nos modelos CI e CE, de cerne ou pinho, aplainado em ambos os lados, sem fendas ou rachaduras, com espessura minima de 2 cm.Devem ser pintadas interna e externamente com tinta a oleo, esmalte sintetico ou envernizada.O modelo CE deve ter a face superior revestida com chapa metalica.O modelo CI deve possuir moldura.Em regioes com acentuado indice de corrosao (carboniferas e litoraneas), as partes metalicas (dobradicas, trinco, fecho, face superior, etc.) devem ser de material nao ferroso.Mas ha controversias. Diversos especialistas manifestam-se contra este tipo de aplicacao. Na opiniao do engenheiro eletricista e de seguranca do trabalho, Roberval Mostardeiro de Paula, por exemplo, a principal argumentacao contra o uso da madeira refere-se a outras questoes, como o apodrecimento, o cupim, a umidade e a salinidade do material. A madeira tem uma durabilidade limitada e nao permite, por exemplo, um trabalho mais complexo, diferente do poliester refinado, muito melhor e mais facil para se trabalhar, avalia.Para ele, um composto de poliester (SMC resina termofixa prensada ou assemelhado) com aditivos especificos possui condicoes de suportar ate 960 C. Resiste aos agentes do clima tais como umidade, UV, ambientes salinos, as bruscas mudancas climaticas, imune a cupins. Isso sem contar com a moldabilidade. Pode-se argumentar que a madeira tratada pode chegar bem proximo destes niveis, o que eu concordo, mas neste caso surge uma duvida: que norma prescreve a obrigatoriedade do tratamento da madeira antes de aplica-la em paineis de eletricidade? Quais os criterios? Que parametros?, questiona.Nesse sentido, o site do Procobre, por exemplo, traz o seguinte aconselhamento embutido em um artigo: Quadro de luz: e a peca chave inicial das instalacoes eletricas. Deve ser metalico ou de material nao-combustivel, tanto na sua parte interna ou externa. Se o quadro de luz for antigo ou de madeira, por exemplo, e aconselhavel troca-lo o quanto antes. Para Roberval de Paula, dimensoes, replicabilidade, facilidade construtiva, tempo de instalacao, padronizacao e normatizacao, enfim, falta de certificacao, sao os argumentos que inviabilizaria o uso da madeira. Como ensaiar e certificar um painel de medicao feito em madeira e depois efetuar sua instalacao sem que perca as caracteristicas certificadas?, indaga.O engenheiro Edson Martinho, diretor-executivo da Associacao Brasileira de Conscientizacao para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), concorda que nao ha restricoes normativas quanto ao uso da madeira, mas nao recomenda seu uso. Segundo ele, para que a madeira seja utilizada, e preciso que a instalacao esteja corretamente dimensionada, com os devidos dispositivos instalados para nao correr riscos. O engenheiro Eduardo Daniel, da Certiel Brasil, tambem nao recomenda o uso da madeira por conta do risco de combustao em caso de fogo nos contatos ou condutores. Roberval de Paula diz que, em maior ou menor grau, a madeira e um combustivel se comparada aos metais comumente utilizados em paineis de eletricidade. Se assim fosse, porque os quadros de comando, CCMs, nao sao feitos de madeira?, lembra.Mesmo nao havendo restricoes normativas, muitos profissionais manifestam-se contra o uso da madeira. Portanto, o uso ou nao do material fica por conta de cada instalador e/ou projetista.