Material de revestimento acustico inflamavel esta entre as causas fundamentais do incendio. Conselho sugere alteracao nas normas tecnicas. Gustavo JazraO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) divulgou o resultado da pericia feita na Boate Kiss, em Santa Maria. Segundo o relatorio tecnico, uma combinacao de fatores teria contribuido para a morte de pelo menos 237 pessoas na casa noturna durante o incendio que aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro.De acordo com o relatorio, as causas fundamentais para a ocorrencia do incendio foram a realizacao do show com componentes pirotecnicos em associacao ao uso de material de revestimento acustico inflamavel, localizado na zona do palco. Alem dessas, a falha no acionamento dos extintores, assim como a dificuldade de evacuacao, a ausencia de um sistema para drenagem da fumaca e utilizacao de materiais inadequados teriam influenciado a propagacao da chama e determinado o acontecimento da tragedia.Durante entrevista coletiva para a divulgacao do laudo, o conselho afirmou que um projeto de seguranca contra incendio, por profissional habilitado e com formacao especifica, teria evitado a maioria das falhas do estabelecimento e diminuido a dimensao do acontecimento. Segundo o relatorio, "ao contrario de outros paises, nossa legislacao sobre controle de fumaca e dos materiais de revestimento e bastante limitada. Faltam algumas normas brasileiras especificas (sendo necessario muitas vezes fazer referencia a normas ISO, NFPA ou aos Eurocodes) e, pior, muitas legislacoes municipais e estaduais, inclusive a gaucha, nao atentam para esse aspecto".O relatorio recomenda, ainda, uma serie de acoes para que o episodio de Santa Maria nao volte a se repetir, incluindo a alteracao nas normas para materiais de isolamento acustico. Outras, como a elaboracao de um codigo estadual contra incendio e panico e criacao de forcas-tarefa para analise da legislacao, tambem foram sugeridas.Revestimento acusticoAmostras do forro acustico da Boate Kiss foram coletadas para determinar sua composicao e o comportamento do fogo. "Pelas informacoes disponiveis ate o momento, o material usado e altamente inflamavel, contem poliuretano em sua formulacao, libera gases toxicos e nao contem retardadores de chama", diz o relatorio. Conforme estabelecido pela Lei Municipal 3.301, o uso de materiais inflamaveis e toxicos e vedado, invalidando o uso do revestimento acustico utilizado na casa noturna. O diretor presidente da Associacao Brasileira para a Qualidade Acustica (ProAcustica), o engenheiro civil David Akkerman, explica que, independentemente de ser acustico ou nao, todos os materiais precisam garantir a seguranca do local. "Hoje e inaceitavel instalar qualquer tipo de material combustivel ou inflamavel em uma sala publica de qualquer natureza", disse.Sendo assim, espumas de poliuretano, las minerais, las de poliester e Politereflanato de Etileno (PET), que sao os materiais comumente usados para condicionamento acustico em locais publicos, respondem a NBR 9442 - Materiais de construcao - Determinacao do indice de propagacao superficial de chama pelo metodo do painel radiante - Metodo de ensaio, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). "Ha uma norma americana, a ASTM E 662, que testa a densidade otica de fumaca produzida pela queima do material", afirma Akkerman. As duas normativas, a brasileira em vigor desde 1986, que