chama aberta podera ocorrer um acidente. A utilizacao de locais improvisados para o armazenamento de embalagens contendo tintas ou diluentes, quase sempre resulta em perdas na qualidade e na quantidade dos materiais e frequentemente, ocorrem acidentes.LOCAL DE ARMAZENAMENTOCaracteristicas construtivasAlmoxarifados, deposito, ou salas de armazenamento situados dentro de predios devem ser construidos com paredes, pisos e tetos de material nao combustivel. A sala deve ter pelo menos uma parede externa com porta. Aberturas ou passagens para outras sala devem ser providas de soleira ou rampas a prova de passagem de liquidos, feitas de material nao combustivel com no minimo 15 cm de altura. No lugar das soleiras podem ser utilizadas valetas cobertas com grades de ferro com escoamento para local seguro. As portas devem ser do tipo corta-fogo. O ideal seria que o local de armazenamento ficasse em predio separado, a pelo menos 15 metros de distancia dos predios principais.PisoO piso do local deve ser preferencialmente de concreto ou de ceramica, para que nao haja saturacao do ambiente por umidade emanada do solo. A umidade provoca o enferrujamento dasembalagens metalicas e com o tempo podem apresentar perfuracoes.PrateleirasAs prateleiras e estantes devem ser firmes e construidas preferivelmente em aco e devem suportar o peso das latas armazenadas.Circulacao em torno das prateleiras.Deve ser deixado espaco suficiente em torno das prateleiras para facilitar a colocacao e retirada das embalagens. As vias de circulacao devem permanecer livres para evitar que a movimentacao cause danos as embalagens e que latas caiam no vao formado entre as prateleiras e a parede.AcessoO local de armazenamento deve, de preferencia, ser situado em andar terreo, de facil acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas. O local deve se comunicar com o exterior por meio de uma porta de emergencia, que possibilite a fuga em caso de incendio.Vizinhanca com salas aquecidas. O local de armazenamento de tintas e diluentes nao deve ter paredes comuns com areas aquecidas, como salas de fornos ou estufas, a menos que haja perfeito isolamento termico.Local apropriadoTintas e diluentes nao devem ser armazenados sob escadas ou nas proximidades de areas usadas para a saida ou passagem de pessoas, para evitar confinamento em caso de incendio. Devem ser evitados nestes locais aparelhos ou equipamentos com escovas ou carvoes que produzam faiscas ao funcionarem. Tambem devem ser evitados os que trabalham aquecidos, para nao aumentarem a temperatura do ambiente.Local exclusivoAs tintas e diluentes nao devem ser armazenados juntos com outros tipos de materiais, principalmente os solidos. As caixas de papelao devem ser retiradas, ficando estocadas somenteas latas. Estopas, caixas de madeira, papeis ou roupas devem ser removidos do local de armazenamento.Extintores de incendioA area devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem visiveis de:"E PROIBIDO FUMAR". O fogo em tintas e diluentes e classificado como CLASSE B. O extintor mais apropriado e o de po quimico seco, que e eficiente tanto em locais fechados quanto em locaisabertos. Ja o extintores de CO2 sao eficientes apenas em locais fechados. E importante que existam extintores tambem do lado de fora do local, para que no caso de incendio no