- Bem pessoal, para quem nao pode participar farei uma breve descricao do que nos foi apresentado na palestra da Schneider Eletric, organizada pela Voltimum.- Apresentado por: Fabio Arnaldo Ribeiro, Engenheiro de Aplicacao - Contatores e reles TeSys, e a Andrea Pagni - Gerente de Marketing Voltimum Brasil.- Fabio explicou sobre as mudancas e fusoes das marcas que vinham sendo utilizadas por muito tempo, e ja eram bem conhecidas a Merlin Gerin e Telemecanique, essas estao sendo representadas "agora uma unica e mais forte Schneider Eletric"'.- Esclareceu a aplicacao da norma NBR IEC 60947, e o que ela fala sobre o que deve possuir um dispositivo de partida, citando assim as fases isolacao da alimentacao, desconexao da corrente eletrica, protecao contra curto-circuitos afim de proteger os materiais e pessoas, protecao contra sobrecargas, e a comutacao ligar / desligar as cargas. Baseado na norma tambem foram demonstrados os diferentes tipos de aplicacao da comutacao em funcao das categorias de emprego (AC1; AC2; AC3; AC4) e, foi apresentado a respeito de curto-circuito os fusiveis e disjuntores, vantagens de se utilizar o disjuntor, suas caracteristicas construtivas, diferenca entre os de tecla e manopla entre outras; e os reles termicos na protecao contra sobrecarga e as tres Classes de Desligamento caracteristicas de um rele termico, com suas curvas caracteristicas bem e aplicacoes.- Exemplo de associacao de tres dispositivos ou seja, utilizando um disjuntor magnetico (protecao contra curto-circuito), um contator, e um rele termico (protecao contra sobrecarga) e, dois sendo um disjuntor termo-magnetico (protecao contra curto-circuito e sobrecarga), e um contator.- Voltando na NBR IEC 60947 foram apresentados os tres niveis de coordenacao, item que vem descrito nas tabelas dos diversos fabricantes, e para que serve na pratica. Sendo que para cada nivel deve-se levar em consideracao o custo beneficio.- Depois dessa aula nos foi apresentado o Gerenciadores inteligentes de Motores, e a Partida Integrada TeSysU, um produto mais compacto modulando com blocos standard, avancando, ou multi funcao, esse ultimo atende desde as protecoes contra-curto e sobrecarga, ate mesmo falta de fase, desequilibrio de fase, fuga a terra (somente para equipamentos) sub carga, sobre conjugado...Alem de poderem ser utilizados em rede por meio de varios protocolos de comunicacao.- Logo em seguida apresentado-se tambem o Rele Inteligente TeSysT, que faz tudo e um pouco mais; seus TC's internos permitem utilizacao direta ate 100A, ou 800A por meio de TC's, tem entrada para protecao termica utilizando PT100, PTC binario, PTC ou NTC analogicos, as configuracoes e ajuste podem ser feitas, local via IHM/PC ou remoto via PLC/DCS, alem de poder acessar, monitorar e alterar os parametros do equipamento pelo Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ou qualquer navegador por meio da Ethernet TCP/IP.Definicoes:Sobrecarga: - Se manifesta por uma elevacao da corrente consumida pelo motor e pelos efeitos termicos;Curto-Circuito: - Se manifesta por um aumento excessivo da corrente em poucos milissegundos.Acesso a area de Download da organizadora do evento - A Voltimum e um portal de internet voltado para o setor eletrico, particularmente para a area de instalacoes eletricas. http://www.voltimum.com.br/ Recentemente recebi uma encomenda de um colega para dimensionar tecnicamente os