que atendem e recebem criancas pequenas,instalacoes que atendem e recebem pessoas idosas e/ou com dificuldade delocomocao e instalacoes que alimentam equipamentos vitais para manutencao davida das pessoas enfermas? No primeiro grupo estao creches,bercarios, escolas maternais e outros locais que atendem criancas queengatinham, estao comecando a andar ou ja andam bem e que, acima de tudo, comoqualquer crianca, sao extremamente curiosas e ativas. No segundo grupo, temos osasilos, clinicas de repouso e demais locais que recebem e cuidam daqueles queja atingiram a maturidade e que podem ter limitacoes de mobilidade em funcao daidade avancada.No terceiro grupo, estao osestabelecimentos assistenciais de saude em geral, mas, no ambito deste artigo,vamos tratar dos chamados homecares, ou seja, casas, sobrados eapartamentos que, por necessidade, tem parte de sua area transformada emquartos de hospitais que muitas vezes lembram um CTI (centro de terapiaintensiva). Esta pratica de homecare e adotada em muitos paises comoopcao mais barata e humana no tratamento de pacientes com doencas graves quecondicionam a sustentacao da vida a ligacao a aparelhos e equipamentosgeralmente eletroeletronicos. Note que este caso nao escolhe idade das pessoas,incluindo desde recem-nascidos ate pessoas muito idosas que tem suas vidasdependendo do funcionamento adequado de uma maquina.Os tres grupos tratados nesteartigo tem necessidades muito parecidas em relacao as instalacoes eletricas: seguranca,acessibilidade e qualidade. Em outras palavras, todas as instalacoeseletricas que atendem aos tres grupos tem de estar adequadas as necessidadesespecificas de cada tipo de usuario. Vejamos cada caso.SegurancaCriancas muito pequenas saotambem muito curiosas. Exploram cada cantinho do local em que estao e tem umacuriosidade especial por buracos. Nao importa se buracos redondos,retangulares, triangulares, ou seja la qual formato tiverem. Alem disso, adorammovimentar objetos para cima e para baixo (chacoalhar) e nao podem ver umaporta aberta que la vao elas espiar e tocar em tudo o que puderem no novo localdescoberto. Uma pequena traducao destescomportamentos tao naturais das criancas pequenas para a linguagem dasinstalacoes eletricas e a pratica de nao deixar tomadas ao alcance das criancaspequenas que engatinham ou que ainda sao de baixa estatura. Cabe ao projetistae ao instalador de uma creche, por exemplo, prever tomadas numa altura de, pelomenos, 1,2 metro, que ficam fora do alcance das maos de uma crianca pequena,mesmo com o braco esticado. A mesma recomendacao de altura vale para osinterruptores, que devem ficar fora do alcance dos baixinhos, pois elesadoram ligar-desligar-ligar-..... os interruptores, o que, em algum momento,pode significar algum problema para quem manusear tal dispositivo. Alem destesaspectos, vale lembrar que os quadros eletricos e caixas em geral devem sempreter portas e tampas com dificil remocao, evitando assim que as criancas tenhamacesso as partes vivas e fiquem sujeitas aos enormes riscos de choqueseletricos. Nem e preciso mencionar a importancia fundamental da existencia noslocais que recebem criancas de uma adequada infraestrutura de aterramento(eletrodos, condutores de protecao, tomadas com contato de aterramento, etc.) eo uso de DRs de alta sensibilidade (se possivel, com correntes de sensibilidadede 10 mA ao inves do tradicional 30 mA que e o valor indicado pela ABNT NBR5410).A seguranca da instalacaoeletrica para o segundo grupo, das casas de repouso, tem a ver com a protecaocontra contatos indiretos,