armazens e industrias em geralExtintor CarretaCaracteristica Agente Extintor: Dioxido de Carbono (CO2)Modelo: CO2 50kgPeso (Kg): 188 (3%)Dados de desempenho:Tempo de descarga(s) 57 (10%)Rendimento na posicao vertical: 75% minimo (no ponto do gas)Capacidade Extintora: 40-B NBR 94449.3-ManutencaoOs extintores precisam ter sua carga renovada regularmente, em intervalos estabelecidos pelo fabricante. Em geral estes variam de um a tres anos.Em intervalos maiores o cilindro do extintor precisa passar por um teste hidrostatico para determinar se ele possui vazamentos ou algum outro dano estrutural que prejudique o seu funcionamento. Ha novos extintores que tanto o cilindro quanto sua carga vale cinco anos, e apos o uso nao tem mais utilizacao do cilindro como os antigos.9.4-InstalacaoA distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa do incendio ate o extintor varia com o risco de incendio ao qual a construcao esta exposta. Em locais de risco alto nao pode passar de 15 metros, e em locais de risco baixo pode chegar ate a 25 metros. Isto orienta os engenheiros a como posicionar os extintores e quantos deles serao necessarios.Em locais de riscos isolados devem ser instalados extintores de incendio, independente da protecao geral da edificacao ou risco, tais como: Casa de caldeira; Casa de bombas; Casa de forca eletrica; Casa de maquinas; Galeria de transmissao; Incinerador; Elevador (casa de maquinas); Ponte rolante; Escada rolante (casa de maquinas); Quadro de reducao para baixa tensao; Transformadores; Conteineres de telefonia; Central de Gas; Gerador; Outros que necessitam de protecao adequada.O extintor deve estar afixado na parede ou no chao, desde que esteja apoiado em um suporte apropriado. O local onde o extintor esta instalado e necessario que esteja sinalizado adequadamente com uma placa. Caso o piso seja rustico, deve haver uma marcacao tambem no piso.9.5-Outras consideracoesOs extintores de incendio devem estar em locais de facil acesso. O ideal e que sejam colocados ao longo dos meios de acesso, incluindo as saidas das areas protegidas.As normas internacionais proibem que os extintores sejam instalados em locais fora do visual. Em ambientes grandes e em locais onde a visao possa ser obstruida, podem ser empregadas marcacoes adicionais, tais como setas, luzes, sinais, anuncios, quadros, paineis coloridos, faixas, afixados nas paredes ou em colunas. Estes identificadores devem ser padronizados ao longo de todo o estabelecimento, de forma que todos os extintores sejam facilmente identificaveis. Alem disso, devem ser instalados a uma altura acessivel, de forma que os ocupantes possam remove-lo facilmente.9.6-Distribuicao Dos ExtintoresAs normas ISO 11602-1 e NFPA 10 apresentam como criterios para distribuicao, a area a ser protegida e a distancia percorrida ao extintor mais proximo: Perigo Leve (Baixo) A quantidade total de materiais combustiveis da Classe A e pequena, a maioria do conteudo ou e nao combustivel ou esta organizada de modo que seja improvavel o incendio se alastrar. Quantidades pequenas de inflamaveis da Classe B podem ser incluidas, desde que estejam em recipientes fechados e armazenados seguramente. Perigo Ordinario (Moderado) : A quantidade total de materiais combustiveis da Classe A e inflamaveis da Classe B se apresentam em maior numero que o esperado para ocupacoes de perigo leve (baixo). Exemplos incluem areas