combustao: sao distribuidos pelas instalacoes industriais. Automaticamente se abrem, permitindo a passagem do agente extintor, que pode ser agua, gas carbonico ou halogenados. Embora de alta eficiencia, e um sistema com custo de instalacao elevado. Ha unidades extintoras individuais, compreendendo o cilindro com o agente extintor e o bico de abertura automatica. 9.9- Caixa de hidrante e Mangueira de IncendioAs mangueiras de incendio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR12779/92, sendo que as mangueiras semi-rigidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem uso de carreteis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilizacao com facilidade e rapidez. No interior do abrigo pode ser instalada a valvula angular, desde que seu manuseio e manutencao estejam corretos, o mesmo pode ser construido de materiais metalicos, de madeira, de fibra ou de vidro podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com as instrucoes tecnicas. As mangueiras de incendio, a tomada de agua e a botoeira de acionamento da bomba de incendio podem ser instaladas dentro do abrigo, desde que nao impecam a manobra ou a substituicao de qualquer peca.9.10-Dimensionamento do SistemaO dimensionamento deve consistir na determinacao do caminhamento das tubulacoes, os hidrantes e mangotinhos devem ser distribuidos do ponto da area a ser protegida seja alcancada por um esguicho, independente do procedimento de dimensionamento estabelecido, recomenda-se a utilizacao de esguicho regulaveis em funcao da melhor efetividade no combate.9.11-EsguichoO alcance do jato compacto produzido por qualquer sistema adotado nao deve ser inferior a 8 metros, medido da saida do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo. O acionador do esguicho regulavel, de alavanca ou de calor, deve permitir a modulacao da conformacao do jato e o fechamento total do fluxo. Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressao disponivel e de vazao de agua, no ponto de hidrante considerado, para proporcionar o seu perfeito funcionamento.9.12-ValvulasAs roscas de entrada das valvulas devem ser de acordo com a NBR6414/83 ou NBR12912/93, devem ter acoplamento de engate rapido, e recomendada a instalacao de valvulas de bloqueio adequadamente posicionadas, com o objetivo de proporcionar manutencao em trechos da tubulacao sem desativacao do sistema.9.13-Placas De SinalizacaoSao meios para identificar a onde se encontra os hidrantes e mangotinhos.CONSIDERACOES GERAIS:A protecao por sistemas de hidrantes para as areas de risco destinadas a parques de tanques ou tanques isolados atende ao sistema de resfriamento para liquidos e gases inflamaveis e combustiveis e ao sistema de protecao por espuma10. Gases Liquefeitos De Petroleo (GLP)O Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) e um combustivel composto de carbono e hidrogenio. E incolor e inodoro e, para que possamos identifica-lo quando ocorrem vazamentos, e adicionado um produto quimico que tem odor penetrante e caracteristico (mecaptana, etilmercaptan). O GLP e muito volatil e se inflama com facilidade. No caso de vazamento, por ser mais pesado que o ar se deposita em lugares baixos, e em local de dificil ventilacao o gas fica acumulado, misturando-se com o ar ambiente, formando uma mistura explosiva ou inflamavel, dependendo da proporcao. A valvula de