Por Joao Jose Barrico de SouzaDurante as discussoes sobre a NR 10, no GTT-10, um item muito importante absorveu tempo e criou muito debate. A proposta do texto basico determinava que nas instalacoes futuras, novas ou reformas (projetos) deveriam ser previstos dispositivos que permitissem, em uma unica manobra, desligar um circuito, com acao simultanea sobre todos os condutores vivos e promover o aterramento (equipotencializacao com a terra) do circuito de saida. Esse dispositivo deveria ter ainda recursos para aplicacao de bloqueio e sinalizacao.Apos longas discussoes, o texto aprovado foi o seguinte:10.3.5 Sempre que for tecnicamente viavel e necessario, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencializacao e aterramento do circuito seccionado.Foi uma linguagem, de certa forma, impropria para uma norma legal, mas foi o resultado da discussao tripartite e isso foi respeitado.Passados alguns anos, nao vemos nas nossas cidades, na area de distribuicao, nenhuma atencao a esse item normativo. Paradoxalmente, fomos encontrar no sul do Estado do Para, em plena floresta amazonica, uma instalacao dentro dos parametros estabelecidos pela norma (veja figura a seguir). Parabens a empresa que investiu em seguranca.Figura 1 Instalacao no sul do Para em conformidade com a NR 10.E certo que este item na NR 10 nao foi uma invencao do grupo GT-10, mas sim um aproveitamento de uma exigencia constante dos manuais de concessionarias quanto a existencia desses dispositivos nos postos de entrada , blindados, em media tensao.Este dispositivo de manobra, nada mais e do que a automatizacao do processo de desenergizacao, preconizado e detalhado passo a passo no item 10.5.1. da norma, reservada naturalmente a necessidade de constatacao da ausencia de tensao. Esse processo de desenergizacao e resumido em cinco itens de seguranca que sintetizamos a seguir:Alguns fabricantes, atentos a essa nova exigencia ou recomendacao, ja que o texto transformou a exigencia legal em aconselhamento, desenvolveram recursos em equipamentos existentes em suas linhas de producao, os quais, devidamente adaptados, passaram a oferecer essas funcoes, citadas na norma, para circuitos de baixa tensao.E certo que as dimensoes desses dispositivos aumentam, ocupando mais espaco nos quadros eletricos, o que nao convida a sua utilizacao e foi com certa tristeza que pudemos observar na ultima edicao do CINASE, em Fortaleza, que um dos expositores, que saiu na frente e desenvolveu esse produto para circuitos de baixa tensao, talvez por um descuido, nao o apresentou na exposicao.Uma vantagem desse dispositivo e o estabelecimento de um sistema (alternativo), em que so se consegue reenergizar por meio do mesmo dispositivo, com a movimentacao das suas facas ou contatos solidarios, da posicao de desligado/aterrado para a posicao de ligado.A proxima etapa do CINASE sera em Belem (PA). Vamos torcer para que, entre os produtos apresentados pelos patrocinadores, estejam enfatizados tambem aqueles destinados a seguranca dos trabalhadores com eletricidade. Por Flavia LimaA teoria de que nao se deve usar madeira em quadros eletricos e uma recomendacao normativa ou uma lenda viva no setor eletrico? Veja o que especialistas dizem sobre o assunto.Nao raramente, ouvimos, inclusive de profissionais experientes na area, que madeira e eletricidade nao podem andar juntos e chega