rede), aumentando a flexibilidade de aplicacoes, facilitando integracoes, etc.Podem-se achar dispositivos simples, como por exemplo, um rele para supervisao de temperatura que pode ser aplicado para avaliar temperaturas em meios solidos, liquidos ou gasosos (Protecao de motores, monitoracao de forma geral envolvendo temperatura em processos industriais e manufaturas,etc), onde a temperatura e adquirida pelo sensor, avaliada pelo rele e monitorada dentro de limites pre-configurados. O rele de saida e acionado ou desligado no valor de referencia, dependendo dos ajustes nos parametros do dispositivo. Podemos achar reles com comunicacao via PC, via protocolo Profibus DP, Asi, Foundation Fieldbus ou Modbus, como por exemplo, para protecao eletronica e controle de motores, com capacidade de diagnosticos, etc. Existem outras familias voltadas a seguranca como por exemplo, Rele detector de chama, que utiliza sensores do tipo ionizacao e fotoresistor. O USO DE SENSORES E RELES EM FIELDBUSAgora, este artigo mostrara alguns detalhes do que ha de mais novo em termos de desenvolvimento da tecnologia Foundation Fieldbus para acionamento discreto via rele de estado solido em pequenas e medias aplicacoes com equipamentos de campos conectados diretamente ao barramento, o FR302 - Fieldbus Rele. O FR302 e um equipamento de controle industrial microprocessado, desenvolvido para efetuar especificamente controle logico de variaveis discretas e que com uma ampla biblioteca de blocos funcionais Foundation Fieldbus, pode ser usado em todos os tipos de controle. A SMAR foi a primeira empresa em nivel mundial a lancar no mercado um equipamento que diretamente conectado ao barramento fieldbus permite acionamento discreto via reles de estado solido.Esta facilidade de desenvolvimento se deve em sua grande maioria as inovacoes tecnologicas dos microprocessadores e microcontroladores. O FR302 permite uma facil integracao entre o Fieldbus e saidas discretas convencionais. Dispositivos discretos como tais como, valvulas "on/off", bombas, esteiras e atuadores eletricos, variadores de velocidade,etc, podem ser integrados ao sistema FoundationT via barramento H1, usando o FR302. Ele pode estar distribuido ao campo onde se tem os dispositivos discretos convencionais, sem a necessidade de cabeamento entre estes e a sala de controle. O FR302 permite que entradas e saidas discretas e analogicas convencionais possam estar disponiveis a facil configuracao de estrategias de controle, usando o conceito de Blocos Funcionais FoundationT e tornando o sistema homogeneo de tal forma a fazer com que estes dispositivos possam parecer como simples diapositivos em um barramento fieldbus. Possui varios blocos funcionais como PID, PID STEP, ARITH, AALM, ISEL,TIMER, FFET, DO, MDO, etc.A figura 3 mostra o diagrama funcional do FR302. E a figura 4 mostra a conexao fisica das saidas. Figura 3 - Diagrama funcional do FR302 Caracteristicas. 3 opcoes de saidas: 2 Contatos em reles de estado solido Normalmente Fechadas(NF), 2 Contatos em reles de estado solido Normalmente Abertos(NA), 1 NF e 1 NO. Saida: 2 contatos em reles de estado solido:NF: Maxima Tensao de chaveamento: 350 Vpico Maxima Corrente de chaveamento(AC): 100 mA Maxima Corrente de chaveamento(DC): 165 mA NA: Maxima Tensao de chaveamento: 400 Vpico Maxima Corrente de chaveamento(AC): 150 mA Maxima Corrente de chaveamento(DC): 250 mAFuncionalidade de Mestre Backup Blocos Funcionais Simples e Avancados com instanciacaoFacil atualizacao de