se quiser saber mais sobre o assunto o Prof. Luiz Carlos Martinelli Jr temum excelente material (clique aqui para saber mais) e a Faculdade deEngenharia Mecanica (FEM) da Unicamp tambem disponibiliza um material (clique aqui) esclarecedor (inclusive comexercicios de calculo de massa de agua contida na compressao de ar por umcompressor) sobre o assunto. O fato e que ao comprimir uma determinada massa dear (com vapor de agua), a determinada temperatura e pressao iniciais (ambiente),essa massa sofrera um acrescimo de temperatura e uma diminuicao do volumeinicial e consequente aumento da pressao. Devido as propriedades dos gases, umdeterminado volume de ar a determinada temperatura e pressao admitem uma determinadaquantidade de vapor de agua (sem condensar). Fazendo uma analogia com ocoeficiente de solubilidade da agua e o sal um copo de agua admite uma determinadaquantidade de sal dissolvido (e sem decantar no fundo do copo). A partir domomento em que o coeficiente de solubilidade e atingido o sal comeca a decantarno fundo do copo. Mesmo que se misturemais, o sal vai continuar a decantar no fundo do copo. Por outro lado, secomecarmos a elevar a temperatura da agua, o sal comecara a se misturar novamente(sem decantar no fundo do copo) ate que se atinja novamente o coeficiente desolubilidade para aquela nova temperatura. Dessa mesmaforma, apos a compressao do ar, a temperatura da massa de ar comecara a voltara seu estado inicial (temperatura ambiente). Ao diminuir a temperatura, a massade ar inicial nao consegue mais reter a mesma quantidade de vapor contidaquando pressurizado e passara a condensar ao longo da rede de ar comprimido. A aguacondensada e um dos piores contaminantes do ar respiravel. A agua aglutina earrasta misturas de oleo, particulados e aerodipersoides presentes na admissaodo ar, desprendidos da unidade compressora e do reservatorio de ar. Alem disso,essa condensacao ajuda na proliferacao de fungos e bacterias que tambemcontaminam a rede de ar comprimido e podem inclusive se proliferar no interiordos filtros do ar respiravel, caso o sistema nao conte com um secador de arcomprimido adequado para a aplicacao. A agua tambem ajuda na oxidacao eformacao de ferrugem ao longo da rede (para saber mais sobre o risco e osproblemas relacionados a agua e a compressao do ar clique aqui).Outroproblema do vapor de agua e que ele pode acabar condensando nas pecas faciais ecapacetes (EPR), dificultando a visao. Quando a umidade nao edevidamente controlada, a rede de ar comprimido e as saidas de valvulas podemcongelar e bloquear o fluxo de ar. Isto e de particular preocupacao para ostrabalhadores que utilizam conjuntoautonomo e sistemasde cascata (cilindros de reserva / backup) como suprimento de ar respiravel.Solidos Material Particulado (MP)no sistema de ar respiravelParticulassolidas tem efeitos adversos sobre os trabalhadores e pode causar diversosproblemas respiratorios. Dependendo do tipo de particula (aerodispersoide) podeinclusive aumentar a probabilidade de reacoes alergicas e, em casos extremos,provocar sintoma semelhante aos da silicose, cancer de pulmao, ma formacao defeto e morte prematura. Esses materiais geralmente entram no sistema atraves dacaptacao do ar do compressor ou se desprendem das partes moveis do compressor eda infraestrutura da rede de ar. Em alguns compressores isentos, ainda, epossivel