Fotos do Recife na epoca das grandes enchentes. Nesta epoca nao existiam as barragens de Carpina, Goita e Tapacura que hoje protegem a Regiao Metropolitana do Recife - RMRFotos da Ilha do RetiroFoto do Arruda Definicao: E frequente a captacao ou o reservatorio estarsituado a uma altura insuficiente para satisfazer as condicoes de pressaorequeridas. E preciso, entao, fornecer ao fluido a energia necessaria paratornar possivel a distribuicao. Principiospara o dimensionamento:alturageometrica (Hg) a diferenca de altura entre o plano da agua de bombeamento e olugar a alimentar.alturamanometrica total (HMT) e a altura geometrica incrementada das perdas de cargatotais ligadas a aspiracao e ao bombeamento, ou a pressao residual minima dedistribuicao .Hmt =Hg + Hf Hf= J x LJ= perda de carga na tubulacao, que varia em funcao do material empregadoe dos componentes de uma tubulacao (perda de carga localizada);L= comprimentototal das tubulacoes.Escolha do diametroEscolhado diametro de uma canalizacao sob pressao e feita levando-se em consideracao:parametros hidraulicos (vazao, perdas de carga, velocidade) para uma aducao porgravidade, parametros hidraulicos e economicos ideais (custo do bombeamento eamortizacao das instalacoes) para uma aducao por recalque. Em funcao dascondicoes de servico, devem-se quantificar os riscos eventuais de golpes deariete, cavitacao e abrasao, e instalar as protecoes adequadas. Umaforma para se calcular o diametro de uma tubulacao por recalque, diz respeitoas formulas empiricas para o calculo do diametro economico, que sao: Formula de Bresse. Onde,D= diametro da tubulacao;c = coeficiente de Bresse, variando de 0,9 a 1,4;Q = vazao em m3/s;d = duracao do bombeamento em horas. Outraformula tambem utilizada e a que leva em consideracao mais criterios, estes comum carater menos empirico. Onde,De= diametro economico;f= preco da canalizacao assentada, R$/Kg;n= duracao do bombeamento, em h/24;Q= vazao, em m3/s;e= preco do kWh em R$.*O coeficiente 1,456 considera uma taxa de amortizacaode 8% durante 50 anos.Para o nosso exemplo, como temos a vazao necessaria e o tempo de bombeamento, utilizou-sea formula de bresse, que nos fornece:Dados:Q = 1,18 m3/s;c = 1,2;d = 9 horas. (horario de tarifa reduzida)Com a utilizacao das formulas acima: Encontramos como diametro economico o tubo de 1000mm.Estacao Elevatoria Adutoras de Recalque.... Estimativa da potencia requerida pelo sistema Nospodemos tambem, a nivel de anteprojeto estimar a potencia necessaria maneirapara o grupo motor bomba, atraves de formulas como a que se segue: Onde,Po = potencia do conjunto elevatorio em KW;Q = vazao em l/s;Hmt = altura manometrica total;h = rendimento moto-bomba. Apotencia necessaria pode ser calculada de outra forma, que e basicamente a mesmaanterior, so que de outra forma: Onde,Po = potencia requerida, c.v.;g = peso especifico da agua, 1000Kgf/m3;Q = vazao do sistema, m3/s;Hmt = altura manometrica total, m;h = rendimento total do conjunto (motor x bomba). Para onosso caso, como o sistema e dividido em dois trechos em recalque, ambos comaproximadamente o mesmo desnivel geometrico, encontra-se:Q= 1,18m3/s;Hmt = 92 m;h = 0,8.Encontramos como potencia requerida de1820 c.v.,Mas necessita-se colocar uma folga nosistema, e para P>20cv, adota-se uma folga de 10%, achando-se como valor dosistema a ser instalado, de 1994 c.v., aproximadamente 2000cv para cada uma dasestacoes de bombeamento. Nao, sepode esquecer que este dimensionamento e a