concessionaria tem como objetivo estabelecer procedimentos tecnicos ecriterios basicos para a elaboracao de projetos de redes subterraneas dedistribuicao em condominios fechados, de forma a assegurar as necessariascondicoes tecnicas das instalacoes, adequada qualidade no fornecimento deenergia e niveis de seguranca compativeis com as necessidades operacionais. Estes procedimentos ecriterios aplicam-se a projetos de redes primarias e secundarias nas tensoes padronizadasna CPFL Energia. Como regra, o padrao nas oito distribuidoras do grupo paraconstrucao de condominios particulares de redes de distribuicao e aereo.Somente para condominios e loteamentos fechados, a criterio da concessionaria,podera ser aprovado um padrao alternativo de rede subterranea. Este artigo aborda aspectos de projetos eletricos e civil,bem como planejamento e aspectos de operacao de redes de distribuicaosubterraneas construidas em loteamentos e em condominios particulares. Procurou-seutilizar equipamentos e materiais mais comuns ao mercado e de usocomprovadamente satisfatorio do ponto de vista de praticidade de operacao emanutencao, bem como confiabilidade da rede, possibilidade de expansao eaumento de cargas. Desenvolvimento A politica proposta para atendimento a novosloteamentos e condominios nas distribuidoras do grupo CPFL Energia e de obrasexecutadas somente por terceiros (empreendimentos particulares). A energizacao das redes particulares requer a sua incorporacaoas redes das distribuidoras por contratos de incorporacao da rede eletricasubterranea e obras civis e termos de autorizacao de passagem, permitindo o usodo solo para a construcao e manutencao da rede.A medicao e executada por meio de equipamentos convencionais,sendo instalados pela concessionaria e o padrao a ser utilizado e o mesmo docliente atendido por rede aerea, com a devida alteracao para ramal subterraneo.A rede de iluminacao da parte comum (normalmente ornamental)e construida e mantida pelo interessado, sendo que para isso deve ser instaladamedicao exclusiva ou deve ser interligada a medicao da administracao geral(condominio). A rede de distribuicao primaria e projetada com circuitos radiaiscom recurso, sendo que no caso de pequenos circuitos, o recurso e dispensado. Ainstalacao dos cabos e feita por dutos em vias de circulacao de veiculos oucalcadas. A derivacao e feita por meio de acessorios desconectaveis,devendo ser instalados dispositivos indicadores de defeito. Os acessoriosdesconectaveis, os indicadores de defeitos e outros equipamentos necessarios arede (chaves de manobra, etc.) sao instalados em caixas de inspecao,dimensionados conforme o equipamento a ser instalado e/ou sua finalidade.Acessorios desconectaveis possuem uma concepcao de projeto baseadano sistema plugue-tomada, mas, no caso de tensoes primarias, permite facilconexao e desconexao de um cabo de potencia, de um equipamento, de um ponto dederivacao ou de uma emenda. Em funcao de sua construcao, podem ser instalados emambientes sujeitos a inundacoes, sendo recomendados para redes subterraneas. Indicadores de defeitos tem funcao similar aos aplicados em redesaereas. Sao dispositivos que, instalados em circuitos de media tensao,identificam o desequilibrio de correntes originados por curto-circuito oudesbalanceamento entre fases acima da corrente limite estipulada, sinalizando aocorrencia de falhas. Tais dispositivos sao de suma importancia para alocalizacao de defeitos, pois a rede subterranea nao esta visivel para alocalizacao de um cabo rompido ou danificado.Os cabos padronizados para a rede primaria saomultiplexados, de cobre ou de aluminio, com secao de 35 mm2 e 70 mm2. Para classe15 kV para classe 25 kV, com isolacao EPR ou XLPE e cobertura de PVC. Ha