prediais e erros frequentes de execucao. Em consequencia, a prevencao contra o surgimento de patologias nos sistemas prediais hidraulicos e sanitarios deve considerar as suas principais origens, ou seja, os respectivos projetos e execucao. Projetos deficientes geralmente estao associados a falhas de concepcao sistemica, a erros de dimensionamento e ao proverbial descumprimento ou inobservancia de prescricoes legais, regulatorias e normativas, particularmente das normas tecnicas correlatas da ABNT.AECweb - Como evitar e como eliminar essas patologias?Knipper - A eliminacao de cada patologia manifesta no sistema hidraulico de uma edificacao existente requer uma solucao especifica, depois de ser devidamente identificada e caracterizada, determinada a sua causa e previstas as suas consequencias. Este trabalho geralmente resulta na emissao de um laudo tecnico por um profissional especializado, que engloba a recomendacao e o detalhamento das acoes corretivas adequadas. Isto porque pode existir mais de uma solucao para um dado problema, e somente um profissional experiente sabera prescrever a medida corretiva mais conveniente, considerando as peculiaridades da patologia e da propria edificacao.AECweb De um exemplo...Knipper - A eliminacao do problema do retorno de espuma atraves de ralos sifonados das lavanderias dos apartamentos situados no 1o e 2o andares de um edificio alto, causado pelo fenomeno da sobrepressao, pode ser solucionada de diversas formas, sendo uma delas a mais indicada para o caso em questao:- desligamento do ramal de esgoto do ralo sifonado do tubo de queda original e ligacao em novo tubo de queda, devidamente ventilado, a ser instalado;Figura 16 Despejo de esgoto dos pavimentos afetados em tubo de queda separado- instalacao de tubo ventilador secundario em local adequado no ramal de esgoto da caixa sifonada;Figura 17 Insercao de tubo ventilador primario a jusante de ralo sifonado- Instalacao de dispositivo anti-refluxo na caixa sifonada convencional;Figura 18 Dispositivo anti-refluxo de caixa sifonada- substituicao das conexoes da base do correspondente tubo de queda para atenuacao da mudanca brusca de direcao do escoamento liquido;Figura 19 Conexoes recomendadas e contra-indicadas para evitar retorno de espumaFigura 20 Joelho de 90 indesejavel em base de tubo de queda conduzindo liquidos potencialmente geradores de espuma- aumento da secao do subcoletor subsequente ao tubo de queda que recebe os despejos do ralo sifonado, por onde se da o retorno de espuma;Figuras 21 e 22 Aumento da secao do subcoletor subsequente a base do tubo de queda- adocao de caminho alternativo para o escoamento de ar associado ao escoamento liquido na base do tubo de queda (conhecido como jump);Figuras 23 e 24 Adocao de jump em base de tubo de quedaFigura 25 Jump em base de tubo de queda- instalacao de tubo ventilador de alivio em local adequado na base do tubo de queda sujeito a sobrepressao ou no inicio do correspondente subcoletor; etc.Figuras 26 e 27 Ventilacao da base do tubo de queda (esq.) e do inicio do subcoletor (dir).AECweb - O sistema hidraulico pode ser tornar o vilao da acustica num edificio. Por que?Knipper - Ha varias fontes de ruido provenientes dos sistemas prediais hidraulicos e sanitarios numa edificacao, nem todas de facil identificacao. Nas tubulacoes de distribuicao de agua fria podem ocorrem chiados