deseguranca;r) Memorial de calculo de isolamento de risco Memorial descritivo dos calculos realizados parao dimensionamento do isolamento de risco entreedifi cacoes e areas de risco.5.1.1.2.7 Planta de risco de incendioMapa simplifi cado no formato A4, A3, A2 ou A1 em escalapadronizada, podendo ser em mais de uma folha e obrigato-rio somente quando houver a exigencia de plano de intervencao de incendio, conforme anexo E, devendo indicar:a) os principais riscos;b) paredes corta-fogo de compartimentacao;c) parede corta-fogo de isolamento de risco;d) hidrantes externos;e) numero de pavimentos;f ) registro de recalque;g) reserva de incendio;h) armazenamento de produtos perigosos;i) vias de acesso para as viaturas do Corpo de Bombeiros;j) hidrantes urbanos proximos da edifi cacao e areas derisco, se houver.5.1.1.2.7.1 A planta de risco deve ser elaborada em 3(tres) vias, sendo que a 1a via permanece no Projeto Tecnico, a 2a via deve permanecer na portaria da edifi cacao eareas de risco e a 3a via deve ser encaminhada pelo Servi-co de Seguranca Contra Incendio ao Posto de Bombeirossob jurisdicao da edifi cacao e areas de risco.5.1.1.2.8 ImplantacaoFolha unica no formato A4, A3, A2 ou A1 em escala padronizada, conforme anexo F, obrigatoria somente nosseguintes casos:a) quando houver mais de uma edifi cacao e areas derisco a ser representada;b) quando houver uma unica edifi cacao e areas de risco,onde as suas dimensoes nao possam ser representadas em uma unica folha.5.1.1.2.9 Planta das medidas de seguranca contraincendioRepresentacao grafi ca da edifi cacao e areas de risco, conforme anexo G, contendo informacoes por meio de legenda padronizada pelo CBPMESP, segundo a IT no 04 - Simbolos grafi cos para projeto de seguranca contra incendio,contendo a localizacao das medidas de seguranca contraincendio, bem como os riscos existentes na edifi cacao eareas de risco, conforme descrito no item 5.1.1.3.5.1.1.3 Apresentacao da planta das medidas deseguranca contra incendioDeve ser apresentada da seguinte forma:a) ser elaborada no formato A4 (210 mm x 297 mm),A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) ouA1 (594 mm x 840 mm);b) as escalas adotadas devem ser as estabelecidas emnormas ofi ciais;c) adotar escala que permita a visualizacao das medidasde seguranca contra incendio;d) quando a planta de uma area construida ou area derisco nao couber integralmente em escala reduzidaem condicoes de legibilidade na folha A1, esta podeser fracionada, contudo deve adotar numeracao queindique onde esta localizada tal area na implantacao;e) a implantacao deve estar em escala;f ) adotar os simbolos grafi cos conforme IT no 04 -Simbolos grafi cos para projeto de seguranca contraincendio;capitulo capitulo 1 49 1 49 2/28/05 3 2/28/05 3:35:08 PM :35:08 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos50g) seguir a forma de apresentacao grafi ca conformepadrao adotado por normas ofi ciais;h) o quadro de areas da edifi cacao e areas de riscodeve ser colocado na primeira folha;i) e facultativa a apresentacao da planta de fachada, porem, os detalhes de protecao estrutural, compartimentacao vertical e escadas devem ser apresentadosem planta de corte;j) quando o Projeto Tecnico apresentar difi culdadepara visualizacao das medidas de seguranca contraincendio alocados em um espaco da planta, devidoa grande quantidade de elementos grafi cos, deve serfeita