de Potencia atraves de capacitores estaticos constitui a solucao mais pratica para as industrias em geral. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados, para que os capacitores nao sejam usado indiscriminadamente.Podem os capacitores, em principio, serem instalados em quatro pontos distintos do sistema eletrico: Junto as grandes Cargas indutivas (motores, transformadores, Tc...) No barramento geral de Baixa Tensao (BT). Na extremidade dos circuitos alimentadores Na entrada de energia de Alta Tensao (AT). 4.3 a) Junto as grandes cargas indutivas A instalacao junto as grandes cargas, tem a vantagem de permitir uma previsao mais precisa da potencia reativa necessaria, de tal modo que o capacitor compense exatamente a carga. Sendo ambos elementos comandados pela mesma chave, nao se apresenta o risco de haver, em certas horas, excesso ou falta de potencia reativa, alem do que, obtem-se uma reducao no custo da instalacao, pelo fato de nao ser necessario um dispositivo de comando e protecao separado para o capacitor. Uma das vantagens desta opcao, e que este tipo de instalacao alivia todo o sistema eletrico, pois a corrente reativa vai do capacitor as cargas, sem circular pelo transformador, barramentos, circuitos alimentadores, Tc... 4.3 b) No Barramento geral de Baixa Tensao (BT) Neste tipo de ligacao de Capacitores, havera necessidade de ser instalada uma chave que permita desliga-los quando a industria finda sua atividades diarias. Nao o fazendo, poderao ocorrer sobretensoes indesejaveis que, provavelmente, causarao danos as instalacoes eletricas. 4.3 c) Na extremidade dos circuitos alimentadores E utilizada geralmente quando o alimentador supre uma grande quantidade de cargas pequenas, onde nao e conveniente a compensacao individual. Este metodo usufrui em parte da diversidade entre as cargas supridas, embora a economia seja inferior a obtida pelo aproveitamento da diversidade entre alimentadores. Por outro lado, fica aliviado tambem o circuito alimentador. A vantagem dessa ligacao e que se pode obter apreciavel economia, usufruindo da diversidade de demanda entre os circuitos alimentadores, uma vez que a potencia reativa solicitada pelo conjunto da instalacao e menor que a soma das potencia reativas de todos os equipamentos. 4.3 d)- Na entrada de energia em Alta Tensao (AT). Nao e muito frequente encontrarmos exemplos da instalacao do lado da Alta Tensao. Tal localizacao nao alivia nem mesmo os transformadores, e exige dispositivos de comando e protecao dos capacitores com isolacao para a tensao primaria. Embora o preco por Kvar dos capacitores seja menor para maiores tensoes, este tipo de instalacao em geral so e encontrada nas industrias que recebem grandes quantidades de energia eletrica e dispoem de varias subestacoes transformadoras. Neste caso a diversividade de demanda pode redundar em economia na quantidade de capacitores a instalar. 5 Bancos Automaticos de Capacitores A automatizacao de Bancos de Capacitores, ou seja, o ligamento e desligamento automatico de capacitores em estabelecimentos industriais, deve apresentar condicoes especiais de operacao que justifiquem os investimentos a serem efetuados. Considerando que determinadas industrias possuem equipamentos que provoquem oscilacoes frequentes, levando o Fato de Potencia a indices nao desejaveis, e que essas oscilacoes sao provenientes da carga variada e do tipo de trabalho efetuado, e justificavel, como solucao tecnica e