devera ser considerado no calculo do comprimento total do segmento. Uma derivacao nao deve ultrapassar 30m em aplicacoes intrinsecamente seguras. Um par de fios blindados e utilizado como meio de transmissao (veja figura 4). Ambas as terminacoes do cabo devem ser equipados com um terminador passivo de linha que consiste em um elemento RC (um resistor em serie de 100 Ohms e um capacitor de 1 F). Tanto os couplers quanto os links possuem o terminador de barramento integrados. O numero de estacoes que pode ser conectado a um segmento e limitado a 32. Este numero pode ser ainda mais reduzido em funcao do tipo de classe de protecao a explosao. Em redes intrinsecamente seguras, tanto a tensao maxima quanto a corrente maxima de alimentacao sao especificadas dentro de limites claramente definidos. Observe que mesmo nos casos que a seguranca intrinseca nao e utilizada, a potencia da fonte de alimentacao e limitada.TipoArea de AplicacaoAlimentacaoCorrente MaximaPotencia MaximaNo. Tipico de EstacoesIEEX ia/ib IIC13,5 V110 mA1,8 W8IIEEx ib IIC13,5 V110 mA1,8 W8IIIEex ib IIB13,5 V250 mA4,2 W22IVNao Intrinsecamente seguro24 V500 mA12 W32Importante: Esta especificacao e baseada com uma corrente de consumo de 10 mA por dispositivo. Tabela 3: Alimentacao padraoDe modo geral, para determinar o comprimento maximo do barramento, calcula-se a corrente consumida pelos dispositivos de campo, seleciona-se uma unidade de alimentacao, conforme tabela 3, e determina-se o comprimento para o tipo de cabo selecionado conforme tabela 4. A corrente necessaria e obtida da soma das correntes basicas dos dispositivos de campo do segmento selecionado, somada a uma reserva de corrente de 9 mA por segmento, destinado para a operacao do FDE (Corrente consumida pelo equipamento quando em falha). O FDE evita que dispositivos defeituosos bloqueiem o barramento permanentemente.Tipo ITipo IITipo IIITipo IVTipo IVTipo IVTensaoV13,513,513,5242424Soma das correntes necessariasmA110110250110250500Comprimento da linha para 0.8 mm2m90090040019001300650Comprimento da linha para 1.5 mm2m10001500500190019001900Tabela 4: Comprimentos de Linha para IEC 61158-2A conexao em um barramento intrinsecamente seguro de dispositivos auto-alimentados pelo barramento e dispositivos alimentados externamente e possivel, se os dispositivos alimentados externamente forem equipados com isolamento apropriado de acordo com EN 50020. Deve ser considerada, entretanto, no calculo da corrente total, a corrente que o dispositivo com alimentacao externa consome do barramento.Tipos de Cabo Recomendados para o PROFIBUS-PAA IEC 61158-2 determina que o meio fisico do PROFIBUS-PA deva ser um par de fios trancados. As propriedades de um barramento de campo sao determinadas pelas condicoes eletricas do cabo utilizado. Embora a IEC 61158-2 nao especifica tecnicamente o cabo, o cabo tipo A e altamente recomendado a fim de garantir as melhores condicoes de comunicacao e distancias envolvidas.A Tabela 5 apresenta em detalhes as especificacoes dos diversos cabos a 25 oC. Vale lembrar que a maioria dos fabricantes de cabos recomenda a temperatura de operacao entre -40 oC a +60 oC. E necessario verificar os pontos criticos de temperatura por onde e passado o cabeamento e se o cabo suporta a mesma. A resistencia do cabo tipo A de 22 O/Km e valida a 25 oC. Por exemplo, a resistencia do cabo tipo A a 50 oC e 24.58 O/Km. Isso