baixo fator de potencia Os reatores utilizados em lampadas de descarga consomem energia reativa para seu funcionamento, provocando baixo fator de potencia. Nesse caso recomenda-se a utilizacao de reatores com alto fator de potencia, aos quais sao associados capacitores para a compensacao de reativos. e) Nivel de tensao da instalacao acima da nominalQuanto maior a tensao aplicada alem da nominal as cargas indutivas, maior sera o consumo de energia reativa e menor o fator de potencia. f) Grande numero de motores de pequena potenciaDevido a oscilacao de cargas e a dificuldade de um correto dimensionamento dos motores em funcao das cargas a eles ligadas, ha grande probabilidade de um consumo significativo de reativos, resultando um fator baixo de potencia. Quais os efeitos que de um baixo fator de potencia em instalacoes eletricas? Sobretaxa na conta de energia eletrica; Reducao da capacidade do sistema eletrico; Quedas de tensao em circuitos de distribuicao de energia eletrica; Aumento das perdas eletricas nas linhas de distribuicao. O que os capacitores fazem para corrigir o fator de potencia?Instalando-se capacitores junto aos motores ou transformadores limita-se o fluxo de energia reativa atraves dos circuitos eletricos. A energia reativa necessaria a magnetizacao de motores, transformadores e reatores, passa a ser fornecida pelos capacitores ao inves de ficar fluindo atraves dos circuitos de alimentacao das referidas cargas. Qual o valor do fator de potencia para haver a necessidade de capacitores?As companhias fornecedoras de energia eletricas exigem que o fator de potencia tenha valor minimo conforme a legislacao. Contudo aconselha-se trabalhar com valores proximos a 0,95 (95%), para um aproveitamento correto de energia, e a eliminacao dos riscos de multa. Onde devem ser localizados os capacitores?A localizacao dos capacitores deve obedecer a varios criterios, dependendo da finalidade para a qual estao sendo aplicados. O ponto fundamental e que estejam instalados do lado da carga, tomando como base o ponto de medicao. Citaremos alguns tipos de localizacao dos capacitores para correcao do fator de potencia: a) Capacitores instalados junto a motores de inducaoA potencia do capacitor (em kvar) deve ser aproximadamente a potencia aparente (em KVA) do motor trabalhando em vazio.b) Capacitores instalados junto a transformadores Estes valores dependem muito das perdas dos transformadores, visto que os capacitores neste caso estao indicados somente para suprir os VA reativos dos transformadores operando em vazio.c) Capacitores instalados junto a agrupamentos de cargasCom o metodo de correcao centralizado todos os motores e transformadores sao corrigidos em conjunto. O valor da potencia reativa a ser fornecida pelos capacitores pode ser determinado utilizando-se dados mencionados nas contas de energia eletrica. E aconselhavel utilizar a media dos dados obtidos em contas de energia de varios meses.d) Correcao aplicando-se bancos automaticos de capacitores Quando todas as alternativas anteriores forem insuficientes para a correcao adequada do fator de potencia, ou mesmo por razoes de comodidade e confiabilidade, a utilizacao de bancos de capacitores controlados automaticamente pode ser a solucao mais pratica. e) Correcao geral aplicando-se capacitores em um sistema industrialA correcao geral envolve os diversos tipos de aplicacao citados nos itens anteriores.Alguns cuidados importantes devem ser observados quando da aplicacao