thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
condicoes, como o cloreto de potassio. Outras substancias podem funcionar como comburentes, por exemplo, uma atmosfera com cloro, tais casos sao mais esporadicos e seu estudo envolveria uma complementacao de conhecimentos. 4.3 - Fontes de calor As fontes de calor em um ambiente podem ser as mais variadas: A chama de um fosforo; A brasa de um cigarro aceso; Uma lampada; A chama de um macarico, etc. A propria temperatura ambiente ja pode vaporizar um material combustivel; e o caso da gasolina, cujo ponto de fulgor e aproximadamente de - 40oC. Considerando-se que o ponto de combustao e superior em apenas alguns graus a uma temperatura ambiente de 20o C ja ocorre a vaporizacao. O calor pode atingir uma determinada area por conducao, conveccao ou radiacao. a) Conducao A propagacao do calor e feita de molecula para molecula do corpo, por movimento vibratorio. A taxa de conducao do calor vai depender basicamente da condutividade termica do material, bem como de sua superficie e espessura. E importante destacar a necessidade da existencia de um meio fisico. b) Conveccao E uma forma caracteristica dos fluidos. Pelo aquecimento, as moleculas se expandem e tendem a se elevar criando correntes ascendentes a essas moleculas e correntes descendentes as moleculas mais frias. E um fenomeno bastante comum em edificios, pois atraves de aberturas, como janelas, pocos de elevadores, vao de escadas, podem ser atingidos andares superiores. C) Radiacao E a transmissao do calor por meio de ondas. Todo corpo quente emite radiacoes que vao atingir os corpos frios. O calor do sol e transmitido por este processo. Sao radiacoes de calor as que sao sentidas quando as pessoas se aproximam de um forno quente. 5. Prevencao de Incendio Como Fazer? Para obter resultados na prevencao de incendio, e preciso, antes de mais nada, ter mentalidade prevencionista e colaboracao. A melhor medida para prevenir incendios e evitar que se forme o TRIANGULO DO FOGO.A protecao contra incendios comeca nas medidas que a empresa e todos que nela trabalham tomam para evitar o aparecimento do fogo.A experiencia dos que combatem o fogo ja demonstrou uma verdade que deve ser conhecida por todos: a grande maioria dos incendios pode ser evitado e controlado no seu inicio. As pessoas treinadas, tomando providencias no momento certo, evitam e impedem que um principio de incendio se transforme em destruicao completa. Pode-se concluir que a palavra de ordem e prevenir, e sendo necessario, combater o fogo com rapidez e eficiencia. Para tal, e necessaria a criacao de uma BRIGADA DE INCENDIO nas empresas que, alem da prevencao, deve preparar o homem para saber como e quando utilizar os equipamentos de combate a incendeio para dominar e eliminar o fogo.Existem algumas maneiras basicas, que deverao ser vistas a seguir, de prevenir o surgimento do fogo:5.1- Armazenamento de Material Nas empresas, e comum usar e movimentar material inflamavel.Ex.: secao de pintura, secao de oxi-corte, trabalhos com solventes, depositos de papel, madeira, produtos quimicos etc. PREVENCAO/PROVIDENCIAS:* manter sempre a substancia inflamavel longe do calor e do comburente, como no caso de operacoes de solda e oxi-corte. A
viscosa, de qualquer classe ou subclasse, deve ser submetida ao ensaio da Norma ASMT D 4359-1984, ou ao ensaio para determinacao da fluidez prescrita no Apendice A3, da publicacao das Nacoes Unidas ECE/TRANS/80 (Vol. 1) (ADR), com as seguintes modificacoes: o penetrometro ali especificado deve ser substituido por um que atenda a Norma da Organizacao Internacional de Normalizacao - ISO 2137-1985 e os ensaios devem ser usados para substancias de qualquer classe.7. Combate a Incendio Mesmo que as medidas sejam adequadas, pode ocorrer algum acidente que provoque um inicio de incendio. Portando, alem de saber prevenir o fogo, e, tambem, importante saber combate-lo. E preciso indicar bem a classe de incendio que se vai combater, para escolher o equipamento correto. Um erro na escolha de um extintor pode tornar inutil o esforco de combater as chamas ou pode piorar a situacao, aumentando-as, espalhando-as ou criando novas formas de fogo para o brigadista a regra para combater o incendio e sempre de romper o Triangulo do fogo. Mas, o que sera mais convincente, mais rapido de retirar: O Combustivel? O Comburente? Ou o Calor? Isto vai depender do material que deu origem ao fogo.7.1- Metodos de ExtincaoComo ja foi visto, o fogo e um tipo de queima, combustao e oxidacao. E um fenomeno quimico, uma reacao quimica que provoca alteracoes profundas na substancia que se queima. Um pedaco de papel ou madeira que se inflama transforma-se em substancia muito diferente. O mesmo acontece com oleo, gasolina ou com um gas que pega fogo. A palavra oxidacao significa tambem queima. A oxidacao pode ser lenta como no caso da ferrugem. Trata-se de uma queima muito lenta, sem chamas. Na combustao de um papel, ja ha chamas. E uma oxidacao mais rapida. Na explosao da dinamite, a queima e oxidacao e instantanea e violenta. Chama-se oxidacao porque e o oxigenio que entra na transformacao, ajudando a queima das substancias. O tipo de queima que nos interessa e o que apresenta chamas. Consideremos o triangulo do fogo: Eliminando um desses elementos, terminara a combustao. Ai se tem uma indicacao muito importante de como se pode acabar com o fogo. Pode-se eliminar a substancia que esta sendo queimada (esta e uma solucao nem sempre possivel). Pode-se eliminar o calor provocando o resfriamento no ponto em que ocorre a combustao, a queima.Pode-se, ainda, eliminar ou afastar o comburente (oxigenio) do lugar da queima, por abafamento, por introducao de outro gas que nao e comburente. O triangulo do fogo e como um tripe. Eliminando-se uma das pernas, acaba a sustentacao. Isto e, o fogo se extingue. De tudo isso conclui-se que, impedindo a ligacao dos pontos do triangulo, ou seja, dos elementos essenciais, indispensaveis para o fogo, este nao surgira ou deixara de existir se ja tiver comecado. Quando num poco de petroleo que esta em chamas, o que se deseja e afastar, momentaneamente, e o oxigenio e/ou comburente, um dos elementos do triangulo de fogo, para que o incendio acabe, se extinga. Quando num lugar onde existe material combustivel e oxigenio se le um aviso em que se
proibe fumar, o que se pretende e evitar que se forme o triangulo do fogo, isto e combustivel, comburente e calor. O calor, neste caso, e a brasa do cigarro. Sem este calor, o combustivel e o comburente nao poderao transformar-se em fogo. 7.2 - Classes de incendio Os incendios, em seu inicio, sao muito mais faceis de controlar e de extinguir. Quanto mais rapido o ataque as chamas, maiores serao as possibilidades de reduzi-las e elimina-las. E a principal preocupacao no ataque consiste em desfazer, romper o triangulo do fogo. Mas, que tipo de ataque se faz ao fogo em seu inicio? Qual a solucao que deve ser tentada? Como os incendios sao de diversos tipos, as solucoes serao diferentes e os equipamentos de combate tambem. E preciso conhecer, identificar bem o incendio que se vai combater, para escolher o equipamento correto. Um erro na escolha de um extintor pode tornar inutil o esforco de combater as chamas ou pode piorar a situacao aumentando as chamas, espalhando-as ou criando novas causas de fogo (curtos-circuitos). 7.3- Os incendios sao divididos em quatro (4) classes: Classe A - Fogo em materiais solidos de facil combustao com a propriedade de queimarem em sua superficie e profundidade e que deixam residuos, como: tecidos, madeira, papel, fibras etc. Classe B - Sao liquidos e gazes inflamaveis que queimam somente em sua superficie, nao deixando residuos, como oleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina etc.Classe C - Fogos em equipamentos eletricos energizados, tambem queimam somente em sua superficie como motores, transformadores, quadro de distribuicao, fios, etc., sob tensao.Classe D - Fogo em elementos piroforicos como magnesio, zirconio, titanio, etc. 7.4 - Agentes extintores Basicamente a extincao de um incendio e feita por acao de resfriamento, abafamento ou uniao das duas acoes. Acao de resfriamento: pela diminuicao da temperatura do material incendiado a niveis inferiores ao ponto de fulgor ou de combustao desse combustivel. Nesse instante, nao haver; a emissao de vapores necessarios ao prosseguimento do fogo. Acao de abafamento: resultante da retirada do oxigenio; pela aplicacao de um agente extintor que deslocara o ar da superficie do material em combustao. Dependendo do tipo ou da forma como certos agentes extintores sao empregados, outros efeitos podem aparecer como a diluicao de um liquido combustivel em agua e interferencia na reacao quimica. A retirada do material combustivel (o que esta queimando ou que esteja proximo) evita a propagacao do incendio sem criar a necessidade de um agente extintor. 7.5- Tipos de agentes extintores (1) Agua (Jato Pleno - Neblina - Vapor) A agua e o agente de uso mais comum e tem sido utilizado ha seculos, por causa de suas propriedades de resfriamento, abafamento, diluicao e emulsionamento. A extincao do fogo com agua e suas limitacoes como agente extintor, em suas tres aplicacoes basicas: jato plano, neblina e vapor. A extincao so pode ocorrer quando o agente extintor atinge o ponto onde existe a combustao. O metodo convencional de extincao e aplicar, na base do fogo, jato pleno, mediante linhas de mangueiras, ou com extintores do tipo de carga de agua.
Outra maneira convencional, e frequentemente mais eficaz, e aplicar a agua em forma de neblina. Isto se faz atraves de esguichos especiais, pulverizadores e dispositivos similares. Alem disto, em certos casos especificos, a agua pode ser aplicada em forma de vapor. Agentes extintores de Agua Quando a superficie do material incendiado e resfriada, abaixo da temperatura em que emite vapores suficientes, para apoiar a combustao, o fogo se extingue. Incendios que envolvam liquidos somente podem ser extintos por resfriamento quando o ponto de fulgor do liquido esta bem acima da temperatura da agua aplicada. Em certas situacoes, e necessario aplicar agua de tal forma que se consiga o maximo efeito resfriador. Isto significa que a agua aplicada, absorvendo o calor da combustao, deve ser aquecida a 100o C, convertendo-se em vapor (eventualmente superaquecido). Tal resultado pode ser obtido mais rapidamente se a agua for aplicada em forma de neblina em vez de Jato pleno. Os fatores seguintes afetam a acao resfriadora da neblina: A taxa de absorcao do calor e mais alta quanto maior o fracionamento da agua aplicada. Em determinado volume de agua, a sua superficie livre e muito maior em forma de neblina; A taxa de absorcao do calor e mais alta quanto maior a diferenca de temperatura entre a agua aplicada e o ar, ambiente ou material em combustao; A taxa de absorcao do calor depende do conteudo de vapor no ar que esta na vizinhanca imediata das particulas de neblina (gotas); A taxa de absorcao do calor depende da forma das particulas da neblina (gotas) (a forma esferica e a melhor), A particula da neblina (gota) deve ser bastante grande para que alcance o ponto de combustao (vencendo a resistencia do ar, a forca da gravidade e as correntes ascendentes do ar aquecido). O diametro otimo da gota e da ordem de 0,35 mm, porem os diametros entre 0,1 mm e 1,0 mm sao satisfatorios para a maioria dos casos. Durante a aplicacao da neblina, deve-se levar em conta a defleccao causada por correntes termicas e outros movimentos do ar. O resfriamento e a geracao de vapor (sinal de absorcao do calor) sao mais eficazes quando ocorrem no ponto de combustao. Extincao por abafamento Caso o vapor for gerado em volume suficiente (dependendo da taxa de aplicacao da agua, do tamanho das particulas e do calor de combustao), o ar pode ser deslocado ou excluido e o fogo, em certos tipos de incendio, pode ser extinto por este procedimento. O abafamento, evidentemente, e favorecido quando o vapor que e gerado fica encerrado na zona de combustao. O vapor tem pouco efeito resfriador sobre os combustiveis comuns, nao sendo, portanto, fator importante na completa extincao de tais incendios. O processo de absorcao do calor pelo vapor termina quando comeca a condensacao, o que significa que o vapor libera o calor. Esta condicao se torna evidente pela formacao de nuvens (visiveis) de vapor de agua. A condensacao que ocorre acima da zona de combustao nao tem efeito resfriador algum sobre o material incendiado. O vapor pode ser utilizado com vantagens
deste tipo a espuma e o agente mais indicado. e) Resumo dos usos de agua O uso de agua em incendios de produtos de petroleo pode ser resumido da seguinte maneira: Agua como agente resfriador . Interrompe a liberacao de vapores da superficie de um produto de alto ponto de fulgor, extinguindo assim o incendio; Protege os homens contra as chamas e o calor de radiacao, quando os mesmos fecham uma valvula ou realizam outra tarefa que exige aproximacao; Protege as superficies expostas ao fogo; esta protecao e mais eficaz quando as superficies estao a uma temperatura superior a 100o C; Emprego dos jatos de agua e eficaz no resfriamento de torres, vasos, tanques, estruturas metalicas, etc. Agua como agente mecanico Controla vazamentos; Dirige, quando convenientemente aplicada, o fluxo do liquido, de forma a prevenir sua ignicao, ou remover o fogo para uma area onde cause menos prejuizos; Agua como agente deslocador Desloca o liquido inflamavel para cima ou alem do ponto de vazamento, antes ou durante o fogo. Agentes extintores de Espuma A espuma para combate a incendio e um agregado de bolhas cheias de gas, geradas de solucoes aquosas. Sua densidade e menor do que a dos liquidos inflamaveis e combustiveis. E usada principalmente para formar uma capa flutuante de cobertura. Extingue o incendio neste liquido, cobrindo e resfriando o combustivel de forma a interromper a evolucao dos vapores e impedir o acesso do oxigenio. E util como agente de prevencao e extincao de incendio em situacoes as mais variadas, envolvendo produtos inflamaveis. Ela satisfaz todas as exigencias referentes a um fluido de densidade muito baixa e alta capacidade de absorver calor. a) Espuma mecanica (de ar) A espuma mecanica (de ar) e formada por meios puramente mecanicos, sendo gerada por turbulencia fisica que incorpora ar numa solucao de agua, contendo uma pequena proporcao de extrato. Dependendo desta mistura, a espuma de ar pode ser de maior ou menor consistencia. O grau de mistura pode produzir uma consistente de pequenas bolhas homogeneas, com baixa taxa de decomposicao, ou, entao, pode gerar um aglomerado heterogeneo com bolhas que se desfazem mais rapidamente, dando uma taxa alta de decomposicao. A temperatura dos liquidos geradores de espuma, e de agua, nao afeta as caracteristicas de espuma gerada. b) Espuma quimica A espuma quimica e produzida mediante uma reacao quimica que gera bolhas de gas carbonico em solucao de agua, contendo um composto emulsionador. A concentracao quimica e a capacidade de expansao variam. Em temperaturas baixas, a espuma quimica e gerada lentamente e tem sua expansao reduzida. Em temperaturas muito altas, a espuma se forma rapidamente, com grande expansao, porem, sofre rapida desintegracao. c) Tipos especiais de espuma Em adicao aos dois tipos de espuma mencionada, existem liquidos especiais para a geracao de espumas mecanicas, a fim de atenderem a riscos especificos. Liquidos de espuma de baixa temperatura Sao concentrados proteinicos convenientemente protegidos, para armazenamento e uso no equipamento de geracao de espuma, a temperatura baixa ate 30o C abaixo de zero, para uso tanto a 3% como a 6% por volume. Liquidos geradores
e em pouco tempo, podendo-se atingir todos os locais, a menos que haja paredes divisorias sem aberturas de comunicacao entre os riscos. Tendo em vista a aplicacao da espuma em grandes volumes, e logico perguntar-se o que podera ocorrer ao material estocado no interior de um predio ou navio. Imaginemos que uma casa comum, ou um local com um espaco de 500 m3, sejam cheios de espuma; a quantidade de agua empregada e de 500 litros. Esta quantidade esta, porem, espalhada em todo o espaco, inclusive no mobiliario ou na carga. Pode-se, entao, supor que a dispersao da agua e tal que os resultados ficam dentro dos limites aceitaveis e nao sera necessario leva-los em consideracao. Se enchermos completamente com a espuma um local com 2.500 m3 e a fecharmos, nao ficarao muitos vestigios da espuma depois de algum tempo, pois estes desaparecerao apos 24 horas. A espuma sera absorvida e os 2.500 litros de agua necessarios para a producao serao, em grande parte, absorvidos ou evaporados. A espuma de alta expansao e adequada para os incendios das classes A e B e, sobretudo nos recintos de dificil acesso e em subsolos. E muito eficaz como meio de extincao auxiliar, tornando-se muito util para os corpos de bombeiros oficiais e industriais, principalmente nos casos em que a fumaca e os gases nocivos tornam dificil o ataque ao fogo, quando ha escassez de agua, quando se querem evitar os estragos causados pela agua ou ainda, nos casos em que o CO2 ou os outros meios de extincao nao sao eficazes. No caso de grandes areas incendiadas por liquidos inflamaveis, apos ter sido aplicado o po, a espuma evitara a reignicao. Sendo compativel com o po, oferece uma protecao eficaz contra a radiacao do calor, isolando, abafando, resfriando e extinguindo o fogo completamente. 7.6- Agentes extintores de Gas Carbonico O gas carbonico tem sido usado, desde ha muitos anos, para a extincao de incendios em liquidos inflamaveis e em equipamento eletrica energizado. As propriedades que tornam o gas carbonico conveniente para uso em certos incendios, e as que limitam seu uso em outras ocasioes, sao discutidas neste capitulo. Propriedades que afetam a extincao dos incendios.O gas carbonico tem varias propriedades que recomendam sua aplicacao na extincao de incendios. Nao e combustivel e nao reage com a maioria das substancias. Tem sua propria pressao para a descarga do extintor ou do cilindro de armazenamento. Sendo gas, pode penetrar e espalhar-se em todas as partes da area incendiada. No estado gasoso conduz eletricidade e pode ser, portanto, usado em equipamentos eletricos energizados. Uso de gas carbonico O gas carbonico e eficaz como agente de extincao, em primeiro lugar, porque reduz o conteudo do oxigenio no ar a um ponto em que este deixa de apoiar a combustao. Em condicoes adequadas de controle e aplicacao, obtem-se tambem certo efeito resfriador. Extincao por abafamento O gas carbonico e armazenado sob pressao no estado liquido e, quando liberado, descarrega-se para a area incendiada, principalmente em forma de gas. Em geral, 453 g (uma libra) de gas carbonico no estado
identificar agentes pulverizados, elaborados primariamente para uso em incendios de metais piroforicos. a) Propriedades extintoras Ao ser aplicado diretamente na area do incendio, o agente quimico seco faz com que as chamas se apaguem completamente, no momento. Nao e conhecido definitivamente o mecanismo exato e o principio quimico da acao extintora. Abafamento, resfriamento e isolamento contra a radiacao contribuem para a eficacia extintora do agente, porem estudos recentes parecem indicar que uma reacao desagregadora em cadeia, na chama, pode ser a causa principal da extincao. Acao abafadora Tem sido opiniao geral, desde ha anos, que propriedades extintoras das agentes quimicos secos baseiam-se principalmente na acao abafadora do gas carbonico, liberado quando o bicarbonato de sodio e aquecido pelas chamas. O gas carbonico, sem duvida, contribui para a eficacia do agente quimico seco, da mesma forma como o volume do vapor de agua, liberado quando se aquece a agente quimico seco, porem, os testes, em geral, contradizem a opiniao de que estes gases sao fatores de maior importancia. Por exemplo, foi demonstrado que 2 Kg de agente quimico seco sao tao eficazes como 4,5 Kg de gas carbonico. Considerando o fato de que, mesmo se todo o agente quimico se decomponha e uma determinada quantidade produza apenas 26% (peso) de gas carbonico, e evidente que o agente quimico seco nao extingue primariamente devido aos efeitos abafadores. Como prova adicional contra a teoria da acao abafadora, foi apontado o fato de que certos sais pulverizados que nao liberam gas carbonico, vapor de agua, ou outros gases, quando os sais sao aquecidos (por exemplo, carbonato de sodio), sao agentes eficazes de extincao. Acao resfriadora A acao resfriadora do agente quimico seco nao pode ser apontada como um fator importante na extincao rapida de incendios. Uma tese, elaborada por C.S.McCamy, H. Shoub, e T.C.Lee, e baseado em estudos das capacidades termicas de varios pos, testados quanto a eficacia da extincao, contem estimativas da quantidade necessaria de calor, a fim de aumentar a temperatura de quantidades de igual peso, de varios materiais, de 18o C para 300o C. Dois agentes extintores que os autores verificaram ser iguais quanto a eficacia extintora - um agente quimico seco contendo 95%, ou mais, de bicarbonato de sodio e borax com 2% de estearato de zinco - absorve 259 e 463 calorias por grama, respectivamente. O bicarbonato de sodio, que foi so levemente inferior na eficiencia da extincao, absorveu, de acordo com uma estimativa, 79 calorias por grama, ao ser aquecido de 18o C para 300o C. A tese em que este trabalho e relatado tem o titulo de "Fire Extinguishment by Means of Dry Powder", (Extincao de Incendio com Po Seco) e foi publicado pela Reinhold Publishing Company, 430 Park Avenue, New York 22, N.Y. , numa colecao de teses apresentadas no Sexto Simposio sobre a combustao. Isolamento da radiacao A descarga de um extintor de agente quimico seco produz uma nuvem de po entre a chama e o combustivel. Supoe-se que esta nuvem isole o combustivel de uma parte do calor radiado pelas chamas. McCamy, Shoub e Lee, ao