do ar,manifestada na forma de plasma, atingindo a temperatura de 25.000C e liberandouma quantidade enorme de luz Ultravioleta (UV).Os eletricistas que trabalham na operacao(manobras) e manutencao do Sistema Eletrico Potencia - SEP estao sujeitos asqueimaduras provocadas pela radiacao de calor oriunda do arco eletrico. Para protecao desses eletricistas utilizamos roupasespeciais, ferramentas de interrupcao sob carga (Loadbuster) e operacoes deforma remota atraves comandos automatizados, visando o aumentar a seguranca daIHM (interface homem-maquina). Tensao decontatoDiferencade potencial entre uma estrutura metalica aterrada e um ponto da superficie dosolo separado por uma distancia horizontal equivalente ao alcance normal dobraco de uma pessoa. Por definicao, considera-se esta distancia igual a 1,0 m.Se uma pessoa toca um equipamento sujeito a uma tensao de contato (tensao quepode ocorrer quando de uma descarga atmosferica ou na falha de isolacao dealgum equipamento) pode ser estabelecida uma tensao entre as maos e pes chamadatensao de toque. Em consequencia poderemos ter a passagem de uma correnteeletrica pelo braco , tronco e pernas cuja duracao e intensidade poderaoprovocar a fibrilacao cardiaca, queimaduras ou outras lesoes graves ao organismo. Medidasde controle simples como utilizacao de aterramento e dispositivos de corte decorrente eletrica em fuga (IDR), aliado a EPIs adequados a tensao de uso, saoferramentas eficazes para evitar este tipo de acidente Tensao depasso A tensaode passo e a diferenca de potencial em que uma pessoa se encontra entre as duas pernas, no instante em que esteja passando pelo solo uma corrente eletrica intensa, como proveniente de uma descarga atmosferica, ou a fuga ou queda dealgum cabo de alta tensao da rede aerea de distribuicao. Trata-se de umcriterio de projeto para malha de aterramento. Umaexplicacao pratica para este efeito esta na lei de Ohm. O solo funciona comouma associacao infinita de resistores em serie; possui resistencia eletricarelacionada em .m. Solos mais umidos possuem menos resistencia, solos maissecos possuem resistencia maior. Vamos supor que em uma subestacao de 13,8kV umcabo se parta e fique vivo em contato direto ao solo, ocasionando uma fuga decorrente em um piso que tenha, por conta de leve umidade,em torno de 1800.m;em 25cm deste piso teriamos entao 1800 x 0,25 = 450. Digamos que nesta fugaesteja drenando no circuito uma corrente de 2,8A, teremos neste raio de piso,ou passo, uma queda de tensao de 450 x 2,8A =1,26kV, que seria suficiente paraprovocar a eletrocussao nos membros inferiores. Talvez nao seja mortal, mas emcorrida, os danos musculares e a queda podem ser muito danosos. Por este motivose equipotencializam pisos, com a colocacao de malhas sob pisos e ate mesmo compisos condutivos, em locais onde e necessario este tipo de aplicacao, comosalas de cirurgia, onde se utiliza bisturi e cauterizadores eletricos. Tensao demagnetizacaoCertostipos de materiais quando expostos a um campo magnetico podem ser magnetizados permanentemente. Apos serem magnetizados, nao perdem facilmente suamagnetizacao, a nao ser quando forem aquecidos ate determinada temperatura(temperatura de Curie) ou se a eles for aplicado um campo magnetico com sentidocontrario ao sentido da magnetizacao.Nao podemos nos esquecer de que atemperatura de Curie depende de cada material ferromagnetico. Podemos citar oferro, por exemplo, que possui uma temperatura de desmagnetizacao quandoaquecido a