(Equipotencial Bonding System) somente no lado da area perigosa. Na area segura, o shield deve ser conectado atraves de um acoplamento capacitivo (capacitor preferencialmente ceramico (dieletrico solido), C<= 10nF, tensao de isolacao >= 1,5kV).Figura 7 - Combinacao Ideal de Shield e AterramentoFigura 8 - Aterramento CapacitivoA IEC 61158-2 recomenda que se tenha a isolacao completa. Este metodo e usado principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Neste caso, o shield e isolado de todos os terras, a nao ser o ponto de terra do negativo da fonte ou da barreira de seguranca intrinseca do lado seguro. O shield tem continuidade desde a saida do coupler DP/PA, passa pelas caixas de juncoes e distribuicoes e chega ate os equipamentos. As carcacas dos equipamentos sao aterradas individualmente do lado nao seguro. Este metodo tem a desvantagem de nao proteger os sinais totalmente dos sinais de alta frequencia e, dependendo da topologia e comprimento dos cabos, pode gerar em alguns casos a intermitencia de comunicacao. Recomenda-se nestes casos o uso de canaletas metalicas.Outra forma complementar a primeira seria ainda aterrar as caixas de juncoes e as carcacas dos equipamentos em uma linha de equipotencial de terra, do lado nao seguro. Os terras do lado nao seguro com o lado seguro sao separados.A condicao de aterramento multiplo tambem e comum, onde se tem uma protecao mais efetiva as condicoes de alta frequencia e ruidos eletromagneticos. Este metodo e preferencialmente adotado na Alemanha e em alguns paises da Europa. Neste metodo, o shield e aterrado no ponto de terra do negativo da fonte ou da barreira de seguranca intrinseca do lado seguro e, alem disso, no terra das caixas de juncoes e nas carcacas dos equipamentos, sendo estas tambem aterradas pontualmente, no lado nao seguro. Outra condicao seria complementar a esta, porem os terras seriam aterrados em conjunto em uma linha equipotencial de terra, unindo o lado nao seguro ao lado seguro. Para mais detalhes, sempre consultar as normas de seguranca do local. Recomenda-se utilizar a IEC 60079-14 como referencia em aplicacoes em areas classificadas. Figura 9 - Varias Formas de Aterramento e Shield.Reduzindo custos com a instalacao Profibus-PA: Controlador Profibus-DP e PA SMARNovas tecnologias surgem a todo o momento, mas algumas proporcionam inovacoes que em muitas vezes podem abrir uma grande possibilidade de solucoes industriais ate entao nunca imaginadas. Sempre procurando inovar e em muitas vezes surpreendendo o mercado de automacao, a SMAR recentemente lancou em um unico controlador os protocolos de campo Profibus-DP e PA.Figura 10 - Controlador DF97 - Profibus-DPV1 com canais Profibus-PAA SMAR formece ao mercado o controlador DF97, que possui no mesmo cartao, dupla porta de comunicacao ethernet 10/100 Mbps, uma porta Profibus DP de ate 12Mbits/s e quatro portas Profibus PA. Este equipamento suporta um total de 126 escravos, que podem ser divididos entre as redes Profibus DP e PA, sendo que cada canal PA suporta ate 32 escravos. Nesta arquitetura o gateway para conversao DP/PA encontra-se montado internamente com o processador logico da CPU. Esta composicao proporcionou uma maior compactacao interna no painel, uma diminuicao do hardware utilizado e uma