sinalizacao adotado;k) detalhe da succao da bomba de incendio;l) especifi cacao dos chuveiros automaticos;m) quadro do sistema de gases e liquidos infl amaveis e combustiveise outros.II Detalhes especifi cos que devem constar naplanta de acordo com a medida de segurancaprojetada para a edifi cacao e areas de risco,constante nas respectivas Instrucoes Tecnicas:capitulo capitulo 1 50 1 50 2/28/05 3 2/28/05 3:35:11 PM :35:11 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos511) Acesso de viatura na edifi cacao e areas derisco (IT no 06):a) largura e altura do portao de entrada e da via deacesso;b) indicacao do peso suportado pela pavimentacao davia em quilograma-forca (kgf);c) localizacao da placa de advertencia de desobstrucaoda via de acesso para emergencia;d) indicacao da altura minima livre, quando for o caso;e) indicar o retorno para as vias de acesso com mais de45 m de comprimento;f ) largura e comprimento da faixa de estacionamento;g) indicacao da porcentagem de inclinacao da faixa deestacionamento;h) nota indicando que a faixa de estacionamento devefi car livre de postes, paineis, arvores ou outro tipode obstrucao;i) localizacao da placa de proibicao na faixa de estacionamento das viaturas do Corpo de Bombeiros.2) Separacao entre edifi cacoes (IT no 07):a) para as edifi cacoes objetos de calculo:I. indicar a distancia de outras edifi cacoes;II. indicar a ocupacao;III. indicar a carga de incendio;IV. indicar as aberturas nas fachadas;V. indicar a fachada da edifi cacao consideradapara o calculo de isolamento de risco;VI. parede corta-fogo de isolamento de risco;VII. juntar o memorial de calculo de isolamentode risco.3) Seguranca estrutural nas edifi cacoes (IT no 08):a) constar o tempo requerido de resistencia aofogo (TRRF) das estruturas em nota ou legendae no memorial de construcao, independente dotipo de estrutura;b) identifi car os tipos de estruturas (em memorialde construcao e no formulario de segurancacontra incendio);c) identifi car em planta as areas das estruturas protegidas com material resistente ao fogo e, se foro caso, os locais isentos de revestimento, conforme Anexo A da IT no 08.4) Compartimentacao horizontal e compartimentacao vertical (IT no 09):a) indicar as areas compartimentadas e o respectivoquadro de areas;b) indicar o isolamento proporcionado:I. aba horizontal;II. aba vertical;III. afastamento de aberturas perpendiculares aparede corta-fogo de compartimentacao;c) indicar o tempo de resistencia ao fogo dos elementos estruturais utilizados;d) indicar os elementos corta-fogo:I. parede corta-fogo de compartimentacao;II. vedador corta-fogo;III. selo corta-fogo;IV. porta corta-fogo.5) Controle de materiais de acabamento e revestimento (IT no 10):Indicar nos respectivos cortes ou em notas especifi cas, asclasses dos materiais de piso, parede, teto e forro, correspondentes a cada ambiente, conforme Anexo Q.6) Saidas de emergencias (IT no 11):a) detalhes de degraus;b) detalhes de corrimaos;c) detalhes de guarda-corpos;d) largura das escadas;e) detalhe da ventilacao efetiva da escada de seguranca (quando houver);f ) largura das portas das saidas de emergencia;g) indicar barra antipanico (quando houver);h) casa de maquinas do elevador de emergencia(quando houver exigencia);i) antecamaras de seguranca (quando houver exigencia);j) indicar a lotacao do ambiente quando se tratarde local de reuniao de publico, individualizando alotacao por ambiente.7) Dimensionamento de lotacao e saidas deemergencia em centros esportivos e de exibi-cao (IT no 12):a) larguras das escadas, acessos e portas das saidasde emergencia;b)