produtos tolerem temperaturas e pressoes sob utilizacao superiores a recomendada para tubulacoes de CPVC, que tem juncao realizada com adesivos quimicos.Ja no sistema PEX, a instalacao ocorre pelo metodo ponto a ponto, em que a agua e distribuida a partir de um quadro (manifold) diretamente aos pontos de consumo, sem derivacoes. Semelhante ao que ocorre em uma instalacao eletrica, o tubo e introduzido dentro de um condutor. Consequentemente, emendas e conexoes sao dispensadas e, em caso de manutencao, a troca da tubulacao sem necessidade de quebra de revestimentos. "Em razao de sua elevada flexibilidade, os tubos PEX favorecem um sistema construtivo com distribuicao concentrada ou centralizada. Isso permite que sejam embutidos em contrapisos de lajes e em alvenarias, correndo de modo continuo, individualmente, desde um barrilete de distribuicao ate cada um dos pontos de utilizacao de agua quente", revela Gnipper. Nao a toa, esse tipo de instalacao tem sido muito utilizado junto com drywall.Conforme a classe de pressao, os tubos PEX podem suportar temperaturas e pressoes sob utilizacao distintas. No PEX tipo A, a reticulacao e obtida por reacao quimica com peroxido de hidrogenio, o que lhe confere elevada resistencia a pressao, a temperatura e a fadiga mecanica. Ja o PEX tipo C apresenta menor resistencia a temperatura e pressao, mas em compensacao, tem maior flexibilidade do que o tipo A.Outro fator de diferenciacao entre os materiais para tubos e conexoes de agua quente e a dilatacao termica. Os tubos plasticos proprios para a conducao de agua quente costumam apresentar coeficiente de dilatacao termica entre 3,5 a 8,5 vezes maior do que uma tubulacao equivalente de cobre. Visando contornar essa caracteristica e, ainda, conferir maior resistencia mecanica a tracao, flexao e tensoes radiais, foram criados os tubos PEX e PPR com alma de aluminio. Com juntas de alta pressao por deformacao a frio, esse tipo de produto une caracteristicas dos tubos metalicos com as dos tubos plasticos.O otimo desempenho de uma instalacao de agua quente, contudo, nao depende apenas do material adotado nas tubulacoes. O projeto de instalacoes precisa considerar uma serie de elementos, desde a analise da necessidade de consumo, ate a selecao do tipo de sistema de aquecimento e o tracado da rede de distribuicao. "A especificacao do sistema de conducao deve contemplar aspectos de durabilidade da instalacao, temperatura maxima a ser atendida em funcao do tipo de sistema de aquecimento selecionado, facilidade na execucao das conexoes, entre outros", lembra Alberto Fossa.Problemas na concepcao da instalacao podem levar a perda de carga e vazao nos pontos de consumo causados por colos altos em formato de sifao nas tubulacoes. "Nos casos em que e inevitavel a conformacao de um colo alto, por exemplo, na travessia do vao de uma porta de banheiro, a solucao e prover um tubo-respiro adequado se a distribuicao de agua quente for por gravidade, ou entao dotada de um dispositivo automatico eliminador de ar se o sistema for pressurizado", comenta Sergio Gnipper. Segundo o projetista, outra falha frequente em sistemas de agua quente tem sido a falta de previsao de meios para absorver as suas dilatacoes e