agua nunca sera empregada:a) nos fogos da Classe B, salvoquando pulverizada sob a forma de neblina;b) nos fogos da Classe C, salvoquando se tratar de agua pulverizada;c) nos fogos da Classe D;Os chuveiros automaticos, conhecidos como "splinklers", devemter seus registros sempre abertos e so poderao ser fechados em casos demanutencao ou inspecao, com ordem da pessoa responsavel.Um espaco livre de pelo menos1,00m (um metro) deve existir abaixo e ao redor das cabecas dos chuveiros, afim de assegurar uma inundacao eficaz.EXTINTORESEm todos os estabelecimentos oulocais de trabalho so devem ser utilizados extintores de incendio que obedecamas normas brasileiras ou regulamentos tecnicos do Instituto Nacional deMetrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO, garantindo essaexigencia pela aposicao nos aparelhos de identificacao de conformidade deorgaos de certificacao credenciados pelo INMETRO. EXTINTORES PORTATEISTodos os estabelecimentos, mesmo osdotados de chuveiros automaticos, deverao ser providos de extintores portateis,a fim de combater o fogo em seu inicio. Tais aparelhos devem ser apropriados aclasse do fogo a extinguir. O extintor tipo"Espuma" sera usado nos fogos de Classe A e B. O extintor tipo "Dioxido deCarbono" sera usado, preferencialmente, nos fogos das Classes B e C,embora possa ser usado tambem nos fogos de Classe A em seu inicio. O extintor tipo "QuimicoSeco" usar-se-a nos fogos das Classes B e C. As unidades de tipo maior de60 a 150 kg deverao ser montadas sobre rodas. Nos incendios Classe D, serausado o extintor tipo "Quimico Seco", porem o po quimico seraespecial para cada material. O extintor tipo "AguaPressurizada", ou "Agua-Gas", deve ser usado em fogos da ClasseA, com capacidade variavel entre 10 (dez) e 18 (dezoito) litros. Outros tipos de extintoresportateis so serao admitidos com a previa autorizacao da autoridade competenteem materia de seguranca do trabalho. Metodo de abafamento por meio deareia (balde areia) podera ser usado como variante nos fogos das Classes B e D. Metodo de abafamento por meio delimalha de ferro fundido podera ser usado como variante nos fogos da Classe D. Tabela Pratica de Classes de Fogo X ExtintoresINSPECAO DOSEXTINTORESTodo extintor devera ter 1 (uma) ficha de controle de inspecao. Para obter um modelo de inspecao de extintores,clique aqui.Cada extintor devera serinspecionado visualmente a cada mes, examinando-se o seu aspecto externo, oslacres, os manometros quando o extintor for do tipo pressurizado, verificandose o bico e valvulas de alivio nao estao entupidos.Cada extintor devera ter umaetiqueta de identificacao presa ao seu bojo, com data em que foi carregado,data para recarga e numero de identificacao. Essa etiqueta devera ser protegidaconvenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados. Os cilindros dos extintores depressao injetada deverao ser pesados semestralmente. Se a perda de peso foralem de 10 (dez) por cento do peso original, devera ser providenciada a suarecarga. O extintor tipo"Espuma" devera ser recarregado anualmente. As operacoes de recarga dosextintores deverao ser feitas de acordo com normas tecnicas oficiais vigentesno Pais. QUANTIDADE DEEXTINTORESNas ocupacoes ou locais detrabalho, a quantidade de extintores sera determinada pelas condicoesseguintes, estabelecidas para uma unidade extintora: AREA COBERTA P/ UNIDADE DE EXTINTORES RISCO DE FOGO CLASSE DE OCUPACAO * Segundo Tarifa de Seguro Incendio do Brasil - IRB