de refeitorios, mercados, fabricas de pequeno porte, operacoes de pesquisa. Perigo Extraordinario (Alto) A quantidade total de materiais combustiveis da Classe A e inflamaveis da Classe B se apresentam acima do esperado em ocupacoes classificadas como perigo ordinario (moderado). Como exemplos temos: areas industrias de madeira, oficinas de veiculo, aeronaves, embarcacoes e cozinhas.Quando foram estudadas as classes de fogo, foi apresentada uma tabela que indicava, de acordo com a classe de incendio, o tipo de agente extintor a ser utilizado. E preciso conhecer muito bem cada tipo de extintor.Extintor de espuma Seu funcionamento se da pela reacao quimica entre duas substancias: o sulfato de aluminio e o bicarbonato de sodio dissolvidos em agua. O desenho ao lado mostra de modo simplificado este extintor. Dentro do aparelho, esta o bicarbonato de sodio e um agente estabilizador de espuma, normalmente o alcacuz e num cilindro menor e carregado o sulfato de aluminio. Ao ser virado o extintor, as duas misturas vao se encontrar, acontecendo a reacao quimica. O manejo e bastante simples: 1.O operador aproxima-se do fogo com o extintor na posicao normal 2.Vira o extintor. 3. Dirige o jato para a base do fogo.Quando o agente estabilizador nao e colocado, a espuma formada pela reacao rapidamente se dissolve, perdendo o seu efeito de abafamento. Nesses casos e utilizado apenas em incendios classe A e e denominado "Carga Liquida". No comercio sao vendidos extintores de 10 litros ou carretas de 50, 75, 100 e 150 litros. Embora simples o extintor de espuma necessita de uma serie de cuidados para que, quando houver necessidade, ele possa ser usado eficazmente: A cada 5 anos, devera sofrer um teste hidrostatico, em firma idonea. E um teste em que e usada a pressao da agua para verificacao da resistencia do extintor a pressao que se forma dentro dele quando e usado. A cada 6 meses, devera ser descarregado e recarregado novamente. Semanalmente, devera sofrer inspecao visual e o bico do jato devera ser desobstruido, desentupido, se for o caso. E um extintor relativamente barato e da uma boa cobertura, evitando que, num fogo ja dominado, recomece a ignicao, ou seja, que voltem as chamas. A instalacao de extintores deve obedecer a seguinte tabela: Area coberta por Unidade extintoresRisco de fogoDistancia maxima a ser percorrida500 m2Pequeno20 m250 m2Medio10 m150 m2Grande10 mObservacao: Independentemente da area ocupada, deverao existir pelo menos dois extintores para cada pavimento. A unidade extintora e calculada pela tabela: SubstanciasCapacidade dos extintoresNumero de extintores que constituem unidade extintoraEspumaAgua10 litros1Gas carbonico(CO2)6 quilos4 quilos2 quilos1 quilo1234Po quimico4 quilos2 quilos1 quilo123 O local dos extintores deve ser sinalizado por um circulo ou seta pintada internamente de vermelho e borda de amarelo. A area livre para os extintores deve ser pintado de vermelho, como mostram as figuras acima. X = 1 metro, H = 1,60 metro (maximo) 9.7- Chuveiros Automaticos ("sprinklers") O sistema de extincao de incendios por chuveiros automaticos consiste na distribuicao de encanamentos cujos diametros diminuem a proporcao que se afastam do equipamento central. Os bicos, sensiveis ao calor, a fumaca, ou a gases resultantes de um principio de