E facilimoencontrar casos, onde o cliente pergunta; porque a lampada de certoambiente da residencia fica cintilando mesmocom o interruptor na posicao desligado? Na maioria dos casos, para se resolveresse desconforto, dar-se a necessidade de um profissional habilitado do setoreletrico, quem aplicara uma inversao no circuito, antes porem, e bom queaja numa brevidade, explicacao sobre o funcionamento destes equipamentospara uma boa interpretacao ou assimilacao tecnica.Toda e qualquer lampada fluorescente,trabalham diferentemente das velhas conhecidas incandescentes. Estas dependemde um reator que transforma a tensao AC em DC e reativa, tipo de energianecessaria para producao do fluxo luminoso causado por esse equipamento. Oreator e formado por bobinas indutivas, capacitores e resistores, ver imagem:Dados tecnicos daslampadas compactas (economicas)A lampada economica e formada porreator e tubo.(tubo e a parte onde fica alojado ogas inerte de baixa pressao, a exemplo o argon, com uma camada de fosforo) Fluxo luminoso aproximado: 1140 lumen (lm) Leva 20 segundos para atingir 60% seu pico total IRC: 80 Tempo para acionamento: 1 segundo Corrente (Ic): 0,18 AO Problema dacintilacao (pisca-pisca)Como vimos este tipo de lampada, parafuncionar, depende de baixissima corrente e uma frequencia elevada, emcomparacao as demais. Sendo assim, um dos primeiros problemas, ja encontrado, ea inversao entre a FASE e NEUTRO, instalado no interruptor. Obrigatoriamente ofio que deve ser instalado no modulo interruptor, e a FASE. Isso para sistema127 F+N.Esquema correto para ligacao de Interruptor em umalampada.Se o NEUTRO for quem estiver efetuadoo desligamento, a interrupcao, isso indica que a LINHA ficara ativa o tempotodo, carregando os capacitores do reator e tentando efetuar o ciclo de retornoatraves do neutro, causando assim este breve pulso luminoso.Como resolver isso?Chame um eletricista e peca paraverificar se o modulo interruptor esta efetuando o corte, a interrupcao do fioFASE. Se for o NEUTRO, pesa para efetuar a substituicao pela FASE.Se essa lampada esta ligada em 220 vFASE+FASE, pesa para instalar um modulo interruptor bipolar, a fim de que asduas fases sejam cortadas ao desligar.Outro problema que fica provavel, equando utiliza-se, modulo interruptor com lampada de referencia, aqueles quequando voce desliga a lampada, fica um ponto de luz para ser visto noescuro. Isso e um diodo emissor de luz ou neon. Esse LED ou NEON e capaz degerar um retorno de corrente para o reator, fazendo com que o seu capacitorarmazene corrente e depois de alguns segundos, descarregue, tentandoacender a lampada, como o acumulo e muito baixo, ela so pisca.Como resolver isso?Peca para o eletricista substituiro modulo com luz, por um simples (sem luz).Outros procedimentos que podem ser aplicado para resolver oproblema.Lembrando que:Qualquer verificacao emcircuitos eletricos deve-se principalmente desligar o disjuntor correspondenteao circuito ou o disjuntor geral, para evitar acidentes desnecessarios.Vale tambem consultar umEletricista profissional qualificado caso persista suas duvidas apos executartodos os testes sugeridos aqui.Portanto podem ser algunsdesses fatores que direi a seguir, que estao causando o problema:Bocalde lampada oxidadoOreceptaculo (mais conhecido como Bocal) pode estar oxidado devido suafabricacao ser em ferro recoberto com cadmio (na parte roscavel onde voceatarraxa a lampada).Seesse for o caso, faca a substituicao por um fabricado com LATAO puro (AQUELEMETAL AMARELINHO) que e um pouquinho mais caro, mas de otima qualidade.Maucontato no