CIAGA CENTRO DE FORMACAO ALMIRANTE GRACA ARANHAELE 55Prof.: P. PintoAluno: Humberto Mat.: 09CIAGA, 09/06/2010COMANDO DE PROTECAO ELETRICA- Circuito Y-Fusiveis-Rele Termico-Fusivel com retardo.-Rele c/curva de retardo-Tensao de Passo-A tensao de distribuicao pelos consumidores estao elementares -13800 kw -135 KwCIAGA, 07/07/2010-Rele Termico de Protecao Contra Corrente de Cobrecarga-Fator de Demanda-Intertravamento-Corrente de pico5xIn= 5In7xIn = 7InSECCIONADORESNota:Seccionadores abrem e fecham o circuito sem carga mas, devem suportar as In(corrente nominais do CKT assim como as sobrecorrentes ) sem danos . Estes tem duas posicoes definidas (on/off) e podem ser travadas nessas posicoes p/evitar manobras erradas. Os seccionadores nao devem ser acionados(fechados) quando o circuito em que ele esta inserido apresenta curtocircuito. Deve antes ser eliminado o defeito.Nota:DPSA - Dispositivo de Protecao contra Surto AtmosfericoINTERRUPTORESChaves de operacao manual com possibilidade de possuir desligamento eletrico, com duas posicoes definidas ( ON/OFF). Abre e fecha CKTS com carga mas, nao em curto. Se forem adicionados fusiveis, protegem tambem contra curtocircuito.Em OFF os fusiveis estao desenergizados.CONTATORESInterruptores com capacidade de estabelecer e interromper uma corrente de carga em no muito grande de vezes, com comando nao manual. Uma bobina gera um campo magnetico que desloca uma haste com contatos, mudando sua condicao (ON/OFF), similar ao eixo em um solenoide. E largamente empregado em circutos de comando(com ou sem eletronica).Exemplo:-IEC . 947- AC Corrente Alternada-DC Corrente ContinuaCIAGA , 08/07/2010DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTEDISJUNTOR - Termico - MagneticoFUSIVEL - Normal - Com RetardoDEFINICOES:FUSIVEIS: Dispositivo de seguranca e protecao que, pela fusao de um ou mais componentes especialmente porjetados e dimensionados, abre o circuito no qual esta inserido (serie) e interrompe a corrente quando esta supera um determinado valor por um determinado tempo. Suas partes sao:-Base-Corpo-Terminais-Elo fusivel-Porta fusivel-Material de Extincao de ArcoELO FUSIVELE a parte que ira se fundir e que, nos fusiveis que aceitam substituicao, sera substituida.TENSAO NOMINAL (Vn)E o valor eficaz da maxima tensao sob a qual e garantida a operacao correta do fusivel ( consegue interromper o circuito) CORRENTE NOMINAL (In)Valor eficaz da maxima corrente que pode passar permanentemente pelo fusivel sem causar sua alteracao ou aquecimento acima dos valores normatizados. Possui normalmente este valor marcado em seu corpo. CATEGORIA DE UTILIZACAOG Faixa completa (normais)A Aceitam sobrecorrentes momentaneas ( com retardo). (valores multiplos do especificados) CLASSE DE OPERACAODesigna a categoria de utilizacao em conjunto com a carga.g R semicondutoresg B instalacao de mineracaog L condutores (fios e cabos)g TR transformadoresa R - semicondutores (Id 2,7 In)a M motores ( Id 4 In)Obs.:O fusivel uma vez acionado tem que ser substituido. Sua confiabilidade e superior.Os fusiveis ( ou disjuntores) tem que abrir em corrente menor que o fio suporta.FUSIVEIS NH: BIAXA TENSAO -(NIEDERSPANUNGS)ALTA POTENCIA (HOCHLEITUGS)Possuem contato tipo lamina para encaixe. Sao fusiveis com terminais expostos e destinados a uso em aneis com pessoal autorizado.Os fusiveis com encaixe mais rapido para troca que os parafusados e possuem punho proprio para essa faina. Montados como facas em um seccionador eliminam a serie com fusiveis exerno diminuindo espaco. Sao fabricados para correntes ate 1250 Amperes em 500 Volts AC e ou 250 V AC.Os fusiveis NH tem indicador de operacao, que e constituido por um