poluentes toxicos dispersos na atmosfera (ou melhor, da troposfera) de areas urbanas como o Dioxido de enxofre (SO2) e o Oxido de Nitrogenio (NO), alem da poeira e da fuligem acumulada nas superficies de coberturas e calhas. O descarte de agua das primeiras chuvas pode ser feito com o auxilio de dispositivos automaticos, desenvolvidos especialmente para esta finalidade. Para a Casa Eficiente, os pesquisadores do LMBEE executaram dispositivos simples e eficazes utilizando materiais de baixo custo e facilmente encontrados no mercado. Os condutores sao em aluminio anodizado branco e antes da entrada da cisterna ha um dispositivo, em aco inox, proprio para a separacao e descarte de solidos, como folhas e gravetos.A agua da cisterna e bombeada para o reservatorio superior de agua pluvial, localizado sobre a cozinha. A motobomba e controlada por um sistema de boias magneticas localizadas na cisterna e no reservatorio superior de agua pluvial. Junto ao reservatorio superior, foi instalada uma bomba dosadora de cloro. Uma vez que ha contato manual com a agua pluvial que sera utilizada para lavagem de roupas, a funcao da bomba dosadora e realizar a desinfeccao desta agua. O dispositivo de descarte de solidos e a motobomba ficam em abrigo localizado sobre a cisterna, podendo ser facilmente acessados para realizacao de eventuais vistorias ou manutencoes.Um dos componentes mais importantes de um sistema de aproveitamento de agua de chuva e o reservatorio, que deve ser dimensionado, tendo como base, entre outros, os seguintes criterios: custos totais de implantacao, demanda de agua, disponibilidade hidrica (regime pluviometrico) e confiabilidade requerida para o sistema. Ressalta-se que a distribuicao temporal anual das chuvas e uma importante variavel a ser considerada no dimensionamento do reservatorio. No caso da ocorrencia de um volume de precipitacao superior a capacidade de armazenamento do reservatorio, a agua excedente escoa pelo extravasor da cisterna para a rede publica de esgoto pluvial. Caso nao haja agua de chuva suficiente na cisterna para suprir o reservatorio superior de agua pluvial, este e automaticamente alimentado pelo sistema de abastecimento de agua potavel. Convem salientar que foram adotadas medidas de seguranca, para evitar quaisquer riscos de contaminacao da agua potavel da rede durante a realimentacao do reservatorio de agua pluvial: uso de valvula solenoide, valvula de retencao e disposicao criteriosa das entradas e saidas de agua de ambos os reservatorios.Alem da utilizacao de estrategias visando ao conforto e economia de energia, este projeto tambem conta com medidas de conservacao da agua, como a utilizacao de equipamentos economizadores, aproveitamento de agua de chuva e reuso de aguas. O sistema hidraulico da casa foi desenvolvido com o aproveitamento de agua pluvial e utilizacao de efluentes (de aguas cinza provenientes de lavatorio, lavagem de roupa e chuveiro) apos tratamento biologico por zona de raizes. Na Casa Eficiente tambem se priorizou a utilizacao de dispositivos economizadores de agua e de instalacoes aparentes, o que facilita o acesso para futuras reformas e tambem o uso didatico. Com o objetivo de racionalizar e economizar nas instalacoes, as areas molhadas da casa estao concentradas na fachada oeste. Estas areas, que geralmente apresentam baixa permanencia, funcionam