= 5) multiplica-se por 30 e depois divide-se o resultado obtido pela quantidade de dias entre a data da leitura que esta na conta e a data da sua leitura atual (15/09 - 06/09 = 9 dias ).5 x 30 / 9 = 16 m3Compare este valor, que representa o consumo atual extrapolado para 1 mes (30 dias), com os seus consumos mensais anteriores na fatura da companhia de agua.Se o consumo registrado continuar alterado, use o hidrometro como aliado para verificar se existe vazamento nao visivel:- Feche todas as torneiras e certifique-se de que nenhum ponto de consumo (ex.: caixa acoplada, caixa da agua/reservatorio) da residencia esteja consumindo agua.- O hidrometro deve permanecer parado, sem nenhum movimento: use o disco central/orientador ou os ponteiros do hidrometros para confirmar se nao esta passando agua, mesmo sem nenhum ponto consumindo agua.- Caso for verificado movimento no hidrometro, existe um vazamento nao visivel.Se a conta ou o consumo registrado pelo hidrometro ja voltou ao normal, uma possibilidade e que o vazamento verificado no cavalete tenha influenciado no consumo registrado, embora parecesse ser antes do hidrometro.Um forma de verificar e comparar o consumo registrado pelo hidrometro que foi substituido (com as duas ultimas leituras, sendo uma a de retirada, e as datas das mesmas que devem estar na conta e fazendo a extrapolacao: [leitura de retirada - leitura anterior] x 30 / [diferenca de dias entre estas leituras]) com o consumo registrado pelo hidrometro novo ([1a leitura - leitura de instalacao] x 30 / [diferenca de dias entre estas leituras]).Este comparativo pode mostrar que o problema da conta alterada ocorreu com o medidor antigo substituido e nao com o novo.Uma outra possibilidade da alteracao no consumo registrado pode, realmente, estar nas especificacoes dos medidores, ou pelo simples fato de o medidor ser novo, isto e, nao ter sofrido desgaste em seus mecanismos internos pelo uso continuo: O hidrometro novo pode registrar vazoes bem mais baixas que o antigo que foi substituido, embora nao pareca ser este o caso acima citado (Qmin = 0,030 m3/h x 0,050 m3/h). Assim, pequenos problemas na instalacao hidrossanitaria da residencia (por exemplo: torneira boia da caixa acoplada nao fechando totalmente; pequeno furo na tubulacao ou numa conexao), que acarretam vazamentos imperceptiveis, agora sao registrados pelo novo medidor.Estes consumos a baixas vazoes so ocorrem quando se tem problemas na instalacao, que podem ser identificados pelo teste que sugeri anteriormente para identificar vazamentos nao-visiveis e/ou nao-audiveis usando o proprio medidor para identificar.Cabe destacar que medidores de agua ou hidrometros apresentam cada vez maior sensibilidade a baixas vazoes, ou seja, podem indicar e registrar vazoes de ate 2 L/h.Para ilustrar o que isto representa: Nesta vazao demoraria 10 horas para encher com agua um balde de 20 litros. E um vazamento com esta vazao tao pequena aumentaria o consumo registrado em torno de 1,44 m3/mes.Assim, nao se trataria de superfaturamento, mas de o novo hidrometro estar registrando um volume de agua que embora nao seja consumido pelos moradores da residencia, passa pelo hidrometro e e involuntariamente desperdicado.Espero que estas sugestoes possam ser uteis