DE SP - 153 A. receba capacitacao sob orientacao e responsabilidade de profissional ha-bilitado e autorizado; B. trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 10.8.3.1 A capacitacao so tera validade para empresa que o capacitou e nas condicoes estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitacao. 10.8.4 Sao considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capaci-tados e os profissionais habilitados, com anuencia formal da empresa. 10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificacao que permita a qualquer tempo conhecer a abrangencia da autorizacao de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacoes eletricas devem ter essa condicao consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacoes eletricas devem ser submetidos a exame de saude compativel com as atividades a serem de-senvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu pron-tuario medico. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacoes eletricas devem possuir treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da ener-gia eletrica e as principais medidas de prevencao de acidentes em instalacoes eletricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 10.8.8.1 A empresa concedera autorizacao na forma desta NR aos trabalhado-res capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham par-ticipado com avaliacao e aproveitamento satisfatorios dos cursos constantes do ANEXO II desta NR. 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situacoes a seguir: A. troca de funcao ou mudanca de empresa; B. retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por periodo superior a 3 meses; C. modificacoes significativas nas instalacoes eletricas ou troca de metodos, processos e organizacao do trabalho. 10.8.8.3 A carga horaria e o conteudo programatico dos treinamentos de reci-clagem destinados ao atendimento das alineas a, b e c do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situacao que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em areas classificadas devem ser precedidas de treina-mento especifico de acordo com risco envolvido. 10.8.9 Os trabalhadores com atividades nao relacionadas as instalacoes eletri-cas desenvolvidas em zona livre e na vizinhanca da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruidos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possiveis riscos e adotar as precaucoes cabi-veis. 154 - COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP 10.9 PROTECAO CONTRA INCENDIO E EXPLOSAO 10.9.1 As areas onde houver instalacoes ou equipamentos eletricos devem ser dotadas de protecao contra incendio e explosao, conforme dispoe a NR 23 - Protecao Contra Incendios. 10.9.2 Os materiais, pecas, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados a aplicacao em instalacoes eletricas de ambientes com atmosferas potencial-mente explosivas devem ser avaliados quanto a sua conformidade, no ambito do Sistema Brasileiro de Certificacao. 10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptiveis de gerar ou acumular ele-tricidade estatica devem dispor de protecao especifica e dispositivos de descar-ga eletrica. 10.9.4 Nas instalacoes eletricas de areas classificadas ou sujeitas a risco acen-tuado de incendio ou explosoes, devem ser adotados dispositivos de protecao, como alarme e seccionamento automatico para prevenir sobretensoes, sobre-correntes, falhas de isolamento,