configuracao do esquema de aterramento, a o-brigatoriedade ou nao da interligacao entre o condutor neutro e o de protecao e a conexao a terra das partes condutoras nao destinadas a conducao da eletrici-dade. 10.3.5 Sempre que for tecnicamente viavel e necessario, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotenciali-zacao e aterramento do circuito seccionado. 10.3.6 Todo projeto deve prever condicoes para a adocao de aterramento tem-porario. 10.3.7 O projeto das instalacoes eletricas deve ficar a disposicao dos trabalha-dores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autoriza-das pela empresa e deve ser mantido atualizado. 10.3.8 O projeto eletrico deve atender ao que dispoem as Normas Regulamen-tadora de Saude e Seguranca no Trabalho, as regulamentacoes tecnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. 10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no minimo, os seguintes itens de seguranca: A. especificacao das caracteristicas relativas a protecao contra choques ele-tricos, queimaduras e outros riscos adicionais; B. indicacao de posicao dos dispositivos de manobra dos circuitos eletricos: (Verde D, desligado e Vermelho L, ligado); C. descricao do sistema de identificacao de circuitos eletricos e equipamen-tos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de protecao, de inter-travamento, dos condutores e os proprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicacoes devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalacoes; D. recomendacoes de restricoes e advertencias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalacoes; E. precaucoes aplicaveis em face das influencias externas; F. o principio funcional dos dispositivos de protecao, constantes do projeto, destinado a seguranca das pessoas; G. descricao da compatibilidade dos dispositivos de protecao com a instala-cao eletrica. 10.3.10. Os projetos devem assegurar que as instalacoes proporcionem aos trabalhadores iluminacao adequada e uma posicao de trabalho segura, de a-cordo com a NR 17- Ergonomia. 10.4 - SEGURANCA NA CONSTRUCAO, MONTAGEM, OPERACAO E MANUTENCAO. 10.4.1 As instalacoes eletricas devem ser construidas, montadas, operadas, re-formadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a seguran-ca e a saude dos trabalhadores e dos usuarios, e serem supervisionados por profissional autorizado, conforme dispoe esta NR. 10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais especialmente quanto a 150 - COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP altura, confinamento, campos eletricos e magneticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalizacao. 10.4.3 Nos locais de trabalho so podem ser utilizados equipamentos, dispositi-vos e ferramentas eletricas compativeis com a instalacao eletrica existente, pre-servando-se as caracteristicas de protecao respeitada as recomendacoes do fabricante e as influencias externas. 10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamen-to eletrico devem estar adequados as tensoes envolvidas, e serem inspeciona-dos e testados de acordo com as regulamentacoes existentes ou recomendacoes existentes ou recomendacoes dos fabricantes. 10.4.4 As instalacoes eletricas devem ser mantidas em condicoes seguras de funcionamento e seus sistemas de protecao devem ser inspecionados e contro-lados periodicamente, de acordo com as regulamentacoes existentes e defini-coes de projetos. 10.4.4.1 Os locais de servicos eletricos, compartimentos e involucros de equi-pamentos e instalacoes eletricas sao exclusivos para