3.4 LIMITACOESE CONSIDERACOES PARA PROJETOComo todo projeto, necessitamos seguir algumasregras e conhecer as limitacoes da tecnologia afim realizar todas as analisesnecessarias antes da implementacao.3.4.1 Comprimentodo Cabeamento x Numero de InstrumentosUm importante aspecto na concepcao de um projetoFieldbus e a determinacao de como serao instalados os equipamentos que faraoparte da rede. Dessa forma devem ser consideradas as distancias maximaspermitidas entre os equipamentos, ou seja, deve-se ter em maos a planta ondesera efetuado o projeto para a determinacao dos melhores pontos para instalacaodos equipamentos de forma a otimizar ao maximo o comprimento do barramento(chamado de trunk) e das derivacoes (chamadas de spurs) como visto na Figura 3-21.Figura3-21 Configuracao tipica de instalacaoSegue abaixo as regras basicas projeto de umarede FF:A rede e formada por uma linha troco com spurs. A linha tronco deve ser terminada por um terminador passivo.O comprimento maximo da linha tronco e a soma de todos os spurs e de 1900m, sem utilizacao de repetidores.O numero de instrumentos na rede pode ser: 2 a 32 instrumentos numa conexao nao intrinsecamente segura com fonte de alimentacao separada do sinal de alimentacao. 1 a 12 instrumentos quando a aplicacao nao requer SI e os instrumentos sao alimentados pelo cabo de sinal. 2 a 6 instrumentos para aplicacoes de SI quando os instrumentos recebem a sua alimentacao diretamente do cabo de comunicacao.Cada segmento Fieldbus devera ter no maximo 4 loops de controle.Repetidores podem ser utilizados para regenerar o sinal apos excedida a especificacao de distancia maxima. O numero maximo de repetidores e quatro. A distancia maxima entre dois instrumentos quaisquer nao deve exceder 9500m conforme ja descrito anteriormente.O cabo Fieldbus e polarizado. Inverter a polarizacao pode causar danos a todos os instrumentos conectados a rede. Alguns fornecedores garantem instrumentos livres de polarizacao.O comprimento dos spurs devem ser calculados obedecendo aos dados da tabela II abaixo alem da limitacao da fonte de alimentacao. Total de Disp. por Rede 1 disp. por spur (m) 2 disp. por spur (m) 3 disp. por spur (m) 4 disp. por spur (m) 1-12 120 90 60 30 13-14 90 60 30 1 15-18 60 30 1 1 19-24 30 1 1 1 25-32 1 1 1 1 Obs: Trunk + Spur < 1900m Tabela II Comprimento maximo dos spurs3.4.2 Fonte deAlimentacaoComoja descrito anteriormente, uma vez que a potencia disponivel da fonte dealimentacao e limitada, e necessario calcular a potencia consumida pelosinstrumentos interligados a rede. Alem de todas as consideracoes jamencionadas, ao dimensionar uma rede Fieldbus deverao ser calculadas as tensoesem cada ponto da rede, sendo necessario calcular principalmente os dispositivosda extremidade da rede ou os dispositivos de maior consumo. A tensao em cadadispositivo devera ser no minimo maior que a tensao minima necessaria para ofuncionamento deste dispositivo.De acordocom a norma da Fieldbus Foundation, o barramento devera funcionar com tensao dealimentacao de no minimo 9 V. Porem, nem todos os fabricantes obedecem estanorma. Portanto, para cada caso devera ser verificado o valor de tensao minimoindicado pelo fabricante. Para efeito de calculo e estimativas, podera serconsiderado que cada dispositivo da rede consome uma corrente de 20 mA. Porem,para se fazer o calculo