aquecimentos ou outras condicoes anormais de operacao. 10.9.5 Os servicos em instalacoes eletricas nas areas classificadas somente poderao ser realizados mediante permissao para o trabalho com liberacao for-malizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressao do agente de risco que determina a classificacao da area. 10.10 SINALIZACAO DE SEGURANCA 10.10.1 Nas instalacoes e servicos em eletricidade deve ser adotada sinaliza-cao adequada de seguranca, destinada a advertencia e a identificacao, obede-cendo ao disposto na NR-26 Sinalizacao de Seguranca, de forma a atender, dentre outras, as situacoes a seguir: A. identificacao de circuitos eletricos; B. travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e co-mandos; C. restricoes e impedimentos de acesso; D. delimitacoes de areas; E. sinalizacao de areas de circulacao, de vias publicas, de veiculos e de mo-vimentacao de cargas; F. sinalizacao de impedimento de energizacao; G. identificacao de equipamento ou circuito impedido. 10.11 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os servicos em instalacoes eletricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho especificos, padronizados, com descricao detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profis-sional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 10.11.2 Os servicos em instalacoes eletricas devem ser procedidos de ordens de servicos especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no minimo, o tipo, a data, o local e as referencias aos procedimentos de trabalho a serem adotados. COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP - 155 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no minimo, objetivo, campo de aplicacao, base tecnica, competencias e responsabilidades, disposi-coes gerais, medidas de controle e orientacoes finais. 10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de seguranca e saude e a autorizacao de que trata o item 10.8 devem ter a participacao em todo pro-cesso de desenvolvimento do Servico Especializado de Engenharia de Seguran-ca e Medicina do Trabalho SESMT, quando houver. 10.11.5 A autorizacao referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no Anexo II desta NR. 10.11.6 Toda equipe devera ter um de seus trabalhadores indicado e em con-dicoes de exercer a supervisao e conducao dos trabalhos. 10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsavel pela execucao do servico, devem realizar uma avaliacao previa, estudar e planejar as atividades e acoes a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os principios tecnicos basicos e as melhores tecnicas de se-guranca aplicaveis ao servico. 10.11.8 A alternancia de atividades deve considerar a analise de riscos das ta-refas e a competencia dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segu-ranca e a saude no trabalho. 10.12 SITUACAO DE EMERGENCIA 10.12.1 As acoes de emergencia que envolvam as instalacoes ou servicos com eletricidade devem constar do plano de emergencia da empresa. 10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanima-cao cardiorrespiratoria. 10.12.3 A empresa deve possuir metodos de resgate padronizados e adequa-dos as suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicacao. 10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e