e o de carros de transporte de roupa limpa,ou carros-prateleiras de roupa limpa, sao atribuicoes da Arquitetura Hospitalar.Os carros utilizados em hoteis nao devem ser introduzidos em hospitais, pois, o saco receptor de roupa suja, aberto e aroupa limpa exposta em prateleiras, ambos manuseados indistintamente pelo mesmo operador, nao atendem as precaucoesbacteriologicas e outras, requeridas por instituicoes de saude.6. AMBIENTESASSEPTICOS6.1 - Ar CondicionadoO ar condicionado destina-se a suprir ambientes com ar tratado para assegurar a sua assepsia, dar conforto aspessoas ou otimizar o funcionamento de equipamentos; taisobjetivos, muitas vezes, nao sao alcancados por inadequado planejamento. O projeto deve possibilitar condicoes para aotimizacao do sistema. Existem instalacoes destinadas a ambientes assepticos que acabam produzindo efeito contrario. Concorrem para isso a concepcao impropria, execucao sem a devidatecnica, filtros inadequados, filtros impossibilitados de remocao e troca, por falta de provisao de espaco e acesso, caixas de filtros desprovidas de manometro para indicar quando os filtros se encontram saturados, uso de plenum para retorno do ar, ao inves de duto; bandeja evaporadora exposta e localizada a jusante dos filtros, portanto, fora de sua protecao, favorecendo cultura de Legionellas e outras Water-bacterias e outros.O sistema Fancoil, individualizado por ambiente aoinves do sistema de condicionamento simultaneo para mais deum recinto evita que odores e gases anestesicos residuais passem de uma sala para outra.Condicionadores de janela, dotados de filtros precarios,por imposicao construtiva, abrigam patogenos potencialmentecontaminantes e oferecem condicoes de calor e umidade propicios a cultura de microorganismos.6.2 - ForrosTetos de sala de operacao e similares devem ser continuos, contra-indicando-se forros falsos removiveis, que possamdesprender poeiras e particulas sobre o campo operatorio. Alaje de forro conviria que fosse macica, e nao mista, a fim depoder comportar as multiplas aberturas: luminarias, focos,anemostatos e outros.6.3 - Trilhos e Suportes de SoroTrilhos e suportes de soro, suspensos ao forro, devem serprojetados de forma a impedir acumulo de po e o desprendimento de poeira ou particulas.6.4 - LuminariasEmbutidas na laje do forro ou sobrepostas devem oferecer protecao contra deposicao de poeira, inclusive sobre lampadas, mas de forma a viabilizar a sua manutencao.6.5 - Foco CirurgicoFocos cirurgicos suspensos ao teto, por constituirem superficie propicia ao acumulo de poeiras, devem ser projetadospara ensejar facil limpeza.6.6 - Janelas, Sistema de Escurecimento, PortasEm Salas de Operacao e similares uma das maneiras deeliminar superficies salientes, coletoras de poeira, consiste emrecorrer ao sistema de vidro colado ao caixilho, criando assimsuperficie totalmente lisa, de facil limpeza.Para o escurecimento de Salas de Cirurgia, de raio "X" eoutras pode-se optar pelo sistema de laminas externas acionadas por alavanca interna, ou a persiana de laminas estreitas instaladas de permeio a dois vidros e, ainda, ao sistema de persiana ou cortina externa, de enrolar, acionado por mini-motor cilindrico, com comando eletrico interno. O mesmo sistema depersiana de enrolar, motorizado (de maior custo com relacao aoacionado por cadarco convencional), pode ser utilizado em quartos de pacientes e outros. A particularidade reside na higienizacao da face externa da persiana pela parteinterna, bastando para tanto, destravar o painel que fecha acaixa da persiana; a higienizacao e feita a medida que a persiana for sendo enrolada (manual ou eletricamente).As