primaria ou subestacao? Eng. Joaquim Gomes: O uso das vestimentas especiais para a protecao do trabalhador autorizado (item 10.8 da Norma) contra os potenciais efeitos termicos dos arcos voltaicos, conforme NR10, item 10.2.9.2, deve ser de uso PERMANENTE durante o desenvolvimento das atividades envolvendo servicos com instalacoes eletricias, sejam elas em paineis eletricos, circuitos, quadros eletricos, CCM, subestacoes (cabines), etc... Salientamos que essas vestimentas especiais devem proteger contra a inflamabilidade e, portanto, constituem-se em Equipamento de Protecao Individual - EPI, devendo possuir o Certificado de Aprovacao - CA, expedido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. Finalmente queremos observar que tais vestimentas devem ser objeto de analise de risco contendo o calculo da gramatura adequada a energia incidente a que se expoe, potencialmente, os autorizados. Questionario para calculo de energia incidente Protenge: As vestimentas devem contemplar os riscos de fogo e calor? O profissional devera usar os EPI s para protecao ao choque eletrico? Eng. Joaquim: As vestimentas especiais destinam-se a protecao do tronco, membros superiores e inferiores do trabalhador autorizado contra os potenciais efeitos termicos dos arcos voltaicos, neles incluido o fogo e o calor. As vestimentas sao parte dos EPI s necessarios devendo os trabalhadores tambem estarem protegidos contra os choques eletricos (calcado especial para atividades com energia eletrica, luvas isolantes, capacete, oculos de seguranca, mangotes isolantes, etc...) Ainda, os trabalhadores com instalacoes eletricas, devem estar protegidos contra os demais grupos ou fatores de risco, alem dos eletricos, especificos de cada ambaiente ou processos de trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a seguranca e a saude no trabalho. Protenge: A Norma deixa claro que, nao so quem trabalha diretamente com eletricidade deve usar estas vestimetnas, mas tambem quem trabalha indiretamente. Como identificar estes profissionais que embroa nao trabalhem diretamente com eletricidade, devem usar as vestimentas? Eng. Joaquim Gomes: A Norma no seu caput (item 10.1.2) abrange quaisquer trabalhos realizados nas "PROXIMIDADES" das instalacoes eletricias, alem, obviamente das atividades desde a producao ate o consumo final da energia eletrica, abrangendo as etapas do projeto (planejamento, levantamentos, medicoes...), construcao (preparacao, montagens e ampliacoes), operacao (supervisao, controles, acao e acompanhamentos), manutencao (diagnostico, reparacao, substituicao de partes e pecas, testes). Exemplo desses trabalhos (tarefas ou atividades) realizados em ambientes circunvizinhos sujeitos as influencias das instalacaoes eletricas ou execucao de servicos eletricos que lhes sao proximos, realizadas em instalacoes telefonicas, TV a Cabo e iluminacao publica instaladas em estruturas de distribuicao e transmissao de energia eletrica, ou trabalhadores em geral (construcao, manutencao, operacao nao eletricas), mas que realizam suas atividades e servicos nas proximidades de zona controlada definida no anexo II. Os trabalhadores das emepresas de telefonia estao obrigados a usar as vestimentas conforme estabelece a NR 10? Sem duvida as atividades em telefonia desenvolvidas em estruturas de distribuicao e transmissao de energia eletrica tem muito risco e elevado numero de acidentes fatais, devendo o trabalhador envolvido estar protegido contra esses riscos e, dependendo das atividades e analise de risco, devem usar as vestimentas de protecao. Protenge: As empresas estao assimilando esta nova forma de gerenciar os servicos na area eletrica ou estao apenas executando