Projeto de Instalacoes eletricasE a previsao escrita de instalacao, com todos os seus detalhes, com a localizacao dos pontos de utilizacao da energia eletrica, comandos, trajeto dos condutores, divisao em circuitos, secao de condutores, carga de cada circuito e carga total, etc. O projeto de instalacoes eletricas deve conterMemoria descritivo: Em que o projetista justifica, descreve a sua solucao.Especificacoes: Onde se descreve o material a ser utilizadoConjunto de plantas: Esquema e detalhes, que deveram conter todos os elementos necessarios a perfeita execucao do projeto. Definicoes em planta Posicoes dos pontos de iluminacao: No teto: os pontos luminosos sao situados no centro dos comodos, ou distribuidos de forma uniforme no caso de varios pontos.Na parede: efeito ornamental ou com determinada finalidadeObs.: os pontos nas paredes devem estar situados a uma altura minima de 2metros para nao ofuscar a visao dos usuarios. Deve-se atendar para a localizacao de portas e janelas que dificultam a simetria na distribuicao dos pontos. Posicoes dos interruptores: Os interruptores deveram ser colocados proximos a porta de acesso principal. Sempre que em uma sala existirem duas portas de acesso, deveremos recorrer ao sistema de paralelo. Este sistema tambem e utilizado no inicio da escada no pavimento terreo e no fim a mesma no pavimento superior.Os interruptores sao colocados a cerca de 1.30 m acima do piso acabado, em caixa de tamanho variavel, dependendo do numero deles. Posicionamento de tomadasA quantidade de tomadas numa mesma sala varia, no entanto ha um minimo indispensavel que sera de uma em cada peca principal (salas, dormitorios, banheiros, cozinhas e etc.).Dormitorios: Tomada GeralBanheiro: Tomada proxima ao lavatorioSala de estar: Tomada Geral, tomada para som, tomada para TV, tomada facultativa para abajures.Sala de jantar: Tomada Geral, tomada sobre a mesa (apart. Domest. Ou campainha).Cozinha: Tomada Geral, tomada para geladeira, tomada para freezer, tomada ao lado do fogao, tomada para maquina lava louca, um ou dois tomadas sobre as mesas da pia, tomada proximo ao forro (exaustor). Lavanderia: tomada para lava roupas, tomada para secadora.Demais salas: uma tomada geral em cada peca Entrada de forca e luzSao necessarios dois quadros:Um contera o relogio medidor com a chave geral, outro sera o de distribuicao, onde a entrada sera subdividida em diversos circuitos. Chame-se circuito o conjunto de pontos de consumo, alimentado pelos mesmos condutores e ligados ao mesmo disjuntor. Toda a instalacao deve ser dividida em varios circuitos de modo a: Limitar as consequencias de uma falta, a qual provocara apenas o seccionamento do circuito defeituoso. Facilitar as verificacoes e a manutencao.Os circuitos de iluminacao devem ser separados por circuitos de tomadas.Em residencias sao permitidos pontos de iluminacao e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e areas de servico, que devem constituir um ou mais circuitos independentes. Entao voce finalmente chegou a esse estagio no desenvolvimento de seu trabalho em casa. Voce ja fez a pesquisa, voce tem um plano e esta pronto para comecar, exceto por um pequeno detalhe ... voce precisa de dinheiro. Pode ser originado de um emprestimo ou investidores, nao importa, mas voce precisa de uma boa dose de capital inicial