Um disjuntor e um dispositivo eletromecanico, que funciona como um interruptor automatico, destinado a proteger uma determinada instalacao eletrica contra possiveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas eletricas. A sua funcao basica e a de detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, interrompendo-a imediatamente antes que os seus efeitos termicos e mecanicos possam causar danos a instalacao eletrica protegida.Uma das principais caracteristicas dos disjuntores e a sua capacidade em poderem ser rearmados manualmente, depois de interromperem a corrente em virtude da ocorrencia de uma falha. Diferem assim dos fusiveis, que tem a mesma funcao, mas que ficam inutilizados quando realizam a interrupcao. Por outro lado, alem de dispositivos de protecao, os disjuntores servem tambem de dispositivos de manobra, funcionando como interruptores normais que permitem interromper manualmente a passagem de corrente eletrica.Existem diversos tipos de disjuntores, que podem ser desde pequenos dispositivos que protegem a instalacao eletrica de uma unica habitacao ate grandes dispositivos que protegem os circuitos de alta tensao que alimentam uma cidade inteira.Letra a ser utilizada: Q DescricaoAplicacoes: As chaves estrela-triangulo destinam-se ao comando e protecao de motores trifasicos de ate 375kW (500cv) em 440 VAC, na categoria de utilizacao AC3 (v. Categoria de Utilizacao), acoplados a maquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo e praticamente constante, tais como maquinas-ferramentas classicas, para madeira e agricolas. As chaves estrela-triangulo foram desenvolvidas para diminuirem o pico de corrente proveniente da partida de motores. Na ligacao estrela, os motores podem partir, no maximo, com ate 30% de sua carga nominal, pois na partida a corrente e o conjugado se reduzem a aproximadamente 1/3 dos valores atingidos em partida direta.Para utilizacao das chaves estrela-triangulo a curva de conjugado dos motores devera ser suficientemente elevada para poder garantir a aceleracao das maquinas de ate, aproximadamente, 95% da rotacao nominal, com a corrente de partida. Os motores deverao permitir a ligacao triangulo em regime normal, ou seja terem a possibilidade de ligacao em dupla tensao (220/380V ou 380/660V ou 440/760V), portanto com 6 terminais acessiveis.Componentes: Fusiveis Diazed ou NH para o circuito principal (F1, F2, F3);Fusiveis Diazed para o circuito de comando (F11, F21);Tres contatores (K1, K2, K3);Um rele bimetalico (F7);Um rele de tempo (K6).Opcionais: Botoes de Comando (S0, S1);Sinalizador;Trafo de Comando;Conectores unipolares.Ajustagem:Rele bimetalico: devera ser ajustado para 0,58 vezes a corrente nominal do motor.Rele de tempo: devera ser ajustado a um tempo suficiente para a partida.Dados para pedido:Potencia do motor;Tensao de alimentacao;Tensao de comando;Frequencia.Circuitos: O interruptor é um dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.Existem três tipos de interruptores:Interruptor de Balancim interruptor ativado por meio de uma alavanca oculta o balancim que necessita ser levado a uma ou mais posicoes indexadas, fazendo alteracoes no estado de contato.Interruptor com Botao de Pressao um dispositivo que e acionado atraves do pressionar de um botao, gerando alteracoes de contato.Interruptor Rotativo como o proprio nome diz, e um interruptor que gera alteracoes de