tem sua acao controlada pelo sistema de desarme. O gerente de produtos da divisao eletrica da Eaton, Rodrigo Alves da Silva, conta que os dispositivos diferenciais residuais sempre serao eletromecanicos, pois necessitam de um sinal eletrico, normalmente recebido de um toroide, que e enviado para um pequeno circuito eletronico que comanda o disparador mecanico, abrindo o circuito em caso de fuga de corrente.Ocorre que, mesmo com funcoes identicas, ha disseminado no mercado um debate envolvendo o principio de funcionamento dos dois tipos de DRs, o eletromagnetico e o eletronico. O primeiro nao depende da tensao de alimentacao e atua, de acordo com a fabricante Siemens, da seguinte maneira:A somatoria vetorial das correntes que passam pelos condutores ativos no nucleo toroidal e praticamente igual a zero (Lei de Kirchhoff). Existem correntes de fuga naturais nao relevantes. Quando houver uma falha a terra (corrente de fuga), a somatoria sera diferente de zero, o que ira induzir no secundario uma corrente residual que provocara, por eletromagnetismo, o disparo do Dispositivo DR (desligamento do circuito), desde que a fuga atinja a zona de disparo do Dispositivo DR (conforme norma ABNT NBR NM 61008 o Dispositivo DR deve operar entre 50% e 100% da corrente nominal residual - I?n).O segundo tipo e o DR eletronico, que depende da tensao de alimentacao e possui, no seu sistema sensor, um circuito eletronico que faz a soma vetorial das correntes diferenciais e que pode aumentar a sensibilidade do sensor, impondo a necessidade de uma tensao de alimentacao para que o dispositivo funcione. E um dispositivo cujas funcoes de deteccao, avaliacao e interrupcao dependem da tensao de alimentacao, explica o gerente de Marketing do Grupo Legrand, Antonio Eduardo de Souza.Uma das grandes preocupacoes do mercado refere-se justamente a essa dependencia da tensao. No caso do DR eletromagnetico, e a propria corrente de fuga da instalacao que faz com que o DR abra o circuito. Ja no DR eletronico, um circuito eletronico precisa ser alimentado por uma tensao para que entao ele consiga perceber a corrente. Em ambos os tipos, quando a tensao de alimentacao e reduzida, os dispositivos deixam de funcionar, sendo o DR eletronico mais sensivel a essa interferencia.Outra constatacao quanto aos DRs eletronicos refere-se ao grau de controle possivel com este dispositivo. Enquanto no eletromagnetico, a forca magnetica praticavel ocorre a partir de uma corrente de 30 mA, no eletronico, e possivel configurar o DR com qualquer corrente de sensibilidade, como os de 6 mA, ja existentes em outros paises.ObrigatoriedadeA norma ABNT NBR 5410 determina que e obrigatorio o emprego de DRs de alta sensibilidade, que tem corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA, em circuitos que sirvam a pontos de utilizacao situados em locais contendo banheira ou chuveiro; em circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em areas externas a edificacao; em circuitos de tomadas de corrente situadas em areas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior; em circuitos que, em locais de habitacao, sirvam a pontos de utilizacao situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, areas de servico, garagens e demais dependencias internas molhadas