contracoes termicas, tais como loops, liras de dilatacao e juntas de expansao. A ausencia desses dispositivos pode fazer com que um dado trecho de tubulacao de agua quente fique completamente confinado, sem possibilidade de dilatar-se ou contrair-se, acumulando tensoes mecanicas sucessivas de tracao e compressao em suas paredes. "Com o passar do tempo, esse trecho podera romper-se por acao de fadiga, geralmente incidente nas juntas soldadas das conexoes em tubulacoes de cobre ou regioes de tubo proximas, e nas imediacoes de conexoes que representem pontos de ancoragem em tubulacoes plasticas", explica Gnipper.Checklist - Aspectos de projetoAlgumas questoes que devem ser previamente estudadas pelo projetista: Racionalizacao energetica na geracao e distribuicao de agua quente Existencia de valvulas de seguranca a temperatura e a pressao junto aos aquecedores Existencia de sifao termico na alimentacao de agua fria a montante de aquecedores de acumulacao Tubulacao de alimentacao de agua fria aos aquecedores exclusiva e resistente a agua quente Expansao volumetrica durante o aquecimento da agua por acumulacao Perdas termicas passivas nas tubulacoes e isolamento termico adequado Movimentacao termica nas tubulacoes e meios para absorve-la Necessidade de recirculacao de agua quente onde a geracao e distante dos pontos de consumo Existencia de pares galvanicos em tubulacoes metalicas Presenca de colos altos nas tubulacoes com segregacao de ar e meios para sua eliminacao Verificacao da extensao requerida para braco de flexao nas derivacoes de colunas de distribuicao Possibilidade de entrada de agua quente em tubulacoes de agua fria em misturadores (e vice-versa), principalmente em pontos de duchas manuais com gatilhoEm revisaoAs normas de instalacoes prediais de agua fria e quente - respectivamente NBR 5626:1998 e NBR 7198:1993 - devem passar por revisao em 2010. Em vigor ha mais de dez anos, os textos nao contemplam uma serie de questoes que surgiram nos ultimos anos, como instalacoes prediais em edificios mais altos e uso racional da agua. O SindusCon-SP (Sindicato da Industria da Construcao Civil do Estado de Sao Paulo), inclusive, ja esta mobilizando interessados em integrar a comissao de estudos para a revisao dos textos junto a ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas).Tambem sao bastante aguardadas pelo setor as normas brasileiras para materiais como PEX (Polietileno Reticulado) e PPR (Polipropileno Copolimero), atualmente em fase de elaboracao no Comite Brasileiro de Construcao Civil. No caso do PEX, o texto ja passou pela consulta publica e a expectativa e a de que, em meados de 2010, seja finalmente publicado.Produtos & TecnicasCobre flexivelA Termomecanica lancou uma linha de tubos de cobre flexiveis sem costura e diametros que variam de 15 mm a 28 mm. O sistema e indicado principalmente para instalacao de prumadas em edificios com mais de 20 andares sem a realizacao de emendas, dispensando o uso de conexoes e soldas.(11) 4366-9777http://www.termomecanica.com.br/Instalacao expressaO tubo de aluminio multicamadas da Emmeti resiste a temperaturas de ate 95oC sem dilatacao. O produto e revestido de polietileno reticulado e, segundo o fabricante, utiliza apenas 10% do tempo de instalacao do cobre gracas ao menor numero de conexoes exigido.0800-7700-383http://www.emmeti.com.br/Tubo de cobreA Eluma produz os tubos rigidos de cobre Hidrolar, fabricados pelo processo de extrusao