fumaca ou gases quentes provenientes de um incendio;h) detalhe ou nota em planta da protecao dos dutosquando passarem por area de risco.12) Sistema de deteccao e alarme de incendio(IT no 19):a) localizacao pontual dos detectores;b) os acionadores manuais de alarme de incendio;c) os sinalizadores sonoros e visuais;d) central do sistema;e) painel repetidor (quando houver);f ) fonte alternativa de energia do sistema.13) Sistema de sinalizacao de emergencia (IT no20):Deve ser lancado uma nota referenciando o atendimentodo sistema de sinalizacao de emergencia de acordo coma IT no 20.14) Sistema de protecao por extintores de incendio (IT no 21):a) indicar as unidades extintoras;b) quando forem usadas unidades extintores comcapacidades diferentes de um mesmo agente,deve ser indicada a capacidade ao lado de cadasimbolo.15) Sistema de hidrantes e de mangotinhos paracombate a incendio (IT no 22):a) indicar os hidrantes ou mangotinhos;b) indicar as botoeiras de acionamento da bombade incendio;c) indicar o dispositivo responsavel pelo acionamento no barrilete, quando o sistema de acionamento for automatizado, bem como, a localiza-cao do acionador manual alternativo da bombade incendio em local de supervisao predial, e compermanencia humana constante;d) indicar o registro de recalque, bem como o detalhe que mostre suas condicoes de instalacao;capitulo capitulo 1 52 1 52 2/28/05 3 2/28/05 3:35:16 PM :35:16 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos53e) indicar o reservatorio de incendio e sua capacidade;f ) indicar a bomba de incendio principal e jockey(quando houver) com indicacao de pressao, vazao e potencia;g) quando forem usadas mangueiras de incendioe esguichos com comprimentos e requintesdiferentes, devem ser indicadas as respectivasmedidas ao lado do simbolo do hidrante;h) deve constar a perspectiva isometrica completa(sem escala e com cotas);i) deve constar o detalhe da succao quando o reservatorio for subterraneo ou ao nivel do solo;j) quando o sistema de abastecimento de agua foratraves de fonte natural (lago, lagoa, acude etc.),indicar a sua localizacao;l) juntar o memorial de calculo do sistema de hidrantes.16) Sistema de chuveiros automaticos (IT no 23):a) localizacao das bombas do sistema com indicacaoda pressao, vazao e potencia;b) a area de aplicacao dos chuveiros hachurada paraos respectivos riscos;c) os tipos de chuveiros especifi cados;d) localizacao dos cabecotes de testes;e) area de cobertura e localizacao das valvulas degoverno e alarme (VGA) e dos comandos secundarios (CS);f ) localizacao do painel de alarme;g) locais onde foram substituidos os chuveiros pordetectores de incendio;h) deve constar o esquema isometrico somente datubulacao envolvida no calculo;i) toda a tubulacao abrangida pelo calculo deve terseu diametro e comprimento cotado no esquema isometrico;j) devem ser apresentadas todas as tubulacoes dedistribuicao com respectivos diametros;l) devem ser indicados os pontos de chuveiros automaticos em toda a edifi cacao e areas de risco;m) localizacao do registro de recalque;n) quando o sistema de abastecimento de agua foratraves de fonte natural (lago, lagoa, acude etc.),indicar a sua localizacao;o) indicar o dispositivo responsavel pelo acionamento do sistema no barrilete, bem como alocalizacao do acionador manual alternativo dabomba de incendio em local de supervisao predial com permanencia humana constante;p) indicar a capacidade e localizacao do reservato-rio de incendio;q) juntar o memorial de calculo do sistema de chuveiros automaticos;17) Sistema de resfriamento para liquidos e gasesinfl