem uma equipamento muito delicado necessita-se que a interrupcao do circuito seja muito rapida, para que o equipamento nao seja danificado, em compensacao na partida de um motor por exemplo, para que este saia do estado de inercia e chegue a sua velocidade maxima uma grande corrente e necessaria no instante da partida, nestes casos o disjunto tem que suportar a corrente alta durante um periodo de tempo maior.Segue abaixo os detalhes e as caracteristicas das respectivas curvas de um disjuntor.Curva BUm disjuntor curva B possui curva de ruptura entre 3 a 5 vezes o valor de corrente nominal, podemos dar como exemplo um disjuntor de 30 A, que atuaria a uma corrente entre 90A e 150A.Estes disjuntores sao utilizados em redes de baixa intensidade (baixa demanda de corrente em caso de curto circuito) ou onde a demanda de corrente de partida do equipamento e baixa, como instalacoes eletricas residenciais, cargas resistivas, tomadas, equipamentos domesticos entre outros.Curva CUm disjuntor curva C possui curva de ruptura entre 5 a 10 vezes o valor de corrente nominal, podemos dar como exemplo um disjuntor de 30 A, que atuaria a uma corrente entre 150A e 300A.Estes disjuntores sao utilizados em redes de media intensidade (media demanda de corrente em caso de curto circuito), como ligacao de bobinas, motores, sistemas de comando, entre outros.Curva DUm disjuntor curva D possui curva de ruptura entre 10 a 20 vezes o valor de