DICAS DE SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOSPARA-RAIOS EXTERNOSSao projetados para projetar as edificacoes e, em parte, as pessoas que nelas estao. A sua funcao e levar a energia do raio com seguranca para a terra. Sua instalacao deve seguir norma especifica (ABNT 5419:2001) por tecnicos especializados. O para-raios externo nao proteje os aparelhos eletroeletronicos, pois nao elimina os surtos eletricos.ATERRAMENTOO aterramento e a ligacao eletrica intencional com a terra atraves de um fio condutor de seguranca (fio terra) e hastes metalicas cravadas no solo. Na maioria das residencias, o fio neutro tambem e condutor de seguranca (esquema TNC da norma tecnica) e e instalado e aterrado junto ao medidor de entrada de energia (relogio de luz). Mas atencao, o fio terra, isoladamente, nao protege o aparelho dos surtos eletricos. COMO PROTEGER SEUS EQUIPAMENTOSFiltros de linha, estabilizadores e nobreak.(O item 5.5 da NBR 5410:1997 - Protecao contra quedas e faltas de tensao regulamenta estas instalacoes.)Sao utilizados em computadores e equipamentos eletronicos que necessitem de um fornecimento de energia ininterruptivel e estavel. Tambem e possivel proteger os equipamentos ligados a rede telefonica. Os filtros de linha eliminam ou atenuam apenas ruidos de radiofrequencia e interferencias eletromagneticas geradas na propria instalacao. Ja os estabilizadores funcionam para minimizar variacoes lentas e pequenas de tensao na rede eletrica. A principal funcao do Nobreak e fornecer energia ininterrupta aos equipamentos, mesmo na ausencia total de energia proveniente da rede eletrica.MAS ATENCAO: OS FILTROS DE LINHAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK NAO PROTEGEM TOTALMENTE OS EQUIPAMENTOS, POIS ELES NAO OFERECEM PROTECAO CONTRA OS SURTOS ELETRICOS.DPS - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO(O item 5.4.3 da NBR 5410:1997 - Sobretensoes de origem atmosferica regulamenta estas instalacoes.)Um dos dispositivos disponiveis no mercado sao os DPS, Dispositivo Protetor de Surtos. E um equipamento eletronico que fica instalado junto ao quadro de distribuicao central de rede eletrica, como se fosse um disjuntor, porem fica em paralelo com a rede eletrica da residencia, nao interrompendo a distribuicao de energia em caso de mau funcionamento deste dispositivo.Como o proprio nome diz, este dispositivo so protege as instalacoes contra os surtos, ou seja, quando uma descarga atmosferica incide direta ou indiretamente na rede eletrica que alimenta sua residencia, a corrente induzida que atingiria os equipamentos, caso este nao fosse utilizado, passa por ele.Sao indicados para regioes onde a incidencia de descargas atmosfericas e igual ou superior a 25 dias/ano e estao disponiveis para protecao de surtos de 8kA a 90kAQUANDO OS APARELHOS NAO POSSUEM PROTETORES ADEQUADOS, EM CASO DE TEMPESTADES, DESLIGA-LOS DA TOMADA E O MAIS RECOMENDADO. O fio certo para o chuveiro certo Uma das ocorrencias mais comuns e a instalacao de chuveiros com fiacao inadequada a potencia do chuveiro. A tabela abaixo mostra algumas potencias de chuveiros e os seus respectivos disjuntores e cabos: Potencia fiacao minima disjuntor4800W 4 mm2 25A5500W 4mm2 30A6800W 6mm2 35A7500W 6mm2 40AObs: esta tabela e apenas uma referencia, o ideal e seguir o que recomenda o fabricante. A tabela abaixo apresenta alguns valores de custo de producao de energia eletrica nos diversos tipos de usinas. A eletricidade produzida em usinas hidraulicas sao as mais