Parte V Falando depotencias Especificando o no breakEagora, finalmente a especificacao do nobreak.Finalizaremos hoje esta serie deartigos sobre eletricidade voltada, principalmente, para os tecnicos deinformatica. Nela apresentaremos esclarecimentos importantes sobre aespecificacao da potencia dos no breaks o que, quase sempre, e realizado semnenhuma base tecnica.Quando compramos um no break para uso domestico ou de um pequeno escritorioa coisa nao chega ser muito critica e, mal ou bem, funciona de qualquermaneira. Entretanto, se vamos trabalhar em ambientes com muitos PCs o assunto precisae deve ser tratado de forma profissional.A preocupacao deve comecar, naverdade, pela especificacao da fonte de alimentacao e sobre ela ja tratamos no post anterior, mas nao custa relembrar eaprofundar um pouco mais o assunto.Uma pergunta que todos deveriam sefazer e por que a fonte se especifica a fonte em watt e o no break ou estabilizador (que quase sempre nao serve para nada) emVA (volt-ampere)?Voce ja parou para pensarnisso? Acho que podemos responder porvoce: - claro que nao.Normalmente o tecnico vai a lojae pede ajuda ao vendedor.E a resposta sera: - esse aquiserve, e muito bom!Vamos entao entender a diferencade se especificar a fonte em watt e o nobreak em VA:1) A fonte fornece tensao continua paraa placa do PC e seus acessorios e, lembre-se, quando trabalhamos com tensaocontinua so precisamos pensar em watt;2) Ja o nobreak ou estabilizador ira alimentar com tensao alternada a fonte doPC e o monitor (nao devemos ligar impressoras, principalmente, laser, no break ou estabilizador; alias,repetimos: esqueca o estabilizador);3) Por outro lado a fonte do PC e o monitorsao cargas reativas e ai, juntando tensao alternada com cargas reativas temosque pensar na potencia aparente que e medida em VA (volt-ampere).Muito bem, agora que voce jaaprendeu qual e a diferenca entre uma formiga e um elefante, vamos pensar naespecificacao, ou melhor, como calcular qual a potencia aparente que devera ternosso no-break.Se uma fonte tem um fator depotencia baixo, por exemplo, igual a 0,6 e supostamente e de 300 W voce naopode usar um no break (ouestabilizador) de 300 VA.Basta fazer uma continha rapida efacil. Vamos la. Lembrando que FATOR DE POTENCIA = POTENCIA REAL /POTENCIA APARENTELogo, POTENCIA APARENTE = POTENCIAREAL/FATOR DE POTENCIA que no nosso exemplo dara: POTENCIA APARENTE = 300 W/ 0,6 = 500 VA =0,5 kVAPortanto, somente para suportar afonte do PC o no break ja deveria serde 0,5 kVA, mas como ainda tem o monitor coloque, pelo menos, mais 20% e seu nobreak devera ser 0,6 kVA. Mas aindana para por ai. Continue lendo. Agora vamos ver a confusao entrefator de potencia e eficiencia.Define-se como eficiencia ourendimento de qualquer sistema a relacao entre o que e entregue para realizarum trabalho e o que e obtido como resultado do trabalho.A eficiencia ou rendimento ideale, obviamente, igual a 100%, mas na pratica existem perdas dentro do sistema oque faz com que o rendimento seja sempre abaixo de 100%.No caso das fontes de alimentacao umafonte de 400 W (honestos) com eficiencia de 100% (que nao existe) deveriaconsumir da rede eletrica estes mesmos 400 W. Entretanto, se ela tem uma eficiencia de 80% (o que ja e