aperfeicoamentos e a intensificacao da producao industrial, os geradores de vapor ocupam um lugar muito importante pois geram o vapor indispensavel a muitas atividades, nao so para movimentacao de maquinas, mas tambem para aquecimento, esterilizacao e ate participacao direta no processo produtivo, como materia prima. Alem das industrias de transformacoes e beneficiamentos, como a de petroleo, petroquimica, quimica, papel e celulose, texteis, de alimentos, etc., outros segmentos, utilizam cada vez mais vapor gerado pelas caldeiras, podemos citar: restaurantes, hoteis, hospitais, frigorificos.O vapor dagua pode ser usado principalmente como: Agente produtor de trabalho, para acionamento mecanico de bombas, turbogeradores, compressores, ventiladores, etc.; Agente de aquecimento e secagem de produtos em tanques, estufas e linhas; Agente de arraste em ejetores para producao de vacuo (condensadores de turbinas, torres de destilacao a vacuo, escorva de bombas, etc.); Agente de limpeza (esterilizacao); Participante direto no processo produtivo, como materia-prima.Quanto ao tipo, as caldeiras podem ser classificadas em flamotubulares e aquotubulares. As flamotubulares caracterizam-se pela circulacao interna dos gases de combustao, operando com combustiveis liquidos ou gasosos. Estas foram as primeiras caldeiras construidas. Sao tambem chamadas caldeiras de tubo de fogo, de tubo de fumaca ou pirotubulares por causa dos gases quentes provenientes da combustao que circulam no interior dos tubos em um ou mais passes (voltas), ficando a agua por fora dos mesmos. Trata-se de caldeiras mais simples e de capacidade limitada, muito usadas em locomotivas e navios. Posteriormente,com alguns aperfeicoamentos, passaram a chamar-se caldeiras escocesas. Estas caldeiras sao de baixo rendimento e trabalham com pressoes em torno de 10 kgf/cm2, servindo apenas para producao de vapor para aquecimento, esterelizacao entre outros.As aquotubulares caracterizam-se pela circulacao externa dos gases de combustao e os tubos conduzem massa de agua e vapor, este tipo de caldeira foi baseada no fato de que quando um liquido e aquecido, as primeiras particulas aquecidas ficam mais leves e sobem, enquanto as particulas frias que sao mais pesadas descem e que recebendo novamente calor tornam a subir, formando assim um movimento continuo, ate que a agua entre em ebulicao. As caldeiras aquotubulares sao utilizadas largamente em usinas de acucar e alcool, refinarias, hospitais, hoteis, entre outros. Este tipo de gerador de vapor tem como objetivo principal a geracao de energia eletrica e trabalha com pressoes em media superiores a 40 kgf/cm2 .3.3.1 Aspectos LegaisA Norma Regulamentadora (NR) N 13 estabelecida pela portaria No 3214 de 1978 do Ministerio do Trabalho e Emprego preve condicoes minimas de seguranca na operacao e funcionamento de caldeiras e vasos de pressao (MANUAL DE LEGISLACAO, 2007).Segundo o item 13.3.9 desta NR, as caldeiras sao classificadas nas seguintes categorias:- Categoria A: pressao de operacao igual ou superior a 1960 KPa ou 19.98 Kgf/cm2;- Categoria C: pressao de operacao igual ou inferior a 588 KPa ou 5.99 Kgf/cm2 e volume interno igual ou superior a 100 litros;- Categoria B: sao todas aquelas nao enquadradas nas categorias acima.4. ResultadosBaseados nas etapas de elaboracao do FMEA ja descritas neste trabalho, serao apresentados os resultados da pesquisa em tela:a) Apresentacao do sistema e divisao do mesmo em subsistemasA caldeira em estudo pertence