ENTRE NO LINK ABAIXO E SOLICITE SEU ORCAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E/OU EXECUCAO.LINK DE ORCAMENTO Uma instalacao contra interferenciaseletromagneticasEm qualquer rede eletrica em funcionamento estao presentes osfenomenos campo eletrico e campo magnetico, que podem originar as chamadasinterferencias eletromagneticas. Conheca algumas formas de minimizar o problemaAo ligar um equipamento, a tensao eletrica sempre faz fluir uma correntede energia pelos condutores da instalacao. Toda vez que existe a presenca detensao eletrica, e formado um campo eletrico na regiao ao redor do condutor. Damesma forma, quando a corrente eletrica circula pelos condutores da instalacao,e gerado um campo magnetico. Assim, os dois fenomenos combinados resultamna presenca de um campo eletromagnetico que, dependendo de algumas variaveis,pode interferir negativamente no funcionamento e desempenho de componenteseletricos e equipamentos eletroeletronicos, fazendo com que o equipamento, porexemplo, aqueca mais, emita ruidos, perca rendimento ou ate mesmo pare defuncionar.Para o efeito que um campo eletromagnetico pode ter sobre o desempenho efuncionamento de um produto eletrico ou de um equipamento eletromagnetico,damos o nome de interferencia eletromagnetica.De acordo com o item 5.4.3 da NBR 5410, as seguintes medidas devem sertomadas para evitar a interferencia eletromagnetica nas instalacoes eletricasde baixa tensao e em seus componentes:- Disposicao adequada das fontes potenciais de perturbacoes em relacaoaos equipamentos sensiveis;- Disposicao adequada dos equipamentos sensiveis em relacao aoscircuitos e equipamentos com altas correntes como, por exemplo, barramentos dedistribuicao e elevadores;- Equipotencializacao de involucros metalicos e blindagens;- Separacao adequada, por distanciamento ou blindagem, entre as linhasde energia e as linhas de sinal, bem como realizar seus eventuais cruzamentosem angulo reto;- Separacao adequada, por distanciamento ou blindagem, das linhas deenergia e de sinal em relacao aos condutores de descida do sistema de protecaocontra descargas atmosfericas;- Reducao dos lacos de inducao pela adocao de um trajeto comum para aslinhas dos diversos sistemas;- Utilizacao de cabos blindados para o trafego de sinais;- Instalacao de linhas com condutores isolados ou cabos unipolarescontidas em condutos metalicos aterrados ou equivalentes;- Evitar o esquema de aterramento TN-C.Ainda de acordo com a NBR 5410, item 6.1.7, os niveis de imunidadecontra interferencia dos componentes da instalacao devem ser especificadoslevando-se em conta as possiveis influencias eletromagneticas que podem ocorrerquando em funcionamento normal. Desta forma, devem ser selecionados componentescom niveis de emissao suficientemente baixos, de modo que eles nao venham agerar interferencias eletromagneticas, por conducao ou por propagacao no ar,com outros componentes situados interna ou externamente a edificacao. Senecessario, devem ser providos meios de atenuacao, a fim de reduzir a emissao.De uma forma geral, identificar as fontes de interferencias e indicar as solucoes mais apropriadas para cada caso sao tarefas relativamentecomplexas, que exigem alto conhecimento dos profissionais e equipamentosespecificos. Fonte VoltimumVR PROJETOS ELETRICOS. Tendencia irreversivel no mercado da construcao civil, asredes subterraneas a cada dia ganham mais terreno em obras em que a seguranca,a beleza, a praticidade e os baixos custos de manutencao sao caracteristicasindispensaveis para a realizacao de projetos modernos. Diante do exposto, asdistribuidoras do grupo CPFL Energia procuraram estabelecer procedimentos condizentescom tal realidade, incorporando materiais e conceitos que garantam um sistemaaltamente confiavel, sendo adotados equipamentos como transformadores tipospedestais (padmounted), emendas desconectaveis e barramentos multiplosisolados. Os documentos disponibilizadospela