no tubo de carga do tanque;k)- Conectar primeiramente o cachimbo de descarga no colar da descarga selada do tanque subterraneo e em seguida no CT;l)- O motorista do CT deve acompanhar toda a operacao de descarga, nao se afastando das valvulas de fluxo do CT e do ponto de conexao do tubo de enchimento durante a descarga do produto no tanque subterraneo;m)- Deve ser proibida a entrada de pessoas estranhas a operacao, na area de descarga;n)- Interromper a descarga de combustivel, nos seguintes casos:n.1)- Vazamento na conexao da mangueira do CT ou no dispositivo de descarga selada ou ainda em qualquer ponto da linha de descarga;n.2)- Ser ejetado liquido pela extremidade da linha de respiro;n.3)- Transbordamento de combustivel pela unidade de filtragem, quando existir;n.4)- Transbordamento de combustivel pelo eliminador de ar da unidade abastecedora;o)- A operacao dos dispositivos antitransbordamento deve ser conforme segue, contemplando pelo menos um dos dispositivos abaixo, conforme ABNT NBR 13786:o.1)- Valvula antitransbordamento:o.1.1)- Ao atingir 95% da capacidade normal do tanque subterraneo, o acionamento da valvula bloqueia o fluxo, que e percebido pelo visor do joelho da mangueira, devendo a valvula do CT ser fechada; deve-se aguardar a drenagem automatica da mangueira antes de desengatar as conexoes;o.1.2)- Caso o tanque subterraneo possua descarga a distancia, as demais conexoes do tanque devem ser mantidas fechadas, para evitar o transbordamento quando do acionamento da valvula;o.2)- Valvula de retencao de esfera flutuante:o.2.1)- Ao atingir 90% da capacidade nominal do tanque subterraneo, o acionamento da valvula restringe o fluxo, que e percebido pelo visor do joelho da mangueira, devendo a valvula do CT ser imediatamente fechada, deve-se aguardar a drenagem da mangueira antes de desengatar as conexoes;o.2.2)- Caso nao seja possivel a drenagem da mangueira, por falha nos procedimentos de descarga, e necessario acionar a unidade abastecedora correspondente ao tanque subterraneo, para reduzir o nivel de combustivel, permitindo drenar e desacoplar a mangueira do CT;o.2.3)- Caso o tanque subterraneo possua descarga a distancia, as demais conexoes do tanque devem ser mantidas fechadas, para evitar o transbordamento quando do acionamento da valvula;o.3)- alarme de transbordamento:o.3.1)- Ao atingir 90% da capacidade nominal do tanque subterraneo, o acionamento do alarme sonoro e visual deve ser percebido na area de descarga de combustivel, devendo a valvula do CT ser imediatamente fechada e a mangueira drenada antes de desengatar as conexoes; Nota: Caso a valvula do CT nao seja fechada, pode ocorrer transbordamento do tanque subterraneo. o.3.2)- O alarme deve ser silenciado apos a descarga;p)- Desconectar o cabo terra primeiramente no CT e em seguida no ponto de descarga do tanque subterraneo;q)- Assegurar-se de que a tampa do dispositivo de descarga selada e a da camara da descarga tenham sido devidamente recolocadas nos respectivos locais;r)- Nao deve ser acionada a unidade abastecedora interligada ao tanque subterraneo que estiver recebendo produto;s)- Assegurar-se de que o compartimento do CT descarregado tenha sido totalmente esvaziado;t)- Apos a descarga, verificar a necessidade de drenagem e limpeza no interior da camara de contencao da descarga de combustivel.NOTA: Para consultas mais amplas DIRETAMENTE DESTA PAGINA, favor consultar o site da ANP Agencia Nacional de