complexa como a eletrificacao da moenda da Usina Trapiche, o LC700 atendeu ao processo de maneira satisfatoria, operando as logicas de controle (Figura 5) conforme a simulacao dos calculos matematicos, em planilha (Figura 6). Figura 5: Parte da logica ladder do LC700 da SMAR na automacao da moenda da Usina Trapiche (software CONF700). Figura 6: Simulacao dos calculos matematicos de relacao de velocidade entre os rolos dos ternos. SYSTEM302A Usina Trapiche implantou o protocolo Profibus DP para os motores de acionamento dos rolos dos ternos 1, 2 e 5, alem de fazer aquisicao de status diversos na Casa de Forca, com uma remota Profibus DP. A pretensao futura da usina e que todos os ternos estejam eletrificados e controlados pela rede Profibus DP.Em paralelo com o LC700, a SMAR implementou o controlador mestre Profibus DF73 (Figura 7), que fez aquisicao de informacoes dos motores (Figura 8) e dos cubiculos (Figura 9) pela rede. Figura 7: Mestre Profibus DF73 - SMAR. Figura 8: Popup do supervisorio para o CFW11 do rolo de saida do 1 terno, com indicacoes do inversor de frequencia adquiridas pela rede Profibus DP. Figura 9: Unifilares dos cubiculos dos ternos para acionamento dos motores. Esse sistema foi configurado pelo SYSTEM302, onde, em um unico ambiente, ha softwares para elaboracao de estrategias de controle de processos (Syscon), estrategias de controle utilizando logica ladder (Logic View), alem de softwares para gerenciamento de ativos (Asset View), gestao das informacoes da planta (Equipment Database), entre outros. O SYSTEM302 e voltado para a convergencia de tecnologias de automacao e informacao, resultando em uma arquitetura robusta, segura e integrada (Figura 10). Figura 10: Arquitetura da rede Profibus DP na Usina Trapiche. Sistema de supervisao e controleO Indusoft Web Studio e uma poderosa colecao de ferramentas de automacao que possibilita o desenvolvimento de aplicacoes IHM, SCADA, para sistemas embedded, e para sistemas de instrumentacao.Desde 2007, na automacao implantada pela SMAR na moenda da Usina Trapiche, o software supervisorio e o Indusoft Web Studio, que comunica com o LC700 pelo protocolo aberto OPC (OLE for Process Control). A estacao de operacao possibilita aos operadores da moenda supervisionar e comandar a planta atraves de telas de sinoptico, sintonia de malhas de controle, alarmes, historicos, liga/desliga motores, entre outros (Figuras 11, 12, 13 e 14). A eletrificacao da moenda foi implementada no supervisorio com telas de sinoptico e comandos simples e amigaveis (Figuras 15 e 16). Figura 11: Tela do preparo de cana e dos ternos da moenda da Usina Trapiche. Figura 12: Tela de sintonia de malha de controle. Figura 13: Tela de alarmes. Figura 14: Tela de acionamento de motores. Figura 15: Tela dos acionamentos do 1 terno. Figura 16: Tela com as variaveis e comandos de controle de velocidade do rolo de saida e do rolo press-roller (socador). Inversores de frequencia reservasO CCM da Usina Trapiche, dedicado a eletrificacao da moenda, e divido hoje em quatro cubiculos, sendo um para cada terno (1, 2 e 5) e outro reserva. Cada cubiculo possui um inversor de frequencia CFW09 - Weg para o press-roller (socador) e um CFW11