O Sr. Joao adquiriu um sitio, porem, como nao dispunha de tempo para zelar de toda a sua extensao, ele resolveu que iria lotear esse terreno. Ele entao procurou-me para se informar a respeito de como seria feito todo o processo de infra-estrutura do loteamento. Em primeiro lugar, fomos ao cartorio de registros para verificar a documentacao do terreno, como estava tudo em ordem, solicitamos as copias necessarias da escritura e seguimos para a prefeitura da cidade. Na prefeitura, apresentamos o projeto de como seria loteado o terreno e quais os tipos de infra-estrutura seriam fornecidos, como saneamento basico e pavimentacao nas ruas com pedra irregular. Recebemos entao a viabilidade da prefeitura para que o terreno fosse loteado.O proximo passo, ate onde minha empresa ficou responsavel, era o projeto e execucao da rede de abastceimento de agua fria. Para projetar a rede de abastecimento primeiro foi necessario obter um projeto de todo o loteamento com as curvas de nivel, bem como o projeto de situacao do loteamento em relacao a cidade, para que fosse determinado o local da interligacao da nova rede a preexixtente.Tendo os projetos em mao, enviei um pedido de viabilidade tecnica a companhia de saneamento, que aceitou o pedido. Comecei entao a elaborar o projeto, sendo que este deveria atender a todas as especificacoes, segundo a norma da ABNT e conter os seguintes topicos:a) a rede deve ser projetada nos dois lados da rua, no passeio, nao sendopermitido ligacoes em travessias;b) o diametro minimo a ser utilizado na rede de distribuicao deve ser DN50 mm, salvo quando a SANEPAR especificar diametro menor;c) o material a ser utilizado deve ser homologado pela SANEPAR. Emtravessias aereas, sera obrigatoria a utilizacao de tubulacao de ferroductil;d) devem ser previstos registros de manobra em pontos que facilitemfuturas manutencoes e registros de descarga nos pontos mais baixos decada setor de manobra, de acordo com a NBR 12218 e orientacoes da13SANEPAR. Os registros deverao ser em ferro fundido com bolsa, cabecotee junta elastica;e) devem ser respeitadas as seguintes distancias da rede em relacao aoalinhamento predial: 0,60 m para condominios e conjuntos habitacionais e0,75 m para loteamentos;f) o recobrimento minimo da rede de agua deve ser de 0,80 m no passeioe 1,10 m na rua;g) se houver exigencia da implantacao de hidrantes por orgao competente,proceder de acordo com o Regulamento de Prevencao de Incendio doEstado do Parana;h) o abrigo para registros deve ser em manilha de barro de diametro DN250 mm ou poco de visita, diametro 60 cm, conforme orientacao da SANEPAR;i) devem ser adotados os seguintes parametros para estimativa de calculo: consumo per capita:- residencias padrao popular= 100 l/hab.dia;- residencias padrao medio= 150 l/hab.dia;- residencias padrao alto= 250 l/hab.dia;taxa de ocupacao: 5 hab/econ; coeficiente do dia de maior consumo k1 = 1,2;coeficiente da hora de maior consumo k2 = 1,5;limite para perda de carga na rede de abastecimento de agua:10m/km;j)prever valvula redutora de pressao (VRP), ou estacao elevatoria, quandoas pressoes ficarem fora daquelas previstas na norma tecnica da ABNTNBR 12218: pressao dinamica minima de 10 mca e pressao estaticamaxima de 50 mca;k) a rede deve ser