grandetransformador. A esquerda (e fora do quadro, mas visivel na proxima foto) estaa linha de energia que chega da rede de transmissao e um conjunto dechaves associado a essa linha. A direita esta um barramento dedistribuicao e mais tres reguladores de tensao. As linhas de transmissao entrando na subestacao e passando pelas chaves na torre As chaves na torre e o transformador principal Agora o barramento de distribuicao aparece na foto.Barramento de distribuicaoA energia segue do transformador parao barramento de distribuicao: Nesse caso, o barramento distribui a energia para dois conjuntosseparados de linhas de distribuicao em duas tensoes diferentes. Ostransformadores menores conectados aos barramentos estao reduzindoa tensao para o valor padrao (geralmente 7.200 volts) para um conjunto delinhas, ao passo que a parte da energia segue na outra direcao, natensao maior do transformador principal. A energia deixa essa subestacaoem dois conjuntos de tres cabos, cada um em uma direcao diferente: Os cabos entre esses dois postes sao os "cabos dos cabos" para suporte. Eles nao transportam corrente. Da proxima vez que voce estiver viajando por umaestrada, pode olhar os cabos de energia de um modo completamente diferente. Nafigura a direita, uma cena tipica: os tres cabos no alto dos postes sao os trescabos para a energia trifasica. O quarto cabo mais abaixo e o fio terra. Emalguns casos havera cabos extras, comumente fios de telefone ou TV a caboque utilizam os mesmos postes.Como ja mencionado, essa subestacao em particular produz doisniveis de tensao. A tensao mais alta precisa ser reduzida novamente,o que geralmente acontecera em outra subestacao ou em transformadores menoresem algum lugar da linha. Por exemplo, voce frequentemente ve uma grande caixaverde (talvez de 1,8 m de um lado) proximo a um conjunto de cargas. Elaesta realizando a funcao de reducao da tensao para estas cargas.Banco reguladorVoce tambem vai encontrar os bancos dereguladores localizados ao longo da linha, tanto subterranea comoaerea. Eles regulam a tensao da linha para evitar condicoes de subtensao esobretensao. Um tipico banco regulador La em cima, na parte superior desta foto, estao tres chaves quepermitem que esse banco de reguladores seja desconectado para manutencaoquando necessario: Nesse ponto, temos uma linha tipica com tensao em tornode 7.200 volts, passando pelo bairro em tres cabos (com umquarto cabo-terra, na parte de baixo do poste): TerminaisUma casa precisa de apenas uma das tres fases;entao, e comum voce ver tres cabos pela estrada, e terminais para uma ou duas das fases escoarempelas ruas laterais. Na foto abaixo, e ilustrado um terminal trifasicopara um bifasico, com duas fases sendo derivadas para a direita: Aqui esta um terminal bifasico para um monofasico,com somente uma fase correndo pela direita: Em casaE, finalmente, estamos no cabo que leva a energiaate sua casa! Fora de uma casa comum existe um conjunto de postescom um condutor fase (de7.200volts) e um fio condutor terra (embora as vezes haja duas outres fases no poste, dependendo de onde a casa esta localizada na rede dedistribuicao). Em cada casa, ha um transformador conectado ao poste, assim: Em muitos bairros, as linhas de distribuicao sao subterraneas e ha caixas verdes de transformadoresem