Voce sabia que o Blog Ensinando Eletrica foi o primeiro Blog em organizar grupos no Whatsapp somente com eletricistas, estudantes e engenheiros nosso grupo e reconhecido e muito util no dia a dia de todo profissional. Criamos os primeiros grupos em 2011 e apos 5 anos os mesmos grupos ainda continua firme e fortes, hoje ja somamos 08 salas com mais de 2000 membros. Um grupo unido forte e disposto a ajudar, onde todos tem a obrigacao em ajudar o proximo com suas duvidas em relacao a eletricidade. Entao queremos convidar voce que esta a procura de um grupo serio e com pessoas dedicadas, veja abaixo como voce pode participar.Uma verdadeira forma de aprendizagem e interagir com outros profissionais.Grupos serios e com Administradores Competentes e Dedicados.Entao como voce pode participar desse grupo, e simples abaixe temos 02 contatos de um dos administradores basta adicionar na sua agenda e mandar sua solicitacao, informando de imediato sua profissao, formacao e tempo na area eletrica.Todos sao bem vindos, apenas respeitem as regras do grupo principalmente em relacao a envio de piadas, correntes, propagandas de terceiros etc.Vantagens de ParticiparApostilas Exclusivas para Membros dos Grupos.Drop Box exclusivo dos Grupo Ensinando Eletrica.Compartilhamento de Apostilas.Debates sobre Eletrica.Tire suas duvidas e ajude os companheiros.Organizacao Blog Ensinando Eletrica by Felipe Vieira. Amigos ja foi postado semana passada os fechamento de motores eletricos de 6 pontas voce pode consultar clicando aqui, agora nesse artigo mostraremos como deve ser realizado o fechamento de motores de 12 pontas conforme sua tensao de rede de alimentacao.Bobinas numeradas de um motor trifasico de 12 pontas.Numeracao das bobinas de um motor trifasico.Primeiro fechamento estara em duplo triangulo ou triangulo paralelo, esse fechamento deve ser realizado se sua tensao de alimentacao for trifasico 220V, assim cada bobina recebera a tensao nominal da rede.Entao devemos juntar as pontas 1,6,7,12 e fechar com a Fase R. e isolar.Segundo passo juntar as pontas 3,5,9,11 e fechar junto com a Fase S e isolarTerceiro passo juntar as pontas 2,4,8,10 e fechar junto com a Fase T e isolarPronto seu motor estara fechado em duplo triangulo o fechamento necessario para a tensao da rede em 220V.Agora nesse segundo fechamento sera em duplo estrela ou estrela paralelo, esse fechamento sera realizado sempre que sua tensao de rede for 380 Volts Trifasico.Primeiro passo, junte o fio 1,7 Fase R. IsoleSegundo passo, junte o fio 2,11 Fase S. IsoleTerceiro passo, junte o fio 3,9 Fase T. IsoleQuarto passo, junte as pontas que sobrou 4,5,6,8,10 e 12 feche entre si e isole.Pronto nessa forma voce realizou o fechamento do motor em duplo estrela nessa forma mesmo com a tensao de 380 Volts seu motor recebera apenas os 220V em suas bobinas.Nesse terceiro fechamento estarei realizando o fechamento em triangulo serie, esse fechamento voce so ira realizar caso sua tensao de rede for de 440 volts trifasico.Primeiro passo junte as pontas 1,12 isole e ligue na Fase R.Terceiro passo junte as pontas 3,11 isole e ligue na Fase S.Quarto passo junte as pontas 2,10 isole e ligue na Fase T.Quinto passo junte 9 e 6 isole, Junte 4