Se o chuveiro eletrico for de 220V, pode ignorar.Mesmo que o padrao seja de 127V, e comum encontrar tensoes entre 110V e 120V na rede eletrica. Se um equipamento importado for de 110V, como normalmente tem uma tolerancia de 10%, funciona entre 99V a 121V, por isso em geral nao ha problema. Se a tensao da sua rede estiver fora da tolerancia do equipamento, ou variavel, utilize um condicionador de energia ou ate um transformador. No caso de um equipamento de venda no mercado domestico do Japao onde a tensao e de 100V, e necessario colocar um transformador (127V / 100V) porque esta fora da tolerancia (90V a 110V).Fio Terra: Condutor de protecao. Ground. Os aparelhos Classe I que tem carcacas metalicas e dotados de isolacao basica, precisam de fio terra para evitar eventuais choques e fazer descarga de surtos eletricos (ja vem com plugue de 3 pinos - 2P+T). Os aparelhos Classe II de carcaca metalica com dupla isolacao ou isolacao reforcada e Classe III de ate 50V, nao precisam de fio terra.Barra de aterramento que pode ser adquirido em lojas de materiais eletricos, deve ser enterrada num local umido para ter condutividade. Nunca utilize para-raios ou neutro como terra. Se entrar uma descarga eletrica pelo fio terra, ocorrera perda total dos equipamentos. Um aterramento mal feito pode-se tornar uma antena, por isso tome bastante cuidado.Existe uma Lei Federal de no 11.337 de 26/07/2006, onde as edificacoes cuja construcoes iniciaram a partir da vigencia desta lei, deverao obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalacoes eletricas compativeis com a utilizacao do condutor terra de protecao, bem como tomadas com o terceiro contato correspondente (espero que esteja sendo cumprida pelas construtoras). O grande problema e o caso de construcoes anteriores.Disjuntor: Circuit Breaker. E um dispositivo eletromecanico (normalmente termomagnetico) que protege contra irregularidade eletrica como, curto-circuito (aumento subito de carga) e sobrecarga (aquecimento sentido atraves de sensor bimetalico). A vantagem em relacao ao fusivel e que pode ser rearmado apos desarmar. A capacidade maxima do disjuntor, para uma maior seguranca, deve ser a mesma do condutor ou ligeiramente superior.Tensao eletrica em alguns paisesPortugal: 230V/50HzEUA: 120V/60HzJapao: 100V/50Hz na regiao leste (Tokyo ate Hokkaido) e 100V/60Hz na regiao oeste (depois de Tokyo ate Okinawa).TomadasBaseado no padrao IEC (International Electrotechnical Commissions) 60.906-1 publicado em 1986, o Brasil criou e publicou em 1998 a especificacao NBR 14.136 com algumas revisoes posteriores (principal em 2002), padronizando tomadas e plugues de aparelhos eletroeletronicos domesticos em 2 tipos (existiam mais de 10 tipos). A partir do inicio de 2010 nenhum aparelho eletroeletronico deve sair da fabrica ou de importacao diferente destes plugues. No comercio, termina em julho de 2011 a comercializacao de aparelhos com plugues anteriores. Brasil e o unico pais a adotar este padrao (parecido com tipo J da Suica), onde afirmam que e mais seguro contra choques acidentais. Os plugues com pinos redondos anteriores encaixam nesta nova tomada, mas para outros plugues serao necessarios adaptadores.Tipos de tomadas: Os orificios ficam protegidos em volta por parede no formato hexagonal com 2 lados compridos. Nas tomadas com capacidade de ate 10A,