thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
instalacao conforme descrevemos nesse capitulo. Muitas vezes o usuario, na ansiedade de ver o computador funcionando, nao toma o cuidado devido com a instalacao eletrica e usa adaptadores ou retira o pino de terra da tomada do computador e utiliza uma tomada comum (propria para eletrodomesticos) como indicado na figura 2.Como NAO deve ser feita uma ligacao de um computador na rede eletrica.Apesar de funcionarem, as instalacoes da figura 2 podem causar a medio ou longo prazo varios problemas ao computador:a) O computador pode "dar choque" no usuario.b) Pode ocorrer um curto circuito quando o computador for conectado a outro equipamento como um monitor, uma impressora ou a linha telefonica atraves de modem.c) Em caso de defeito na fonte de alimentacao, as placas podem ficar definitivamente danificadas apesar da existencia do fusivel. Rede eletricaAterramentoOs equipamentos recebem a energia eletrica atraves dos fios fase e neutro. O terceiro fio, o terra, e apenas ligado a carcaca externa do equipamento. No fio terra nao existe a alta corrente que passa pelos dois outros fios. O objetivo do terra e manter a carcaca externa do equipamento ligada a um potencial ZERO, o mesmo do solo, evitando que o usuario tome choques e fazendo com que cargas estaticas nao se acumulem no equipamento, sendo rapidamente dissipadas para o solo.Conexoes do fase, neutro e terra no computador.A figura 3 mostra as ligacoes do computador na rede eletrica. A energia chega da concessionaria em tres fases e um neutro. Entre o neutro e cada uma das fases existe uma tensao de 127 volts (que chamamos informalmente de 110, mas na verdade sao 127 volts). As tres fases sao senoides com diferenca de fase de 120, o que resulta em exatamente 220 volts entre duas fases diferentes. Desta forma e possivel obter tanto 110 volts (que na verdade sao 127 volts) como 220 volts. Para obter 220 volts, basta usar duas fases diferentes.Em instalacoes de 127 volts, usamos dois fios: um fase e o fio neutro. O neutro normalmente e aterrado no poste. Este aterramento consiste em uma longa barra de cobre fincada no solo. Isto garante que o potencial do fio neutro e praticamente o mesmo da terra. Alem desta ligacao, o fio neutro costuma tambem ser aterrado na caixa de disjuntores. Partindo deste quadro de disjuntores, temos alem dos fases e do neutro, um fio de terra. Este fio e ligado ao neutro no proprio quadro de disjuntores. Os tres fios caminham juntos ate a tomada do computador. Nas redes eletricas de 220 volts, as conexoes sao um pouco diferentes. Os tres fios que chegam a tomada sao o terra e dois fases. Nesse caso nao e usado o neutro, toda a corrente passa entre as duas fases.O fase e o neutro (ou os dois fases, no caso de instalacoes de 220 volts) chegam a fonte de alimentacao. O terra e ligado na carcaca do equipamento, e tambem no terminal negativo da fonte de alimentacao.O neutro do computador seria de 10 volts, e a tensao no fase seria de 117 volts. A tensao aplicada ao computador seria
portanto de 117-10 = 107 volts. Este valor e 15% inferior ao normal, que seriam 127 volts. Em geral a fonte de alimentacao consegue operar com esta baixa tensao, mas a minima queda na tensao da rede sera suficiente para fazer o computador travar. Este problema pode ser resolvido com o uso de uma fiacao melhor, ou entao usando um estabilizador de voltagem.Em uma situacao ideal, tanto o terra quanto o neutro que chegam ao equipamento tem uma tensao de 0 volts, e o fase apresenta uma tensao de 127 volts. Na pratica isso infelizmente nao ocorre. O primeiro problema e que devido ao uso de fiacao inadequada (fios muito finos) e emendas nos fios, surge uma pequena queda de tensao ao longo dos fios. Na figura 4, estamos exemplificando uma situacao critica, na qual tanto o neutro como o fase sofrem uma queda de 10 volts. Sendo assim a tensao que chega ao Problemas na rede eletrica.O outro problema mostrado na figura 4 e a falta de aterramento. O computador funcionara, mas a sua carcaca perdera a referencia de tensao. Uma minima fuga de corrente em um transformador da fonte ou do monitor sera suficiente para induzir uma tensao elevada na carcaca, dando choque no usuario.Formas de aterramento.Existem 3 formas de resolver o problema, como vemos na figura 5. Alem de instalar uma tomada de 3 pinos para o computador, devemos providenciar a ligacao de um fio de terra:a) Ligar o fio de terra desde esta tomada ate o quadro de disjuntores.b) Ligar o fio de terra em um cano de ferro ou vergalhao, na parede ou no chao, proximo ao computador.c) Ligar o terra no neutro.A melhor solucao e ligar o fio de terra ate o quadro de disjuntores, ja que o mesmo e provavelmente aterrado. Mesmo que nao seja aterrado, a ligacao do fio neutro entre o quadro de disjuntores e o poste e feita por um fio de bitola larga, produzindo queda de tensao muito pequena, portanto o neutro neste ponto tem praticamente o mesmo potencial da terra. Um bom eletricista podera fazer esta instalacao, passando este novo fio pela tubulacao, desde a tomada do computador ate o quadro geral. Quando existem varios computadores em uma ou mais salas, e preciso que este fio de terra passe por todas as tomadas onde serao ligados computadores e equipamentos de informatica.Outra solucao aceitavel e quebrar o chao ou a parede e procurar um vergalhao ou cano de ferro. Canos de cobre da tubulacao de agua tambem podem ser usados. E preciso entao soldar neste cano ou vergalhao, um fio que sera usado como terra. Este fio de terra pode ser estendido pelas demais tomadas onde serao ligados computadores e equipamentos de informatica. Sera entao preciso contar com os servicos de um eletricista/pedreiro/soldador. E um pintor para arrumar tudo no final.A terceira solucao tambem e aceitavel, mas tem algumas desvantagens. Muitos eletricistas mais rigorosos a condenam. Consiste em interligar na propria tomada, os fios terra e neutro. Vimos que o neutro tem o mesmo potencial que a terra, pelo menos no
poste e no quadro de disjuntores. Devido a quedas de tensao ao longo da fiacao, o potencial eletrico do neutro pode ser elevado, fazendo com que este ponto seja um terra ruim. Ainda assim e aceitavel para instalacoes onde existe um unico computador e que nao esteja ligado em rede a outros computadores. Portanto este metodo tem a desvantagem de manter a carcaca do computador em um potencial baixo porem elevado para um terra. Com 10 volts nao chegamos a sentir choque, e com tensoes acima deste valor o proprio computador tera dificuldades de funcionar, mesmo sem o aterramento. Um outra desvantagem deste metodo e que se algum eletricista distraido fizer alteracoes na instalacao eletrica e inverter os fios fase e neutro, a carcaca do computador ficara ligada ao fase, resultando em um grande choque no usuario.Apesar de menos recomendavel, ligar o terra no neutro e o metodo menos trabalhoso, e seu uso e valido desde que:1) A queda de tensao no neutro nao seja superior a 5 volts. Isso normalmente ocorre, e pode ser confirmado com um multimetro. Para fazer a medida, ligue todos os equipamentos eletricos do local onde esta o computador, acenda todas as luzes e o ar condicionado. Use um fio longo para medir a tensao AC entre o neutro da tomada e o neutro no quadro de disjuntores. Verifique se esta tensao e inferior a 5 volts.2) Tambem e necessario que este metodo nao seja aplicado para computadores que estejam ligados em rede. E preciso utilizar uma unica tomada para ligar o computador e todos os seus perifericos.3) Lembre-se que nao pode ser feita inversao entre os fios fase e neutro, portanto tome cuidado com o trabalho de pedreiros e eletricistas distraidos.Vamos entao mostrar como e feita a ligacao C, ou seja, ligando o neutro com o terra. Se voce quiser fazer melhor, pode ligar o terra no quadro de disjuntores (metodo A) ou em um vergalhao ou cano de metal (metodo B). Seja qual for o caso, voce precisara do seguinte material:- Alicate de corte e alicate de bico - Fita isolante- Fio bitola 16- Chave de fenda- Testador NEONO testador NEON e necessario para identificar qual e o fio fase da tomada. O testador tem dois terminais. Um voce deve segurar com a mao, e com a outra mao tocar no chao ou na parede. O outro terminal deve ser ligado ao fio da tomada. Se a lampada NEON acender, entao o fio e o FASE. A figura 6 mostra dois tipos de testadores NEON. Um deles tem a lampada no centro e dois fios que correspondem aos terminais. O outro e uma chave de fenda com uma lampada neon no interior. Segure no terminal 2 e toque o terminal 1 no fio a ser testado. Testadores NEON.Siga o seguinte roteiro: 1) Desligue a chave geral que alimenta a tomada de dois pinos. Instalacao de uma tomada de 3 pinos.2) Desmonte a tomada de dois pinos e separe seus dois fios. Os dois fios devem ter suas extremidades desencapadas como mostra a figura 7 Cuidado
para nao encostar um fio no outro, o que causaria um curto circuito.3) Ligue chave geral.4) Com um testador neon identifique qual dos fios e o FASE e qual e o NEUTRO. Coloque uma indicacao nos fios, por exemplo, uma etiqueta.5) Desligue novamente a chave geral 6) Faca a ligacao dos fios na tomada de 3 pinos, como mostra a figura 7. 7) Ligue um pedaco de fio entre o TERRA e o NEUTRO.8) Use fita isolante para envolver as conexoes, evitando assim possiveis curtos-circuitos.9) A tomada deve ser aparafusada em sua caixa na parede e sua tampa (conhecida como "espelho") deve ser colocada.O computador pode ser ligado diretamente a esta tomada na parede. Se for usado um estabilizador de voltagem, este deve ser ligado a tomada da parede e o computador fica ligado no mesmo, como indica a figura 8. Ligacao do estabilizador de voltagem.O ideal e que a ligacao entre o terra e o neutro seja feita em uma unica tomada, e que todos os equipamentos sejam ligados nesta tomada, atraves de estabilizador ou extensao de tomadas. Se for preciso fazer esta instalacao em duas ou mais tomadas de uma mesma sala, faca a ligacao entre terra e neutro apenas na tomada que estiver mais proxima do quadro de disjuntores. Nas demais tomadas, nao ligue o terra no neutro. Ao inves disso, puxe o fio terra da primeira tomada ate as demais tomadas.Analise do aterramentoVejamos agora os efeitos do consumo de corrente sobre as tensoes da rede, tensao do neutro e aterramento. A figura 9 mostra duas situacoes. Em (A), os computadores e equipamentos estao todos desligados, e em (B) estao todos ligados. Usamos exemplos reais da instalacao de um pequeno CPD em uma sala, com 5 computadores, 5 monitores duas impressoras a jato de tinta e uma impressora a laser. mas estamos levando em conta o caso geral, no qual podemos ligar os equipamentos em uma tomada mais distante, ou depois de extensoes.O ponto indicado como (1) e o quadro de disjuntores. Neste ponto existe um aterramento, porem a tensao entre o fase e o neutro nao e exatamente 127 volts. O valor medido foi 122,4 volts, causado por queda de tensao na fiacao que vai do poste ate o quadro de disjuntores. O ponto (2) e a primeira tomada da sala onde estao os computadores. Levamos em conta a tomada que tem um caminho mais curto em metragem de fios ate o quadro de disjuntores. O ponto 3 e a tomada onde esta efetivamente ligado o computador. Em um caso particular esta tomada pode ser a mesma do pontoNa situacao A os equipamentos estao desligados. Sendo assim nao existe corrente eletrica entre os pontos 2 e 3. As mesmas tensoes medidas em (2) sao tambem medidas em (3). Note ainda que a tensao entre fase e neutro no ponto (2) e de 121,2 volts, e nao 122,4 volts. Esta diferenca de 1,2 volts existe devido a queda de tensao na fiacao entre os pontos 1 e 2. Este queda existe porque ao longo deste trecho existem outros dispositivos
consumindo corrente, como lampadas, geladeira, cafeteira ou qualquer outro tipo de carga. Esta queda de tensao e distribuida em duas partes iguais, uma no fio fase e outra no neutro (isto ocorre desde que ambos os fios usem a mesma bitola, o que e normal). Sendo assim existe uma queda de tensao de 0,6 volts no neutro e no fase. Se tivessemos um terra perfeito no ponto (3), obtido por exemplo por uma ligacao com um vergalhao ou cano de ferro, mediriamos uma tensao de 0,6 volts no neutro. O neutro teoricamente deveria ter uma tensao de 0 volts, mas devido a queda de tensao ao longo da fiacao, acaba apresentando alguma voltagem, apesar de pequena.Efeito da carga sobre o neutro aterramento. devido ao uso do fio 16, bem adequado para a carga utilizada. A fiacao antiga, no trecho 1-2 e a responsavel pela maior queda. Observe agora a tensao no neutro do ultimo computador. E igual a soma das quedas de tensao ao longo do fio neutro nos trechos 1-2 e 2-3, ou seja, 2,8 volts. Com mais 2,8 volts de queda ao longo do fase, sao ao todo 5,6 volts de queda. A tensao entre fase e neutro que sobra para o ultimo computdor e de apenas 116,8 volts, mas ainda e suficiente para manter o computdor funcionando.Na situacao (B), todos os equipamentos foram ligados, resultando em uma carga total de cerca de 2000 watts. A corrente na fiacao e agora maior, e existe maior queda de tensao. O trecho 2-3 no nosso exemplo e formado por 20 metros de fio bitola 16, ao longo dos quais existem as tomadas ligadas aos equipamentos. As medidas de tensao foram feitas no computador ligado a ultima tomada, no qual a queda de tensao e maior. Note que devido a maior corrente, a tensao entre o fase e neutro na primeira tomada caiu para 118,2 volts, e na ultima tomada, para 116,8 volts. Essas reducoes ocorrem devido as quedas de tensao ao longo da fiacao, que agora sao de 2,1 volts no trecho 1-2 e 0,7 volts no trecho 2-3. Observe que a queda em 2-3 foi bem menorEsta analise de um caso real exemplifica dois fatos importantes em uma instalacao eletrica:1) As quedas de tensao ao longo da fiacao resultam em uma tensao menor entre fase e neutro no aparelho ligado a rede.2) O potencial do fio neutro, que teoricamente e zero, apresenta na pratica um valor maior, devido as quedas de tensao ao longo da fiacao.Medindo a tensao do neutroA tensao no neutro e normalmente inferior a 5 volts, exceto em instalacoes eletricas muito ruins. Podemos medir esta tensao de duas formas:Medicao direta encontre um ponto de fererencia que possa ser usado como terra. Pode ser a carcaca metalica interna da tomada (em construcoes antigas era usadam usados eletrodutos e caixas de metal, atualmente sao de plastico), ou um cano de cobre da tubulacao de agua, ou um vergalhao. Se nao for possivel encontrar tal ponto de referencia, sera preciso ligar um fio no neutro do quadro de disjuntores e levar
a outra extremidade ate a tomada na qual o neutro vai ser medido. Seja qual for a referencia, use agora um multimetro em escala AC para medir a tensao entre este terra e o neutro. Esta medicao deve ser feita com todos os equipamentos ligados, pois e nessa situacao quando ocorre maior variacao de tensao no neutro.Medicao indireta Este metodo pode apresentar um pequeno erro, mas e de utilizacao bem mais simples. Meca a tensao entre fase e neutro no quadro de disjuntores. Tambem com todos os equipamentos ligados, meca a tensao entre o fase e o neutro na ultima tomada da cadeia. Subraia esses valores e divida o resultado por 2. Na figura 9, as tensoes medidas foram de 122,4 volts no quadro de disjuntores e 116,8V na ultima tomada. A diferenca e 5,6 volts, que divididos por 2 resultam nos 2,8 volts, exatamente o potencial do neutro obtido por medicao direta.O uso do neutro como terraA utilizacao do fio neutro como terra e condenada pelos eletricistas mais rigorosos. Apesar disso ela cumpre o papel basico do aterramento: mantem a carcaca em um pontencial baixo, de apenas alguns poucos volts. E correto porem que este tipo de ligacao tem problemas que a deixam longe do ideal:a) A tensao do neutro pode ser elevada, caso exista queda de tensao muito grande ao longo da fiacao. No nosso exemplo medimos 2,8 volts, mas em instalacoes ruins, esta tensao pode ser maior.b) Quando existem interferencias na rede eletrica, que sao sobrepostas ao fase e ao neutro, essas interferencias sao automaticamente transmitidas para o terra, portanto termos um terra contaminado por interferenicas.c) Se um eletricista distraido inverter as posicoes do fase e do neutro, teremos o fase ligado ao terra.d) Este tipo de conexao nao e recomendavel quando precisamos conectar equipamentos em rede, em salas diferentes, pois a diferenca entre as tensoes dos neutros resultara em diferenca entre os terras.e) A eficiencia dos filtros de linha sera reduzida.Voce podera utilizar a ligacao do neutro ao terra, desde que esteja a par desses problemas. Se for o caso, meca a tensao do neutro e nao o use como terra se sua tensao for superior a 5 volts. Em caso de travamentos, podem estar sendo causados por interferencias na rede e transmitidas ao terra. Preste atencao ao trabalho de eltricistas, verifique se os fios nao sao invertidos. Use somente quando todos os equipamentos estiverem ligados na mesma fiacao.Se voce tiver condicoes, de preferencia ao uso dos outros dois metodos de aterramento descritos aqui: usar um vergalhao / cano de metal ou puxar um fio de terra desde o quadro de disjuntores ate os equipamentos.Filtros de linhaEncontramos com facilidade no comercio, extensoes de tomadas para PCs conhecidas popularmente como fitros de linha.Ao comprar um desses dispositivos, o usuario normalmente pensa que seu PC estara protegido contra problemas nas rede eletrica. Esta enganado. A protecao oferecida por esses aparelhos e pouca ou nenhuma.O objetivo de um filtro de linha e proteger os equipamentos de certos problemas nas rede eletrica. Os surtos de tensao sao os mais perigosos, e podem
que e o que realmente interessa para o estabilizador. Deve ser usado apenas para calcular a potencia consumida pelo computador, e nao pelos perifericos. Isto se deve ao fato da fonte de alimentacao ter sempre especificada sua potencia util, e nao o seu consumo. Por exemplo, uma fonte de 200 watts para fornecer a sua potencia maxima precisa consumir cerca de 220 watts, supondo um rendimento tipico de 90%. Ja uma impressora ou um monitor tem especificados em seus manuais a potencia consumida, por isso o rendimento nao entra no calculo. Vejamos alguns exemplos de potencia em watts de varios equipamentos e a quanto correspondem as potencias em V.A., em valores aproximados:EquipamentoPotencia em wattsPotencia em V.A.Computador250 W400 VA Monitor 100 W140 VA Impressora Matricial50 W70 VA Impressora a jato de tinta30 W42 VA Impressora LASER600 W840 VA manuais. Caso voce nao possua os manuais, pode usar como aproximacao os valores citados aqui, pois estamos usando uma boa margem de seguranca.Os valores apresentados na tabela sao casos tipicos. Para saber o valor da potencia em watts de seus equipamentos, devem ser consultados os seusPor exemplo, supondo um computador equipado com um monitor e uma impressora a jato de tinta, temos entao uma potencia total de:COMPUTADOR: 400 VA MONITOR:140 VA IMPRESSORA: 42 VA ------------------ TOTAL: 582 VAO valor total nao deve ultrapassar a 90% da potencia do estabilizador. Por exemplo, em um estabilizador de 800 VA podemos ligar equipamentos que nao ultrapassem 720 VA (800 x 0,9). Observe que existe uma grande margem de seguranca neste calculo. O computador normalmente nao exigira 400 VA, pois a fonte de alimentacao estara sempre fornecendo um valor inferior a sua potencia maxima.A seguir apresentamos uma tabela que indica a potencia consumida por cada dispositivo de um PC. Todos os dispositivos descritos recebem energia da fonte de alimentacao. Voce podera desta forma calcular com boa aproximacao a potencia que sua fonte fornece. Em todos os valores abaixo, estamos adicionando uma boa margem de seguranca. mostra o diagrama simplificado de um estabilizador de voltagem. A entrada passa por um circuito de filtragem e supressao de surtos, portanto cumpre o papel de um bom filtro de linha, alem de estabilizar a voltagem. A estabilizacao e conseguida gracas ao transformador. Este componente gera uma tensao na sua saida, proporcional a tensao de entrada e a relacao entre o numero de espiras dos enrolamentos primario e secundario. Por exemplo, em um transformador de 110 para 220 volts, o secundario deve ter um numero de espiras duas vezes maior (na verdade o numero de espiras e 73% maior, se lembrarmos que a tensao de 110 e na verdade, 127 volts.Placa de CPU20 watts Processador20 a 50 watts Placa de expansao, exceto video 3D5 watts Placa de video 3D10 50 watts Drive de disquetes5 watts Disco rigido IDE5 a 15 watts Drive de CD-ROM10 a 20 watts Teclado3 watts Mouse2 wattsFuncionamento de um estabilizadorDiagrama simplificado de um estabilizador de voltagem.Circuitos de controle monitoram continuamente as tensoes de entrada e de saida do estabilizador. Quando ambas as tensoes estao dentro de uma faixa aceitavel, o
transformador opera com a relacao de espiras 1:1 entre o primario e o secundario. Dois reles R1 e R2 controlam o numero de espiras do primario. Para obter a relacao 1:1, o rele R2 fica aberto (desligado) e o rele R1 fica fechado (ligado), interligando os pontos A e B. Quando a tensao da rede aumenta, e preciso aumentar o numero de espiras do primario, fazendo com que o ganho do transformador seja menor que 1. Isso e conseguido com a abertura do rele R1. Quando a tensao da rede cai, e preciso que o transformador tenha um ganho maior que 1, ou seja, que o numero de espiras do primario seja menor que do secundario. Isso e conseguido com o fechamento (ligamento) do rele R2, conectando os pontos B e C. Estabilizadores mais elaborados possuem quatro reles, sendo dois para aumentar e dois para reduzir a relacao de espiras.Todo estabilizador permite que a tensao de saida varie dentro de uma certa faixa de tolerancia. Quando a tensao sai desta faixa, os reles sao acionados para corrigir o problema. A funcao basica e fazer com que a variacao da tensao na saida seja pequena, mesmo quando a variacao na tensao de entrada e grande. A maioria dos aparelhos eletronicos permite uma variacao de 10% na tensao de entrada. Um bom estabilizador garante uma flutuacao em torno de 5%, mesmo que a tensao da rede tenha uma variacao alta, como 15%. Em outras palavaras, a rede poderia variar 15%. O computador tolera no maximo 10%, mas com o estabilizador, esta variacao e reduzida para apenas 5%, fazendo com que o computador funcione normalmente.No-breakO no-break e um estabilizador acoplado a uma bateria. Dependendo do tipo de no-break, a bateria pode funcionar continuamente ou pode entrar emCapitulo 15 Rede eletrica15-17 acao apenas quando existe uma interrupcao no fornecimento de energia eletrica. Essa bateria fornece tensao que e amplificada e transformada em 110 ou 220 volts para que o computador possa continuar funcionando, pelo menos o tempo necessario para salvar o trabalho que estava sendo feito. Existem diversos tipos de no-breaks que podem fornecer energia por um periodo de 2 a 120 minutos, dependendo da capacidade de carga da bateria interna. Existem modelos que fornecem energia por um periodo de algumas horas, mas seu custo e bem maior.No-breaks. O termo no-break e pouco usado no exterior. Nos Estados Unidos e usado o termo UPS (Uninterruptible Power Supply).O no-break e uma grande seguranca para o computador, e uma garantia de que o trabalho nao sera perdido por interrupcao na energia eletrica. O grande problema e que seu custo e relativamente alto, correspondendo a cerca de 30% do preco de um computador. Muitas vezes, por restricoes de custo, prefere-se correr o risco calculado de perder algum arquivo, recuperando parte do trabalho perdido atraves de backups. O usuario deve levar em conta se vale a pena pagar o preco de um no-break ou correr o risco de perder um dia ou algumas horas de trabalho.No-break standby Podemos encontrar varios tipos de no-break, no que diz respeito ao modo de