Quem disse que ficariamos de fora ????Gente a copa e aqui no Brasil , claro nao vamos levantar a bandeira e dizer o que ta certo ou errado , vamos olhar a moda e aproveitar vestindo Rebelion !!!!!Essa camiseta " carinha de vintage " esta fazendo muito sucesso com nossos representantes , corra ainda pode ter em sua loja ... Harmonicas sob controle Por Jose Mauricio Santos Pinheiro O crescimento das redes de computadores em instalacoes residenciais, comerciais e industriais, e o aumento na utilizacao de equipamentos eletroeletronicos fazem com que a perturbacao das frequencias harmonicas nas instalacoes eletricas seja cada vez mais recorrente. Equipamentos como fontes de computadores, reatores eletronicos, variadores de velocidade e fontes de alimentacao em geral introduzem deformacoes na frequencia da rede eletrica. A decomposicao desses sinais deformados em somas de sinais perfeitos de diferentes frequencias resulta no aparecimento das componentes harmonicas de um sinal. Dessa forma, para instalacoes com sinais na frequencia de 60 Hz podem existir outros sinais em frequencias multiplas, como 180 Hz, 300Hz, 420 Hz, etc. Se os componentes eletronicos dos dispositivos alimentados por essa rede eletrica nao forem projetados e especificados considerando a presenca desses sinais, eles poderao sofrer danos ou ter seu funcionamento e desempenho afetados. Os principais efeitos perceptiveis provocados pela presenca de tensoes e correntes harmonicas no sistema eletrico de uma instalacao sao os seguintes:- Aquecimento excessivo de condutores, motores, geradores e transformadores- Desarme aleatorio de disjuntores e outros dispositivos de protecao- Queima frequente de fusiveis- Ruidos excessivos em paineis eletricos, transformadores e motores Outros efeitos desse fenomeno sao o surgimento de EMI (Interferencia Eletromagnetica) nas redes de computadores e sistemas de telefonia, bem como o aparecimento de tensoes inaceitaveis entre neutro e terra nos circuitos destinados a alimentacao dos equipamentos eletronicos (computadores, impressoras, roteadores, switches, PABX, etc.), alem da diminuicao do fator de potencia da instalacao e do aumento nas quedas de tensao nos condutores eletricos. Quais providencias tomar?Considerando os diversos problemas causados pelas correntes e tensoes harmonicas em instalacoes eletricas destinadas a redes de computadores, torna-se condicao fundamental saber lidar com seus efeitos e tentar, tecnicamente, reduzi-los ou isola-los. O principal e impedir que as harmonicas circulem pelos componentes da instalacao ou, caso isso nao seja possivel, considerar sua existencia no projeto, selecao e dimensionamento dos equipamentos e dispositivos que serao submetidos aos seus efeitos. Em principio, ha tres formas de abordar o problema: utilizando filtros de harmonicas, utilizando transformadores de separacao ou dimensionando os componentes para suportar seus efeitos. No primeiro caso, instalam-se junto as fontes poluidoras (ou internamente a elas), os chamados filtros de harmonicas, que podem ser de dois tipos: filtros passivos ou filtros ativos. O objetivo e acondicionar as correntes harmonicas entre a fonte poluidora e o filtro, impedindo que o restante da instalacao sofra os efeitos indesejados da circulacao das harmonicas. Ja a funcao dos transformadores de separacao e manter determinadas ordens de harmonicas no secundario do transformador, evitando que elas se propaguem para o restante do sistema eletrico da instalacao. Essa solucao pode ser empregada, por exemplo, para conectar quadros de distribuicao