Teste HidrostaticoExecutamos teste hidrostatico,fornecemos a documentacao completa conforme NR-13 do MTb. Em vasos de pressao (vertical ou horizontal) para ar comprimido e outros.Como estes trabalham sob pressao, existe o risco de rompimento, ocasionando um deslocamento de ar instantaneo que pode atingir proporcoes indesejaveis, dependendo da pressao e do volume do reservatorio. A seguranca do trabalho deve atuar na prevencao desse risco, realizando testes especificos.EMPRESAS QUE NECESSITAM DO TESTESe possuir vasos de pressao (reservatorios) ou caldeiras devem realizar periodicamente inspecoes gerais de funcionamento e o teste hidrostatico (teste de resistencia fisica do reservatorio), mantendo um registro escrito e atualizado de todos os testes e manutencoes realizadas.Regularize seus reservatorios/vasos de pressao. Nao tenha problemas com a fiscalizacao. Faca seu teste hidrostatico conosco e tenha a documentacao completa. Informacoes sobre pressostatosO que sao ? Os pressostatos sao dispositivos de controle que respondem avariacoes de niveis de pressao de ar ou liquidos onde estao conectados. Estasmudancas de pressao fazem atuar os contatos eletricos do pressostato que podeassim controlar o acionamento de outros dispositivos, tais como motores,contatores, sinalizadores de alarme, bombas de agua, etc.Como funcionam? No instante inicial, o reservatoriodo compressor encontra-se vazio. Ao ser ligado, o pressostato ativa o motor,iniciando o processo de enchimento do reservatorio. Quando a pressao noreservatorio atingir o ponto maximo ajustado no pressostato ele desliga o motore o compressor para entao de funcionar. Com a utilizacao do ar comprimido, apressao comeca a cair, ate atingir o ponto minimo ajustado no pressostato,momento em que o motor e acionado, reiniciando o ciclo de enchimento doreservatorio do compressor.O ponto de desligamento do pressostato e denominado como cut-out. Ja o ponto de ligamento e conhecido como cut-in. A diferenca entre a pressao de desligamento eligamento e denominada diferencial e pode ser identificada na figura pela faixacinza.Acessorios Os pressostatos utilizados em linhasde ar comprimido, geralmente alem da conexao pneumatica principal e a fiacaoeletrica possuem uma valvula conectada ao cabecote do compressor atraves de umduto. A funcao desta valvula e drenar a pressao residual acumulada no cabecoteantes de religar o motor, de forma que o mesmo possa partir com carga inicialmenor. Estas valvulas sao conhecidas como valvulas de alivio.CapacidadeA capacidade eletrica do pressostatodeve ser compativel com a potencia do motor a ser controlado. No caso demotores de grande porte, acima da especificacao do pressostato, recomenda-se oemprego de contatores ou dispositivos similares de partida de motores acopladosentre o pressostato e o motor.ManutencaoNao devem ser feitos ajustes nospressostatos em seu local de uso, pois sao necessarios equipamentos especiaispara sua calibracao. Estes equipamentos ja sao fornecidos pre-ajustados pelaMarGirius. Um ajuste realizado incorretamente pode implicar em funcionamentoinstavel do compressor, atuacao indevida da valvula de seguranca do compressor,ou mesmo acidentes.Periodicamente, recomenda-se alimpeza e a drenagem de agua do reservatorio do compressor, para evitar que oacumulo de impurezas no duto da valvula de alivio venha a causar travamento damesma, e uma consequente instabilidade no funcionamento do pressostato e, emdecorrencia, instabilidade de funcionamento do compressor. Adorei muito a decoracao da Capela. Fiquei encantada com a mini cidade de neve, e tambem o presepio e toda decoracao. Vale a pena ir visita-la. Mas deixo umas fotos