sempre trabalhamos com esse produto e e a primeira vez que acontece isso e etc, bem para nao perder tempo e nao procurar confusao achei melhor deixar pra la e informar aos colegas o fato.Triste realidadeDados de pesquisa revelam um perfil bem pessimista da realidade das instalacoes eletricas na capital paulista (tentei encontrar a mesma pesquisa em outros estados, inclusive em nossa Minas Gerais, mas nao obtive sucesso, mas basta fazer uma analise com conhecidos e parentes que iremos perceber o fato). Conforme o amigo, engenheiro eletrico e tambem professor do SENAI BARBACENA Eduardo Paiva (Vulgo Dudu, Cafe e ai vai): "ninguem procura um engenheiro eletrico ou o crea antes de acontecer um problema". Aponto aqui alguns levantamentos que mais chamam a atencao:Visao do usuario88,4% dos usuarios consideram suas instalacoes eletricas seguras ou aceitaveis, enquanto apenas 56,9% dos tecnicos que visitaram os locais as consideraram assim.34,5% dos usuarios que consideraram suas instalacoes inseguras ou muito inseguras nao estao dispostos a melhora-las.31,4% dos usuarios nao estao satisfeitos com a quantidade de tomadas existentes nos lares. Por ser um numero apreciavel de insatisfeitos, talvez seja conveniente a normalizacao tecnica e os regulamentos especificos estabelecerem novos padroes.Mao-de-obra63,7% dos servicos de eletricidade nas residencias sao realizados por nao-especialistas.Residencias com mais de 20 anos de idade50% nao sofreram nenhum tipo de reforma nas instalacoes eletricas. Considerando-se o envelhecimento natural dos componentes da instalacao (vida util) e a provavel inadequacao de uma instalacao tao antiga as necessidades modernas de alimentacao de cargas, conclui-se que um numero significativo de residencias pode estar com suas instalacoes eletricas comprometidas.48,7% apresentam frequentes desarmes de disjuntores ou queimas de fusiveis e 42% das atuacoes dos disjuntores ou fusiveis foram devido a sobrecargas no circuito.Residencias com mais de 10 anos de usoSao responsaveis por 100% do total de desligamentos que acontecem devido a curto-circuitos e 80% dos que ocorrem por razao de sobrecarga.75,1% dos choques eletricos ocorrem neste universo.Violacoes a NBR 541098,4% das residencias nao possuem o dispositivo DR instalado, que e um elemento obrigatorio desde 1997 e fundamental para a protecao das pessoas contra os perigos resultantes dos choques eletricos.78,8% dos imoveis nao separam os circuitos de iluminacao dos circuitos de tomadas.52,8% dos locais usam quadros de distribuicao com partes em material combustivel, como madeira.39,9% das instalacoes nao obedecem a correta identificacao de cor do fio neutro.26,6% dos casos nao identificam corretamente a cor do fio terra.21,8% das residencias utilizam dispositivos fusiveis em seus quadros de distribuicao, sendo que 60% destes sao do tipo rolha ou cartucho. Isso viola as prescricoes da NBR 5410, que somente reconhece os fusiveis fabricados conforme a norma NBR 11840 como aqueles adequados para a utilizacao na protecao de circuitos eletricos. A qualidade de uma instalacao eletrica depende muito do servico executado. No caso de uma reforma, e importante que o instalador execute de acordo com o projeto eletrico, e ainda que utilize acessorios e componentes certificados, adotando tecnicas corretas e que atendam as normas existentes. O uso de materiais de boa qualidade tambem e fundamental para garantir uma instalacao eletrica segura e eficiente. Materiais como fios, cabos,