#18AWG 1900 B Multi-pares trancados com blindagem #22AWG 1200 C Multi-pares trancados sem blindagem #26AWG 400 D Multiplos condutores sem blindagem #16AWG 200 Tabela I Tipos de cabos em FFA figura 3-16 mostraum cabo tipo A adequado para rede Fieldbus.Figura 3-16 Cabo tipo AAs regras de aterramento para um sistema Fieldbus devemser utilizadas em conformidade com a instalacao e manutencao do nivel fisicoque seguem praticas padroes de corrente baseadas na empresa, padroes de plantase padroes internacionais. Em locais onde os instrumentos sofrem interferenciaseletromagneticas a carcaca dos instrumentos deverao ser aterradas. Porem, oaterramento da carcaca jamais devera ocorrer atraves do shield do cabo da rede;Nao se deve conectar ao terranenhum dos condutores do par trancado em nenhum ponto da rede pois istoprovocaria a perda da comunicacao entre os equipamentos deste barramento cujocondutor fosse aterrado.O shield (blindagem) do caboFILEDBUS e, por pratica padrao, aterrado em apenas uma de suas pontas ao longodo cabo e nao deve ser utilizado como condutor de energia. O meio (par trancado) deveindicar a polaridade e a esta deve ser mantida em todos os pontos de conexao.Os cabos Fieldbus deverao sempre ser lancados atraves deestruturas que contenham apenas cabos de rede ou de sinal e distante de cabosde potencia ou qualquer fonte de ruidos eletromagneticos.3.3.10 ConectoresOs conectores sao dispositivosopcionais que sao muito utilizados em instalacoes onde os equipamentos devemser periodicamente desconectados e/ou movidos, e poderia ser utilizado em umaconveniente conexao de um equipamento temporario num determinado local. Amaioria dos projetos de redes Fieldbus, por questao de reducao de custos, preveo uso de cabos comuns onde suas pontas serao decapadas, prensados terminais eentao os cabos serao instalados nas borneiras dos instrumentos, caixas dejuncao, terminadores e outros dispositivos da rede.Os conectores Fieldbus devemseguir as especificacoes da IEC/ISAPhisical Layer Standard. A figura 3-17 mostraconectores de cabos pre-montados e derivacoes.Figura 3-17 Cabos pre-montados de derivacoes para rede FieldbusPara casos onde sera feito umspur, uma maneira pratica e de baixo custo de realizar este tipo de conexao e atraves destas derivacoes,ao inves de usar as caixas de derivacao. As caixas de derivacao ocupam umespaco muito grande, tem um custo elevado e normalmente e necessario fabricarsuportes para sua fixacao, o que torna sua instalacao ainda mais trabalhosa ecustosa. A instalacao de derivacoes pode ser feita na propria bandeja oueletrocalha enquanto que a caixa de derivacao deve ser instalada em localaparente e de facil acesso.3.3.11 Caixas deJuncao ou DerivacaoToda derivacao realizada na rede Fieldbusdeve ser feita atraves de conectores (T, Y e outros) ou mais comumenteatraves de caixas de derivacao. As caixas de derivacao sao elementos passivos,que simplesmente permite a derivacao dos cabos de forma organizada, segura epratica. Existem caixas de juncao comconectores de engate rapido, ja mencionada anteriormente, caixas com borneiras de diversos tipos (aparafusadas,prensada por mola, pino para soldagem e outros) ou ainda caixas de juncao quepossui protecao contra curto-circuito e led de diagnostico de rede energizada.A figura 3-18 mostra algumas caixasde derivacao, que se diferem pela quantidade de spurs que podem ser conectadosas mesmas.Figura 3-18 Caixas de juncaoNao se deve conectar dois cabos num mesmo borne ou passardois cabos num mesmo prensa cabos numa