Seguranca do Trabalho nwn: DDS - Por que devo usar EPI: Por que devo usar EPIs? Essa pergunta e feita todos os dias, todas as horas, todos os minutos, sempre. Definir motivos para usar os EPIs ... Nrfacil.com. br/blog/?cat=150 NR 10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOSEM ELETRICIDADE Publicacao D.O.U.Portaria GM n.o 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78Alteracoes/Atualizacoes D.O.U.Portaria SSMT n.o 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83Portaria GM n.o 598, de 07 de dezembro de 2004 08/09/04(Texto dado pela Portaria GM n.o 598, de 07 de dezembro de 2004)10.1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO10.1.1 Esta Norma Regulamentadora NR estabelece os requisitos e condicoes minimas objetivando a implementacao de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacoes eletricas e servicos com eletricidade.10.1.2 Esta NR se aplica as fases de geracao, transmissao, distribuicao e consumo, incluindo as etapas de projeto, construcao, montagem, operacao, manutencao das instalacoes eletricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas tecnicas oficiais estabelecidas pelos orgaos competentes e, na ausencia ou omissao destas, as normas internacionais cabiveis.10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE10.2.1 Em todas as intervencoes em instalacoes eletricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco eletrico e de outros riscos adicionais, mediante tecnicas de analise de risco, de forma a garantir a seguranca e a saude no trabalho.10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se as demais iniciativas da empresa, no ambito da preservacao da seguranca, da saude e do meio ambiente do trabalho.10.2.3 As empresas estao obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalacoes eletricas dos seus estabelecimentos com as especificacoes do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de protecao.10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuario de Instalacoes Eletricas, contendo, alem do disposto no subitem 10.2.3, no minimo:a) conjunto de procedimentos e instrucoes tecnicas e administrativas de seguranca e saude, implantadas e relacionadas a esta NR e descricao das medidas de controle existentes;b) documentacao das inspecoes e medicoes do sistema de protecao contra descargas atmosfericas e aterramentos eletricos;c) especificacao dos equipamentos de protecao coletiva e individual e o ferramental, aplicaveis conforme determina esta NR;d) documentacao comprobatoria da qualificacao, habilitacao, capacitacao, autorizacao dos trabalhadores e dos treinamentos realizados;e) resultados dos testes de isolacao eletrica realizados em equipamentos de protecao individual e coletiva;f) certificacoes dos equipamentos e materiais eletricos em areas classificadas;g) relatorio tecnico das inspecoes atualizadas com recomendacoes, cronogramas de adequacoes, contemplando as alineas de a a f.10.2.5 As empresas que operam em instalacoes ou equipamentos integrantes do sistema eletrico de potencia devem constituir prontuario com o conteudo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuario os documentos a seguir listados:a) descricao dos procedimentos para emergencias;b) certificacoes dos equipamentos de protecao coletiva e individual;10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Eletrico de Potencia devem constituir prontuario contemplando as alineas a, c, d e e, do item 10.2.4 e alineas a e b do item 10.2.5.10.2.6 O Prontuario de Instalacoes Eletricas deve ser organizado