o aparelho respiratorio do banhista, ja que o vapor dagua e normalmente aspirado e inalado. O descarte de agua retirada, antes de iniciar o banho, remove a maiorconcentracao de bacterias.8.5 - Lavagem de ComadreNao ha mais sentido em se passear comadres mal cheirosas pelos corredores das Unidadesde Internacao, para depois retorna-las desemparceiradas. A tecnica atual preconiza o uso da mesma comadre ate a alta do paciente e subsequente esterilizacao. A lavagem e feita com esguicho, na propria bacia sanitaria do quarto ou enfermaria. Emface as vigentes preocupacoes com substancias corporais potencialmente contaminantes, seria insegura a ocorrencia de trocade comadres, principalmente se nao devidamente esteriliza-das ou efetivamente desinfetadas.8.6 - Drenagem de SegurancaDrenos e ralos costumam trazer problemas aos hospitais.O seu transbordamento pode levar agentes patogenicos a aflorare a contaminar os pisos alagados. Cabe a Arquitetura Manutencao-Preditiva introduzir tecnicas de instalacao que previnam esta onipresente ameaca. A causa basica reside na consagrada ligacao do ralo a rede de esgotos. Visando protecao contra extravasamentos, os autores cri-aram os sistemas de ralo critico, semi-critico e nao-critico.O ralo critico destina-se a servir a areas criticas, como:area de Escovacao de Centro Cirurgico e Obstetrico, CamaraFrigorifica, Cozinha, Laboratorio, Banco de Sangue e outros.Em caso de transbordamento do sifao coletor, o efluente, provindo da rede de esgotos,nao tem possibilidade de alcancar ou penetrar no duto exclusivo.Ralos semi-criticos sao os ralos (mais que um)conectados a um mesmo duto semi-exclusivo, sifonado naextremidade e desaguando no sifao coletor, atraves de hiato dear a exemplo do ralo critico.Os ralos nao criticos sao os ralos convencionais, ligadosdiretamente a rede de esgoto, e portanto, nao protegidos contra eventual extravasamento.BIBLIOGRAFIABARCELLOS, Regina Maria G., BICALHO, Flavio de Castro,MALTA, Mauricio F. S., ARAUJO, Oswaldo Bertolino de.Arquitetura no Controle de Infeccao Hospitalar, Ministerioda Saude, 1992.KARMAN, Jarbas, em colaboracao com Domingos M. F.Fiorentini, Vera Helena Karman de A. Lima, Jarbas N.M. Karman. Arquitetura na Prevencao de Infeccao em Cozinhas Hospitalares, 1990.BLOCK, Seymour S. Desinfection, Sterilization and Preservation,1991.Guidelines for Barrier Techniques (Isolation) - The Tampa General Hospital, 1990.Guidelines for Preventing the Transmission of Tuberculosis in Health-Care Settings, with Special Focus on HIV - Related Issues.U.S. Department of Health and Human Services - PublicHealth Service - Centers for Diseases Control - Atlanta,Georgia, December, 1990.BENNETT, John V. e outros. Hospital Infections, 1986.LITSKY, Bertha Yanis. Hospital Sanitation. Clissold Publishing Co, Chicago, 1966. ZANON, Uriel e NEVES, Jayme. Infeccoes Hospitalares - Prevencao, Diagnostico e Tratamento, 1987.Isolamentos Hospitalares - Informes Tecnicos - Secretaria deEstado da Saude de Sao Paulo, Novembro, 1991.Portaria no 930 - Ministerio da Saude, 27.07.1992.KARMAN, Jarbas. Tubulao para Retorno de Roupa. Hospital deHoje - IPH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento ede Pesquisas Hospitalares, Vol. 22, pg. 5, 1964.