racks. As fontes de alimentacao podem trabalhar de forma independente ou em conjunto com outro modulo fonte de alimentacao redundante, para garantir um fornecimento constante de energia para a aplicacao.Quando duas fontes de alimentacao sao usadas em redundancia, no caso de falha de uma delas, a outra assume automaticamente o fornecimento de potencia. Cada fonte de alimentacao apresenta um rele para indicar possiveis falhas, proporcionando ao usuario a substituicao da fonte danificada. Uma vez que a potencia disponivel da fonte de alimentacao e limitada, e necessario calcular a potencia consumida pelos modulos em utilizacao. Uma maneira de fazer isto e construir uma planilha para resumir todas as correntes fornecidas e necessarias por modulo e equipamentos associados (tais como interfaces). A Figura 3-10 ilustra uma fonte de alimentacao de backplane. Figura 3-10 Fonte de alimentacao para backplane3.3.3 Fonte de Alimentacao para FieldbusEsta fonte e responsavel por fornecer alimentacao 24Vcc os canais H1 da rede Fieldbus atraves do modulo de impedancia de rede. Estas fontes geralmente contam com protecao contra sobrecorrente e curto-circuito e, tambem, indicacao de falha, apropriada para alimentar os elementos do Fieldbus. A figura 3-11 ilustra uma fonte de alimentacao para Fieldbus.Figura 3-11 Fonte de alimentacao para Fieldbus3.3.4 Impedancia para FieldbusA funcao desta impedancia e implementar um circuito de saida no qual a impedancia seja maior que 3 K e, em paralelo com dois terminadores de 100 2% cada, resulte em uma impedancia de linha de aproximadamente 100 atendendo a norma para redes Fieldbus. A figura 3-12 apresenta um diagrama de blocos da interligacao desse modulo. Neste caso utilizou-se uma redundancia de fontes para rede Fieldbus e de impedancia.Figura 3-12 Diagrama de blocos de interligacao do modulo de impedancia3.3.5 Processador de Rede FieldbusCombina poderosos recursos de comunicacao, com acesso direto a entradas e saidas e controle avancado para aplicacoes continuas e discretas. Com seu conceito modular, pode ser localizado dentro de paineis na sala de controle, ou caixas seladas no campo. Altamente expansivel ele pode ser utilizado em pequenos sistemas ou plantas altamente complexos.Pode funciona como bridge H1-H1, H1-HSE(HIGH SPEED ETHERNET) ou H1 HSE-H1, e tambem como mestre dos barramentos H1, gerenciando a comunicacao em cada canal como LAS (Link Active Scheduler), conforme figura 3-13.Figura 3-13 Processador Fieldbus3.3.6 Terminadores de RedeA principal funcao de um terminador e evitar reflexao do sinal de transmissao. As terminacoes sao usadas para casar a impedancia de um no com a impedancia da linha de transmissao usada. Quando nao ha casamento de impedancia, o sinal transmitido nao e completamente absorvido pela carga e a porcao nao absorvida e refletida de volta a linha de transmissao. Se a fonte, linha de transmissao e carga tem a mesma impedancia, essas reflexoes sao eliminadas. Os terminadores devem ser instalados sempre no inicio e no final de cada barramento. A figura 3-14 mostra um terminador Fieldbus.Figura 3-14 Terminador FieldbusNao e recomendavel colocar o terminador interligado a borneira de um dispositivo de campo e no interior de seu involucro. Quando houver necessidade de manutencao do dispositivo, o terminador podera ser retirado da rede (mesmo que sem intencao) e provocar perda de