Tabelas fornecidas pelo Professor Leandro. Aquecedor solar para ResidenciasUm sistema basico de aquecimento de agua por energia solar e composto de coletores solares (placas) e reservatorio termico (Boiler). Para que seu sistema de aquecimento solar funcione corretamente e lhe proporcione conforto e economia de energia, observe os tipos de sistemas abaixo e como deve ficar sua instalacao.Sistemas por Circulacao Natural (Termosifao) Em sistemas de aquecimento solar com circulacao natural ou termossifao, a circulacao de agua entre os coletores e o reservatorio ocorre sem o auxilio de uma bomba hidraulica, para que isso ocorra e necessario que a instalacao respeite alguns criterios:Avaliar a orientacao e a area disponivel no local onde irao ser instalados os coletores solares.Os coletores solares deverao estar orientados sempre para o Norte Geografico ou com um desvio de no maximo 20o.A instalacao pode ser feita diretamente sobre o telhado que normalmente possui uma inclinacao de 17o (30%) ou fixados em suportes para deixa-los com a inclinacao ideal da sua localidade que e igual a latitude + 10o.Respeitar os seguintes parametros.As placas coletoras sao responsaveis pela absorcao da radiacao solar. O calor do sol, captado pelas placas, e transferido para a agua que circula no interior de suas tubulacoes de cobre.O reservatorio termico, tambem conhecido por Boiler, e um recipiente para armazenamento da agua aquecida. Sao cilindros de cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente com poliuretano expandido sem CFC, que nao agride a camada de ozonio. Desta forma, a agua e conservada aquecida para consumo posterior.A caixa de agua fria alimenta o reservatorio termico, mantendo-o sempre cheio. Em sistemas convencionais, a agua circula entre os coletores e o reservatorio termico atraves de um sistema natural chamado termossifao. Nesse sistema, a agua dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a agua no reservatorio. Assim a agua fria empurra a agua quente gerando a circulacao. Esses sistemas sao chamados da circulacao natural ou termossifao. Vista frontal do sistema termosifao com instalacao do boiler na condicao de horizontal de nivel.Sistema de Aquecimento Solar de Nivel - Sauna Life Sistema de Aquecimento Solar de Nivel - Soletrol O sistema de circulacao forcada segue a seguinte configuracao:Ja um sistema de aquecimento solar bombeado, nao e necessario que o coletor esteja abaixo do reservatorio, pois quem promove a circulacao de agua entre os coletores e o reservatorio e a bomba hidraulica.O funcionamento da bomba e controlado pelo CDT - Controlador Diferencial de Temperatura - que avalia o momento correto para ligar o sistema. Ainda sim alguns parametros sao importantes para o seu funcionamento:Avaliar a orientacao e a area disponivel no local onde irao ser instalados os coletores solares.Os coletores solares deverao estar orientados sempre para o Norte Geografico ou com um desvio de no maximo 20o.A instalacao pode ser feita diretamente sobre o telhado que normalmente possui uma inclinacao de 17o (30%) ou fixados em suportes para deixa-los com a inclinacao ideal da sua localidade que e igual a latitude + 10o. K2 - SISTEMA ANTI-CONGELAMENTONos meses de inverno, muitos locais do Brasil estao sujeitos a temperaturas extremamente baixas fazendo com a agua