NBR 12693, NBR 10898. Seguida de uma proposta de adequacao minima para que o predio atenda a seguranca de seus ocupantes e bens publicos, ao final e realizada uma estimativa de custo de implantacao e consideracoes finais sobre o valor de uma boa consciencia para a preservacao da vida humana.Palavras - chave: Seguranca contra incendio. Normas de seguranca. Brigada de incendio. Treinamento. RESUME - Cet article, sagit-il d`un etude de cas d`un batiment public a Belem, ou est possible de fairer une observation des conditions de surete contre lincendie et lpanique, en considerand au dedut un panorama generale que on trouve en notre pays et especialement en le departement du Para et dans le ville de Belem depuis les dernier temps. Letude a eu debut avec le soulement des conditions de surete existence encore dans le batiment concernant a existence des extincteurs et sinalization de emergence, em cosiderand comme foyer dinformations et analyse les exigeance du decret 357 de 2007 du departement Para et des normes Brasilienne NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 12693, NBR 10898. Ensuite dune proposition dadequation au moins pour que le batiment obeit la surete des leurs usagers et le patrimoine publique, au finde est realise une conjecture dimplantation et considerations au finde sur le valeur dune bonne consiance pour la preservation de la vie humaine.Mot-cle: Surete contre l`incendie. Norme d assurance. Brigade de l incendie. Entrainement.1 INTRODUCAONas decadas mais recentes tem-se observado um grande numero de acidentes ou tragedias provocados por principios de incendio causando grandes perdas humanas e materiais, e que ja nao deveriam ocorrer em virtude de existir no pais normas que buscam a seguranca de nossos predios habitacionais ou simplesmente onde exercemos nossas atividades laborais, estudantis ou de entretenimento.Casos como os Edificios Joelma ou Andraus em Sao Paulo que ja nos pareciam distantes no tempo vem a tona recentemente em Belem do Para quando nos deparamos com o caso do predio do INSS, Mafra (2010), na Av. Nazare que so nao provocou vitimas fatais pelo fato do sinistro ter ocorrido em um final de semana, ou o caso do predio na Av. Conselheiro Furtado onde dois apartamentos foram semi destruidos pelo fogo. A maioria dos nossos predios independente do numero de andares, ainda carecem dos itens basicos de seguranca contra incendio e panico, muita das vezes por mera questao financeira ficando como ultimo quesito de investimento numa construcao ou simples descaso, nao recebendo a devida manutencao apos sua implantacao inicial, e ate mesmo por desconhecimento da existencia das normas e da possibilidade de haver adequacoes em predios mais antigos que foram construidos sem estarem sujeitos as normas atuais. Muitas das vezes os proprios usuarios nao respeitam os projetos de seguranca que por vez ou outra por capricho pessoal obstruem saidas ou acessos a rotas de fuga, sendo o pensamento da maioria que os incendios sao rarissimos e acontecem somente nos edificios dos outros como bem citou Brentano (2007). Este presente trabalho tem como objeto o estudo de um predio publico no centro de Belem do Para, analisando sua conformidade com as atuais normas de seguranca