provoque ofuscamento. (117.018-0 / I1)17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletronico de dados com terminais de video devem observar o seguinte:a) condicoes de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento a iluminacao do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos angulos de visibilidade ao trabalhador; (117.019-8 / I2)b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajusta-lo de acordo com as tarefas a serem executadas; (117.020-1 / I2)c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distancias olho-tela, olhoteclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais; (117.021-0 / I2)d) serem posicionados em superficies de trabalho com altura ajustavel. (117.022-8 / I2)17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletronico de dados com terminais de video forem utilizados eventualmente poderao ser dispensadas as exigencias previstas no subitem 17.4.3, observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a analise ergonomica do trabalho.17.5. Condicoes ambientais de trabalho.17.5.1. As condicoes ambientais de trabalho devem estar adequadas as caracteristicas psicofisiologicas dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado.17.5.2. Nos locais de trabalho onde sao executadas atividades que exijam solicitacao intelectual e atencao constantes, tais como: salas de controle, laboratorios, escritorios, salas de desenvolvimento ou analise de projetos, dentre outros, sao recomendadas as seguintes condicoes de conforto:a) niveis de ruido de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)b) indice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e tres graus centigrados); (117.024-4 / I2)c) velocidade do ar nao superior a 0,75m/s; (117.025-2 / I2)d) umidade relativa do ar nao inferior a 40 (quarenta) por cento. (117.026-0 / I2)17.5.2.1. Para as atividades que possuam as caracteristicas definidas no subitem 17.5.2, mas nao apresentam equivalencia ou correlacao com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nivel de ruido aceitavel para efeito de conforto sera de ate 65 dB (A) e a curva de avaliacao de ruido (NC) de valor nao superior a 60 dB.17.5.2.2. Os parametros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os niveis de ruido determinados proximos a zona auditiva e as demais variaveis na altura do torax do trabalhador.17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminacao adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada a natureza da atividade.17.5.3.1. A iluminacao geral deve ser uniformemente distribuida e difusa.17.5.3.2. A iluminacao geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incomodos, sombras e contrastes excessivos.17.5.3.3. Os niveis minimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho sao os valores de iluminancias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. (117.027-9 / I2)17.5.3.4. A medicao dos niveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luximetro com fotocelula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em funcao do angulo de incidencia. (117.028-7 / I2)17.5.3.5. Quando nao puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este sera um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centimetros) do piso.17.6.