de tal forma que possa receber material sujo de toda ainstituicao e devolve-lo limpo e esterilizado, sem afetar ou interferir com outras areas ou circulacoes.8. INSTALACOES8.1 - AguaA agua, tal como ocorre com o esgoto e a roupa, esta presente em praticamente todas as partes da instituicao. O planejamento do sistema de distribuicao de agua deve atentar paracertas precaucoes, pois pode transformar-se em excelente veiculadorde patogenos.8.2 - Reservatorio de Agua ElevadoA provisao de reservatorios elevados pode ser em numero de quatro: os destinados a agua potavel sao duplos, para permitir o uso de um, enquanto o outro estiver interditado parareparos ou limpeza. Os outros dois, totalmente segregados dosde agua potavel, destinam-se a suprir agua para descarga debacias sanitarias e similares, por isso, estao em condicoes deacolher, tambem, agua de poco, caso disponivel (ou de mina,ou mesmo de chuva); agua essa, limpa, mas nao necessariamente potavel, alem do fator economia, decorrente do aproveitamento dessa agua. Essas caixas desempenham papel importante na prevencao de contaminacao da rede de agua dohospital, sabido que, no sistema de valvula flexivel, a agua,quando descarregada em bacia sanitaria cheia (por entupimento) acaba por criar pressao negativa no duto de alimentacao dabacia, acarretando, consequentemente aspiracao e ascencao deagua poluida, com possibilidade de transmitir contaminacao acaixa de agua (razao da precaucao de sua segregacao). Essa transmissao pode atingir previamente aparelhos como lavatorio, chuveiro e torneira de lavagem, quando alimentadospelo mesmo duto de descida, que supre a bacia sanitaria. Aefetiva elevacao de contaminacao, todavia, carece ser melhorestudada.8.3 - Pressao NegativaA ocorrencia de pressao negativa na rede de agua do hospital, pode inverter o fluxo de suprimento de agua, e o dutopassar a aspirar agua servida. Varias sao as consequencias possiveis, sendo significativos os dois exemplos seguintes: a mangueira de lavagem, de mesa de necropsia, pode introduzir narede, por aspiracao, liquidos corporais altamente contaminados, agua poluida, de bide, pode retornar pelo chuveirinho,pelo qual se fez o suprimento de agua limpa, e ir ter, por efeitode succao, a um pavimento inferior e la passar a alimentar umoutro aparelho, como por exemplo um bebedouro! Entre asvarias causas, responsaveis pela formacao de vacuo na rede deagua, duas sao as prevalentes: agua escoando com velocidadepor um duto, ao inves de abastecer o seu ramal, de diametromais reduzido, passa a arrastar o ar contido em seu interior,provocando vacuo e aspiracao do tipo de trompa de vacuo;registro de caixa de agua elevada ao ser fechado, pode levar aformacao de vacuo no duto de distribuicao e ramais, a medidaque o nivel de agua, dentro do duto, for descendo, em decorrencia de consumo de agua a jusante.Sistema alternativo de protecao, contra inversao de fluxopor aspiracao, consiste na instalacao de valvula quebra-vacuoem ramais que abastecem mangueiras, bacias sanitarias, bidese outros.8.4 - ChuveirosContrariamente ao que se supoe, a agua do chuveiro naoe suficientemente quente para debelar transmissao de agentespotencialmente contaminantes; antes, pode constituir-se emmeio de cultura e reservatorio de bacterias; e o caso da Legionella,que integra as chamadas water bacterias. Com o aquecimento daagua do chuveiro ela se prevalece precisamente do vapor daagua, que se forma, para se disseminar; podendo, assim, facilmente atingir