de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situacoes a seguir:a) troca de funcao ou mudanca de empresa;b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por periodo superior a tres meses; ec) modificacoes significativas nas instalacoes eletricas ou troca de metodos, processos e organizacao do trabalho.10.8.8.3 A carga horaria e o conteudo programatico dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alineas "a", "b" e "c" do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situacao que o motivou.10.8.8.4 Os trabalhos em areas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido.10.8.9 Os trabalhadores com atividades nao relacionadas as instalacoes eletricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhanca da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruidos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possiveis riscos e adotar as precaucoes cabiveis.10.9 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E EXPLOSAO (voltar)10.9.1 As areas onde houver instalacoes ou equipamentos eletricos devem ser dotadas de protecao contra incendio e explosao, conforme dispoe a NR 23 - Protecao Contra Incendios.10.9.2 Os materiais, pecas, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados a aplicacao em instalacoes eletricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto a sua conformidade, no ambito do Sistema Brasileiro de Certificacao.10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptiveis de gerar ou acumular eletricidade estatica devem dispor de protecao especifica e dispositivos de descarga eletrica.10.9.4 Nas instalacoes eletricas de areas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incendio ou explosoes, devem ser adotados dispositivos de protecao, como alarme e secciona mento automatico para prevenir sobretensoes, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condicoes anormais de operacao.10.9.5 Os servicos em instalacoes eletricas nas areas classificadas somente poderao ser realizados mediante permissao para o trabalho com liberacao formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressao do agente de risco que determina a classificacao da area.10.10- SINALIZACAO DE SEGURANCA (voltar)10.10.1 Nas instalacoes e servicos em eletricidade deve ser adotada sinalizacao adequada de seguranca, destinada a advertencia e a identificacao, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalizacao de Seguranca, de forma a atender, dentre outras, as situacoes a seguir:a) identificacao de circuitos eletricos;b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;c) restricoes e impedimentos de acesso;d) delimitacoes de areas;e) sinalizacao de areas de circulacao, de vias publicas, de veiculos e de movimentacao de cargas;f) sinalizacao de impedimento de energizacao; eg) identificacao de equipamento ou circuito impedido.10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO (voltar)10.11.1 Os servicos em instalacoes eletricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho especificos, padronizados, com descricao detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR.10.11.2 Os servicos em instalacoes eletricas devem ser precedidos de ordens de servico especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no minimo, o tipo, a data, o local e as referencias aos procedimentos de trabalho a serem adotados.10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no minimo, objetivo, campo de aplicacao, base tecnica, competencias e responsabilidades, disposicoes gerais, medidas de controle e orientacoes finais.10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de seguranca e saude e a