Se voce sofre com frequentes quedas de energia, ou ate mesmo procura melhorar a protecao do seu computador, um No-break pode ser a solucao. Mantenha seu computador livre das instabilidades da rede eletrica e evite perder arquivos nao salvos devido a falta de energia.O No-break, que em ingles e conhecido como UPS (Uninterruptible Power Supply), e um equipamento que tem como funcao principal manter seu computador alimentado em caso de falta de energia eletrica, permitindo que voce tenha um tempo extra para salvar seu trabalho, alem de oferecer uma protecao adicional contra as instabilidades da rede eletrica.Ja deve ser de seu conhecimento que a qualidade da energia eletrica distribuida no Brasil nao e 100% limpa, apresentando diversas distorcoes e instabilidades que podem acarretar na perda de um equipamento, como o computador por exemplo. Veja alguns tipos de interferencias presentes na rede eletrica:Um No-break, alem de manter seu computador ligado tempo o suficiente para que voce salve seus arquivos, pode oferecer uma protecao extra contra essas distorcoes, disponibilizando uma energia mais limpa em sua saida. Mas o nivel de protecao e funcionalidade vai depender do tipo do No-break, e em alguns casos ao inves de proteger, pode prejudicar.Por este motivo, e importante que voce conheca como funciona e como um No-break pode ser util para voce, ajudando a decidir por qual modelo tera o melhor Custo x Beneficio para seu uso.Tipos de No-break A primeira coisa a ser esclarecida sobre os No-breaks e que eles se dividem em duas classes, os Offline, em que o inversor permanece desativado durante o funcionamento normal da rede eletrica, mas no caso de falta de energia, ele leva um curto tempo para ser ativo, e durante este tempo o computador e desalimentado e pode causar danos como ja foi explicado neste artigo do Oficina da Net.Em modelos Online o inversor permanece ativo e nao leva tempo alguma para fazer a troca da fonte de alimentacao.No-break Standby (Offline)E o mais barato e vendido, comum em computadores pessoais. Ele possui uma chave de transferencia programada para selecionar a entrada CA (Corrente Alternada) da rede eletrica como fonte de energia primaria. No caso de falta de energia, essa chave comuta para o modo de bateria/inversor para continuar alimentando as saidas.Neste sistema, o inversor somente e ligado com a falta de energia, por isso e chamado Standby (ou Offline). Entre seus principais beneficios podemos citar o baixo custo, alta eficiencia e o tamanho reduzido. Se for de boa construcao pode ainda oferecer protecao adequada contra ruidos e surtos provenientes da rede eletrica.Abaixo voce pode conferir o diagrama de funcionamento deste modelo, onde a linha continua representa a alimentacao primaria, e a linha tracejada o sistema bateria/inversor utilizado para alimentacao do sistema durante a falta de energia.Esse sistema possui um tempo de comutacao de 5 a 10 ms, e normalmente oferece um tipo de onda quadrada na saida.No-break Linha Interativa (Line Interactive)Este e o design utilizado frequentemente por servidores de pequenas empresas, web e departamentais. Neste sistema, o inversor de bateria para alimentacao CA esta sempre conectado a saida do no-break. Desta