conforme a norma anterior;4.5. Area de aproximacao: deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da area definida pelo M.R. em relacao ao objeto.entre 0,25 metro e 0,50 metro, sendo que a anterior era 0,55 metro;4.6.5. Empunhadura: acrescentou a frase: "Garantir um arco da secao do corrimao de 270";Figura 22 - Altura para comandos e contoles: foi introduzida a altura de 1,10 metros para reforcar a altura maxima de macaneta de portas;Tabela 1 - Aplicacao de formas de informacao e sinalizacao;6. Acessos e Circulacao:6.3.4.1. O tratamento de desniveis maximos em rotas acessiveis passou de 15mm para 20mm: frestas entre grelhas e caixas de inspecao permaneceu sendo de 15mm;6.4. Rota de Fuga: na rota de fuga devera ser demarcado um modulo de referencia (M.R.) enquanto a norma anterior previa dois modulos;6.6. Rampas: a largura minima dos patamares passou de 1,50 metros para 1,20 metros;6.9.2.1. A instalacao de corrimao duplo e obrigatoria enquanto que na norma anterior era opcional;6.10.2.2. Dispositivo de chamada deve estar dentro do alcance manual;6.10.5.2. Esteiras rolantes com inclinacoes superiores a 8,33%nao podem compor rotas acessiveis;6.12.5. A largura de rampas provisorias em obras sobre o passeio passou de 1 metro para 1,20 metros (Figura 90);6.12.7.2. Faixa elevada para travessia: A largura minima do rebaixamento passa a ser de 1,50 m anterior era de 1,20 m. A inclinacao das abas laterais e de no maximo 8,33 % - anterior era de 10 %. A faixa livre de circulacao minima passa a ser de 1,20 m anterior era de 0,80 m. Foi introduzido o piso tatil direcional ligado ao piso tatil de alerta no final da rampa anteriormente o piso tatil de alerta ficava isolado.6.14. Foi incluida vagas para idosos em estacionamento de veiculos e definido um percurso maxima de 50 metros entre uma vaga e um acesso a uma edificacao ou elevadores;Sanitarios, banheiros e vestiarios:7.3.2. Recomenda-se que a distancia maxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificacao ateo sanitario ou banheiro acessivel seja de ate 50 m.7.5. Dimensoes do sanitario acessivel e do boxe sanitario acessivel: as dimensoes minimas do sanitario acessivel passam a ser de 1,50 m x 2,00 m (nanorma anterior era de 1,50 m x 1,70 m);7.7. Bacias Sanitarias: As bacias e assentos em sanitariosacessiveis nao podem ter abertura frontal. Finalmente a nova norma trazde maneira clara esta informacao que incomodava tanto as pessoas queutilizavam os sanitarios acessiveis.7.7.2.2.1. Barras de apoio na baciasanitaria: foi introduzida a instalacao de mais uma barra reta comcomprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barrahorizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105 a 107.7.7.2.2.3 e 7.7.2.2.4. Bacias sanitarias com caixaacoplada a barra pode ser instalada a uma altura de ate 0,89 m do pisoacabado (medido pelos eixos de fixacao), devendo ter uma distancia minima de0,04 m da superficie superior da tampa da caixa acoplada (a norma antiga previaa distancia minima de 15 cm entre a barra e a tampa da caixa acoplada).7.7.3.1. Valvula de parede: O acionamento davalvula de descarga deve estar a uma altura maxima de 1,00 m, conforme Figura111, e ser