forma, enquanto houver energia disponivel da rede eletrica, o inversor e utilizado para carregar a bateria.No caso de falha na alimentacao de entrada, uma chave de transferencia se abre e o inversor e acionado de forma inversa, transformando a energia proveniente da bateria novamente em CA e disponibilizando na saida do no-break.Como o inversor esta sempre ativo, este tipo de sistema oferece um menor tempo de comutacao da alimentacao, oferecendo um filtro adicional em comparacao ao modelo Standby.Outra caracteristica interessante neste sistema e que ele normalmente possui incorporado um transformador com variacao de tap, adicionando um controle sobre a variacao da tensao na entrada. Este item e importante, pois sem ele, em ocasioes de baixa tensao na entrada, a funcao de alimentar a saida seria transferida para a bateria diversas vezes, sem que seja necessario, podendo causar uma falha mais facilmente. Com este sistema, o inversor trabalha de tal forma que permita que a energia da entrada continue alimentando a saida, mesmo com baixa tensao.Seus principais beneficios sao os altos niveis de eficiencia, tamanho reduzido, baixo custo e principalmente a alta confiabilidade, unido com a capacidade de corrigir defeitos provenientes da rede eletrica.O tempo de comutacao deste modelo fica em torno de 2 a 4 ms.No-break Standby-Ferro RessonanteCerta epoca, o no-break standby-ferro ressonante era muito utilizado para faixas de pontencia de 3 a 15 kVA. Este modelo utiliza um transformador especial de saturacao que possui tres enrolamentos (bobina). O circuito de energia primario vai da entrada CA ate a saida atraves de uma chave e do transformador. Caso houver alguma falha na alimentacao principal, a chave abre e o inversor passa a alimentar a saida.Neste modelo de sistema, o inversor encontra-se em standby, e e energizado somente na ocasiao de falha de energia, e como dito anteriormente, tal intervalo de tempo pode ser prejudicial ao computador.O transformador utilizado neste modelo possui uma capacidade especial de ferroressonancia, que fornece regulacao de tensao limitada e correcao da onda de saida. O isolamento dos transitorios da alimentacao CA fornecido por ele e tao bom ou melhor que qualquer filtro disponivel, porem o transformador cria em si mesmo severas distorcoes chamadas harmonicos, o que pode ser pior que uma rede eletrica deficiente.Outro fator contra o Ferro Ressonante e a grande quantidade de calor gerado pelo transformador ineficiente, alem de ser grande em relacao aos modelos Standby normais.Os pontos fortes dele sao sua alta confiabilidade e excelente filtragem, porem combinados com baixo nivel de eficiencia energetica e instabilidade ao ser utilizado com fontes que possuem correcao do fator de potencia (PFC). A uniao destes aspectos nao torna este modelo muito popular.No-break Online Dupla ConversaoE o tipo mais comum de no-breaks, utilizado para faixas superiores a 10 kVA. Se assemelha ao funcionamento do Standby, porem o circuito de energia primario e na verdade o inversor no lugar da rede CA.Neste sistema, a interrupcao da energia da rede eletrica nao provoca a ativacao da chave de transferencia, isso porque a alimentacao da entrada esta carregando a bateria, que por sua vez fornece alimentacao ao inversor de saida. Por este