mais sensiveis e equipamentos para Home Theater mais sofisticados.No-breakTambem conhecido como no-break on-line ou UPS (Uninterruptible Power Supply). Neste tipo de aparelho a energia fornecida a carga e pura e isolada da rede eletrica. O modulo retificador CA/CC fornece alimentacao as baterias para recarga e ao inversor CC/CA que funciona o tempo todo alimentando a carga, por isso nao existe tempo de comutacao quando a energia da rede cai (verdadeiro no-break). A forma de onda gerada e senoidal perfeita, estavel e sem variacao, inclusive na frequencia. Recomendado para equipamentos criticos como servidor de uma rede de micros, main-frame, medicinais e de precisao, pouco utilizado em equipamentos de Home Theater devido ao seu alto custo, mas e um aparelho ideal para quem quer um audio e video puro, sem nenhuma interferencia da rede eletrica. Geralmente os no-breaks sao de capacidades acima de 5KVA.Aparelho Bivolt: No local onde tem grandes variacoes na rede e recomendado os de bivoltagem, pois como por exemplo, podem funcionar com voltagens de 110V, 127V e 220V.Autonomia: A autonomia apos a queda de energia, varia conforme a capacidade da bateria. Os pequenos com bateria interna sao de pouca duracao, mas os maiores que utilizam bateria externa, dependendo da quantidade de baterias, conseguem manter por um bom tempo. Para uso em Home Theater, um short-break tem como finalidade, alem de nao causar danos aos equipamentos com a queda irregular da energia, e de nao perder o que estava fazendo, como uma gravacao (ficar sem finalizacao), ou entao desligar um projetor de imagem ou TV de retroprojecao, num processo normal de esfriamento da lampada, por isso a autonomia deve ter o tempo suficiente para desligar todos os equipamentos com calma.Aterramento: Nestes aparelhos e recomendado o uso de fio terra para ter um bom funcionamento.Dimensionamento do condicionador de energiaA capacidade dos condicionadores de energia e especificada em potencia aparente que tem a unidade em VA (Volt-Ampere), por isso se os equipamentos a serem ligados ao condicionador apresentarem o consumo em VA ou entao em Tensao (V) e Corrente eletrica (A), basta multiplica-los e tera o consumo em VA do equipamento. Somando os consumos em VA de todos os equipamentos, chega-se ao valor total da carga e portanto a capacidade necessaria do condicionador. Apesar de nao utilizar o consumo maximo (potencia maxima de um AV Receiver), e sempre bom colocar uma pequena margem de seguranca entre 20% a 30%, ou seja, se a soma dos consumos dos equipamentos a serem alimentados pelo condicionador de energia totalizar 900VA, compre um condicionador de pelo menos 1.000VA (1KVA).O grande problema e que a maioria dos equipamentos informa na especificacao, o consumo somente em Watts (W) que e a potencia real ou ativa, por isso ha a necessidade em converter a potencia que esta em W para VA, mas nao existe um fator fixo de conversao porque o Fator de Potencia e intrinseco de cada equipamento.O Fator de Potencia e dado em cosseno do angulo de defasagem da corrente em relacao a tensao, causada pelos componentes indutivos (motores, transformadores, ventiladores, reatores, etc.) que atrasam e capacitivos que adiantam,