de inspecao e manutencao, bem como registro de outras ocorrencias. Recomenda-se o uso de uma ficha de controle com conteudo minimo.4) A mangueira apos manutencao que obrigue reducao no seu comprimento, somente deve retornar para uso, caso a reducao seja de no maximo, 2% de seu comprimento nominal. CuidadosAs recomendacoes a seguir, objetivam a preservacao da mangueira durante o uso, devendo o usuario sempre que possivel, evitar as seguintes situacoes:passar a mangueira sobre cercas, muros asperos, cantos vivos e pontiagudos;manobras violentas de derivantes, ou fechamento abrupto de esguichos e registros (estrangulamento);contato direto com fogo, brasas e superficies quentes;arraste da mangueira e unioes sobre o piso;queda de unioes;contato da mangueira com produtos quimicos e derivados de petroleo, salvo recomendacoes especificas do fabricante;guardar mangueira quando molhada;permanecer com a mangueira conectada no hidrante.Falhas durante o usoPor tratar-se de equipamento que nao pode apresentar falhas durante o uso, caso ocorra as seguintes situacoes, a mangueira devera ser levada para manutencao:Desgaste por abrasao e/ ou fios rompidos na carcaca textil, principalmente na regiao do vinco;Desgaste por abrasao no revestimento externo, caso a mangueira seja do tipo 4 ou 5;Presenca de manchas e/ou residuos na superficie externa, provenientes de contato com produtos quimicos ou derivados de petroleo;Desprendimento do revestimento interno e/ou externo;Evidencia de deslizamento das unioes em relacao a mangueira;Dificuldade para o acoplamento dos engates das unioes;Deformacao nas unioes, provenientes de quedas, golpes ou arrastes;Ausencia de vedacao na borracha de vedacao das unioes (gaxetas) ou borracha de vedacao apresentando ressecamento, fendilhamento ou corte. Limpeza- Todo residuo, mofo ou mancha deve ser removido quando possivel, da superficie externa da mangueira;- Quando necessaria apenas uma limpeza a seco, deve-se utilizar uma escova com cerdas nao metalicas, longas e macias e o escoamento deve ser executado cruzado, ou seja, no sentido da trama e do urdume;- Para uma lavagem, deve-se utilizar agua potavel e se necessario, sabao neutro e escova. SecagemSalvo recomendacao especifica do fabricante, toda mangueira deve ser seca interna e externamente quando na condicao de uso;A secagem deve ser efetuada a sombra, estando a mangueira na vertical ou apoiada em plano inclinado a, no minimo, 1o da horizontal, para isso deve-se utilizar torres adequadas;Quando utilizado equipamento de secagem forcada (tipo estufa eletrica) que reduzem pela metade o tempo de secagem, recomenda-se que a temperatura nao ultrapasse 50oC. Acondicionamento de mangueiras de incendioDe acordo com o tipo de utilizacao, as mangueiras podem ser, a escolha do usuario, acondicionada nas formas abaixo descritas.Forma zig-zag deitada: A mangueira em forma de zig-zag deitada, deve ser apoiada por um de seus vincos, sobre uma superficie nao abrasiva. Nesta forma podem ser acoplados varios lances para formacao de linha pronta.Forma zig-zag em pe: Neste tipo de acondicionamento, a mangueira deve ser posicionada na vertical, sobre si propria.Forma espiral: Consiste em enrolar o lance a partir de uma de suas extremidades sobre si mesmo, formando uma espiral. Esta forma so deve ser utilizada para armazenamento em estoque.Forma aduchada: A mangueira em forma aduchada, consiste em enrolar o lance previamente dobrado contra si mesmo, formando uma espiral a partir da dobra, em direcao as extremidades, podendo