o contato com maquinas e equipamentos, estas cunhas, soltarem e ficaremapenas a abracadeira aberta. Esta abracadeira pode ser muito perigosa sem acunha, pois pode realizar cortes graves com o contato acidental. Portanto recomenda-seque seja substituida neste casos.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA RAIOS - ISOLADORESIsoladores desustentacao dos cabos de cobre nu:Por mais que estesmateriais recebam tratamento de galvanizacao a fogo, chegara o momento em queestas pecas comecarao a enferrujar, causando com isso a diminuicao daresistencia do metal as tensoes mecanicas as quais e exposto pelo ajuste doscabos de cobre nu. MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA RAIOS - AJUSTESTensionamento doscabos de cobre nu dos sistemas de captacao e descidas.Com o passar do tempoos cabos presos pelos tensionadores comecam a afrouxar e isto causa um aspectoruim para a instalacao de para raios, no modo geral, portanto, e interessanterealizar os ajustes.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA RAIOS - CONECTORES DE UNIAOConectores de uniaodos cabos de cobre nu.Conhecidos comosplit-bolts, estas pecas, dependendo do material o qual e fabricado, tambemenferrujam e precisam serem substituidas.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA RAIOS - MASTROSMastros onde saoinstalados os captores franklin.Passou a ser comumencontrar instalacoes de para raios com os mastros pendurados pelos cabos,caidos nas paredes das edificacoes ou nos telhados. Isso ocorre em virtude daferrugem que chega a enfraquecer o tubo de aco, ate o ponto de quebrar. Eviteaplicar tinta sobre a ferrugem, o custo do mastro poder ser apenas um pouco amais que o trabalho da pintura.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA-RAIOS - MEDICOES OHMICASResultado dasmedicoes ohmicas dos aterramentos.Esta e a partefundamental dos sistemas de para raios, pois um sistemas de captacao eficientesem um sistema de aterramento eficiente nao adianta muita coisa. E como umapessoa que se alimenta bem, porem tem um mau funcionamento intestinal.Recomenda-se fazer as leituras dos aterramentos para averiguar as condicoes dosolo e das hastes nele cravadas.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA-RAIOS - MUDANCAS NA NORMAMudanca das normas deregulamentacao dos para raios.As normas de pararaios sofrem mudancas, e com isso, tambem ocorrem algumas alteracoes quanto ainstalacao. Exemplo: A norma nbr 5419/01 alterou a nbr 5419/93 que determinavaque as descidas para os aterramentos fossem realizadas com cabos cobre nu 16mmindependente da altura das edificacoes, e atualmente foi modificada para 35mm,para alturas acima de 20 metros.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA-RAIOS - CONEXOES METALICASConexoes metalicasinterligadas diretamente nas estruturas metalicas(condutores naturais).Estes materiais saoos que enferrujam com mais facilidade, dependendo dos materiais, pois ficam emcontato direto com a estrutura de aco, dos pilares de sustentacao, que muitasvezes , sem tratamento contra oxidacao, acabam enferrujando e passando a ferrugempara as conexoes dos para raios.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA-RAIOS - CONDICOES DOS MATERIAISOs materiais quepodem ser utilizados nos para raios sao: cobre, aluminio, aco, ferragens deconstrucao e outros desde que atendam as exigencias minimas de espessuradeterminada pela nbr 5419/05 abnt.MANUTENCAO DEINSTALACAO DE PARA-RAIOS - HASTES DE ATERRAMENTOSituacao das hastesde aterramento embutidas no solo.As hastes deaterramento sao construidas em aco, com revestimento em banho de cobre(cobreadas).Estas hastes quandosao cravadas no solo, entram em contato com pedras existentes no mesmo, o quecausa riscos na camada de cobre, permitindo o contato da umidade do solo com aparte de aco da haste.Com o tempo estashastes comecam a enferrujar, dificultando a