tanque ainda pode falhar se a pressao nao for liberada rapidamente.[1] As valvulas de alivio sao dimensionadas para liberar a pressao rapidamente o suficiente para evitar que a pressao aumente para alem da forca do recipiente, mas nao tao rapidamente quanto a ser a causa de uma explosao. Uma valvula de alivio de tamanho apropriado permitira que o liquido no interior ferva lentamente, mantendo uma pressao constante no recipiente ate todo o liquido ter fervido e o recipiente esvaziar.Se a substancia em questao for inflamavel, e provavel que a nuvem resultante da substancia se incendie apos a BLEVE ter ocorrido, formando uma bola de fogo e possivelmente uma explosao de combustivel-ar, tambem denominada explosao de nuvem de vapor (VCE, vapor cloud explosion). Se os materiais forem toxicos, uma grande area sera contaminada.[4] Incidentes notoriosO termo "BLEVE" foi cunhado por tres pesquisadores da Factory Mutual, na analise de um acidente ocorrido em 1957 envolvendo um vaso reator quimico. Anthony Santos foi um dos Engenheiros Quimicos que trabalham na FM que cunhou o termo.[5] Em agosto de 1959, o Departamento de Bombeiros de Kansas City sofreu sua 2a maior perda de vida na linha de servico, quando um tanque de gasolina de 95 mil litros explodiu durante um incendio em Southwest Boulevard matando cinco bombeiros. Esta foi a primeira vez que o termo BLEVE foi usado para descrever um tanque de combustivel em chamas.Incidentes posteriores incluiram o incendio no armazem de whisky da rua Cheapside em Glasgow, Escocia, em 1960; Feyzin, Franca, em 1966; Crescent City, Illinois, em 1970; Kingman, Arizona em 1973; Uma ruptura de tanque de nitrogenio liquido na Air Products and Chemicals e Mobay Chemical Company em New Martinsville;[6] West Virginia em 31 de janeiro de 1978;[1] Texas City, Texas, em 1978; Desastre de Los Alfaques, Espanha em 1978; Murdock, Illinois em 1983; San Juan Ixhuatepec, Cidade do Mexico em 1984; e Toronto, Ontario em 2008.Referencias1.Kletz, Trevor (March 1990). Critical Aspects of Safety and Loss Prevention. London: ButterworthHeinemann. pp. 4345.ISBN 0-408-04429-2.2."Temperature Pressure Relief Valves on Water Heaters: test, inspect, replace, repair guide". Inspect-ny.com.3.Liquid nitrogen BLEVE demo4."Chemical Process Safety" (PDF). Archived from the original (PDF) on 20 July 2011.5.David F. Peterson, BLEVE: Facts, Risk Factors, and Fallacies, Fire Engineering magazine (2002).6."STATE EX REL. VAPOR CORP. v. NARICK". Supreme Court of Appeals of West Virginia. 1984-07-12.Ligacoes externas BLEVE Edson Haddad, quimico, Gerente da Divisao de Gerenciamento de Riscos da CETESB - emergenciasquimicas.cetesb.sp.gov.br - Nos nossos arquivos [ CETESB - Bleve ] BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) Demonstration - How it Happens Training Video - www.youtube.comFaisal I Khan, S.A Abbasi; Major accidents in process industries and an analysis of causes and consequences; Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume 12, Issue 5, September 1999, Pages 361378. - www.sciencedirect.comQuando os problemas se somamAgora, tratemos de um fenomeno relacionado a BLEVE e a ebulicao explosiva e que ocorre em tancagens de liquidos combustiveis, apolares (nao soluveis em agua, como a imensa maior parte dos hidrocarbonetos e oleos vegetais), mesmo sem o rompimento dos vasos, e ate em reservatorios literalmente abertos a atmosfera, como