sob pressao, atraves de aberturas efrestas espraiando-se pelos andares e colonizando ambientes.5.1.4 - Ventilador de TubulaoOs inconvenientes decorrentes do efeito pistao, todavia, sao facilmente sanaveis, recorrendo-se a instalacao de umtubo de ventilacao, paralelo ao tubo de queda (a exemplo de ventilador de esgoto), e ao mesmo ligado, a determinados intervalos.O duto ventilador, alem de prevenir e impedir a compressao do ar, assegura ao duto permanente ventilacao.Como toda Sala de Recepcao deve ser, obrigatoriamente, mantida sob pressao negativa, um sistema qualquer deexaustao ja lhe e inerente, constituindo a aspiracao do tubulao,atraves do duto de ventilacao, apenas um aperfeicoamento,pratico e pouco oneroso.Roupa contaminada quando lancada em Tubulao, soltae sem estar ensacada ou quando for simplesmente acondicionada em fronha ou lencol, fazendo de saco permite, por faltade protecao impermeavel, que sangue, pus, fezes e outros setransfiram a face interna do tubulao. As condicoes de calor eumidade tornam o ambiente propicio a proliferacao de agentespatogenicos.5.1.5 - Limpeza e Desinfeccao de TubulaoSe a roupa, devidamente ensacada, permite, com toda aseguranca ser transportada horizontalmente (em carros) por quenao pode se-lo verticalmente (por tubulao)?O problema afigura-se mais cultural que tecnico.Atualmente, o uso de sacos plasticos apropriados, simples ou duplos, dentro das especificacoes da ABNT, passou aser de dominio geral e ja consagrado pelas instituicoes de saude, hoteis e outros.Sao inegaveis as vantagens propiciadas pelo tubulao: erapido, direto, eficiente, economico e prescinde de elevadorou de monta-cargas. Razoes de sobejo para que seja implantado em instituicoes de saude.5.1.6 - Prevencao de Incendio e AcidentesPontas de cigarro ou fosforo aceso, jogados no tubulao,podem ser causa de incendio.O tubulao pode, tambem, ser causa de acidentes, envolvendo criancas e pacientes com disturbios mentais, principalmente, quando a abertura do tubulao for localizada junto aopiso do andar, visando facilitar a descida do saco sem obrigar aoesforco de ter que ergue-lo. Todos estes riscos e mais o possivel acumulo de sacosjunto a porta do tubulao, quando este estiver localizado no cor-redor, podem ser evitados com a provisao de uma ante-camara.Outro meio, para completar a seguranca desejada e obviaros inconvenientes apontados, e dotar a porta deste vestibulo eou a porta do tubulao com trinco de fecho automatico, passivelde ser aberto, apenas, com chave mestra, em poder do pessoalhospitalar.5.2 - LAVAGEM DE ROUPA5.2.1 - Sala de Recepcao e Classificacao de Roupa SujaEsta sala, por ser altamente contaminada, nao prescindede requisitos arquitetonicos proprios, para o seu desempenhoseguro, como: vestiario, sanitario, pia, bebedouro, exaustao mecanizada, pressao negativa, local para recepcao de sacos de roupa por carros e por tubulao, espaco para carga de maquina delavar, pisos e paredes lavaveis, mangueira com agua quente efria e ralos; telefone interno e visores sao necessarios aintercomunicacao.5.2.2 - VestiarioDestina-se a troca de roupa dos funcionarios que trabalham nesta recepcao e classificacao. Dispoe de sanitario proprio,a fim de coibir o funcionario sair do ambiente ao fim doexpediente. Os EPI, (Equipamentos para Protecao Individual)utilizados no trabalho (macacao, botas, luvas, gorro e mascara),sao deixados na area suja apos terminada a higienizacao detodo o ambiente. O funcionario apos tomado banho de chuveiroe vestida a roupa, anteriormente guardada na area limpa dovestiario, alcanca o corredor de servico do hospital, pela