as horas de trabalho. Durante as horas de trabalho,poderao ser fechadas com dispositivos de seguranca, que permitam a qualquerpessoa abri-las facilmente do interior do estabelecimento, ou do local detrabalho.Em hipotese alguma as portas deemergencia deverao ser fechadas pelo lado externo, mesmo fora do horario detrabalho.ESCADASTodas as escadas, plataformas epatamares deverao ser feitos com materiais incombustiveis e resistentes aofogo. ASCENSORESOs pocos e monta-cargasrespectivos, nas construcoes de mais de 2 (dois) pavimentos, devem serinteiramente de material resistente ao fogo.PORTAS CORTA-FOGOAs caixas de escadas deverao serprovidas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo serabertas facilmente pelos 2 (dois) lados. COMBATE AO FOGOTao cedo o fogo se manifeste,cabe:a) acionar o sistema de alarme;b) chamar imediatamente o Corpode Bombeiros;c) desligar maquinas e aparelhoseletricos, quando a operacao do desligamento nao envolver riscos adicionais;d) ataca-lo o mais rapidamentepossivel, pelos meios adequados.As maquinas e aparelhos eletricosque nao devam ser desligados em caso de incendio deverao conter placa com avisoreferente a este fato, proximo a chave de interrupcao. Poderao ser exigidos, para certostipos de industria ou de atividade em que seja grande o risco de incendio,requisitos especiais de construcao, tais como portas e paredes corta-fogo oudiques ao redor de reservatorios elevados de inflamaveis.EXERCICIO DE ALERTAOs exercicios de combate ao fogodeverao ser feitos periodicamente, objetivando:a) que o pessoal grave osignificado do sinal de alarme; b) que a evacuacao do local sefaca em boa ordem; c) que seja evitado qualquerpanico; d) que sejam atribuidas tarefas eresponsabilidades especificas aos empregados; e) que seja verificado se asirene de alarme foi ouvida em todas as areas.Os exercicios deverao serrealizados sob a direcao de um grupo de pessoas, capazes de prepara-los edirigi-los, comportando um chefe e ajudantes em numero necessario, segundo ascaracteristicas do estabelecimento. Os planos de exercicio de alertadeverao ser preparados como se fossem para um caso real de incendio.Nas fabricas que mantenhamequipes organizadas de bombeiros, os exercicios devem se realizarperiodicamente, de preferencia, sem aviso e se aproximando, o mais possivel,das condicoes reais de luta contra o incendio.As fabricas ou estabelecimentosque nao mantenham equipes de bombeiros deverao ter alguns membros do pessoaloperario, bem como os guardas e vigias, especialmente exercitados no corretomanejo do material de luta contra o fogo e o seu emprego. CLASSES DE FOGOSera adotada, para efeito defacilidade na aplicacao das presentes disposicoes, a seguinte classificacao defogo:Classe A - sao materiais de facilcombustao com a propriedade de queimarem em sua superficie e profundidade, eque deixam residuos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.;Classe B - sao consideradosinflamaveis os produtos que queimem somente em sua superficie, nao deixandoresiduos, como oleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.;Classe C - quando ocorrem emequipamentos eletricos energizados como motores, transformadores, quadros dedistribuicao, fios, etc.;Classe D - elementos piroforicoscomo magnesio, zirconio, titanio.EXTINCAO POR MEIO DEAGUANos estabelecimentos industriaisde 50 (cinquenta) ou mais empregados, deve haver um aprisionamento convenientede agua sob pressao, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os comecos de fogode Classe A.Os pontos de captacao de aguadeverao ser facilmente acessiveis, e situados ou protegidos de maneira a naopoderem ser danificados.Os pontos de captacao de agua eos encanamentos de alimentacao deverao ser experimentados, frequentemente, afim de evitar o acumulo de residuos. A