operacao energetica integrada dos dois aproveitamentos hidreletricos[2].Segundo o Operador Nacional do Sistema Eletrico (ONS) o lago da Usina Hidreletrica de Ilha Solteira, combinado com o lago Usina Hidreletrica de Tres Irmaos, e capaz de armazenar 3,07% do volume represavel pelos reservatorios do Sistema Sudeste/Centro Oeste[4].O vertedouro da usina de Ilha Solteira contem 19 vaos e uma descarga total de 38.300.00 m3/s. As aguas do rio Tiete, afluente do rio Parana, desembocam a montante de Jupia e a jusante da usina de Ilha Solteira, respectivamente. Existe, porem, um desvio para que parte da vazao destes rios possa ser desviada entre os reservatorios de Ilha Solteira e Tres Irmaos com a finalidade de se promover melhor desempenho energetico e controle de afluencias nos aproveitamentos.Pelos trabalhos de alto nivel na preservacao, reproducao e criacao em cativeiros de especies como o jacare-de-papo amarelo, arara caninde, tamandua-bandeira, bugio vermelho, cervo-do-pantanal, lobo-guara, jaguatirica e cachorro-do-mato-vinagre. Possui um parque zoologico com 65 diferentes especies em uma area de 18 hectares, onde os animais sao mantidos em ambientes semelhantes a seus habitats naturais.O Ministerio dos Transportes liberou a construcao de uma eclusa no rio Parana para transpor a barragem de Ilha Solteira na divisa de Sao Paulo com Mato Grosso do Sul. A obra vai tornar navegavel todo trajeto da hidrovia Parana que hoje, depende da hidrovia Tiete para chegar ao extremo sul.A eclusa em Ilha Solteira vai permitir que a hidrovia Parana seja padronizada, pois a largura de suas eclusas sao maiores que da hidrovia Tiete e o Porto de Santos ja esta congestionado, sendo necessario que se utilize cada vez mais o Porto Paranagua. Com a eclusa em Ilha Solteira, a hidrovia Parana fica com navegacao padronizada em cerca de 2 mil quilometros.Dados da UHE Ilha SolteiraCondicoes de montanteArea da bacia hidrografica375.460 km2Area do espelho d'agua(N.A.328,00m)1.195 km2Volume morto15.544 x 106m3Volume util5.516 x 106m3Volume reservado para cheia de projeto1.213 x 106m3Barragem de concretoComprimento no coroamento975,00 mBarragem de terraComprimento margem direita3.400 mComprimento margem esquerda1.230 mNiveis caracteristicos de montanteN.A. maximo maximorum329,00 mN.A. maximo util328,00 mN.A. minimo util323,00 mVazao media de longo termo (MLT periodo 1931 - 2005)5.206 m3/sVazao defluente maxima media diaria observada (09/02/83)27.337 m3/sCondicoes de jusanteN.A. maximo maximorum286,05 mN.A. maximo281,20 mN.A. minimo280,00 mVazao maxima dos vertedores (N.A. 329,00 m)37.900 m3/sVazao turbinada nominal total da usina7.960 m3/sUnidades geradoras - turbinasTipoFrancisTurbinas instaladas20Potencia nominal unitariaUnidades 1 a 4181.000 kWUnidades 5 a 10, 12, 14, 15, 17 e 18175.000 kWUnidades 11, 13, 16, 19, e 20179.000 kWQueda de referencia41,50 mEngolimento maximo502 m3/sUnidades geradoras - geradoresTipoUmbrellaPotencia nominal unitaria-Geradores 1 a 4176.000 kWGeradores 5 a 10, 12, 14, 15, 17 e 18170.000 kWGeradores 11, 13, 16, 19 e 20174.000 kWPotencia nominal total instalada3.444.000 kWOrgaos de descargaComportas de superficie19Dimensoes do vao18,50 x 21,50 mCota da soleira313,00 mCota de topo das comportas de superficie328,30 mDescarga maxima por vao (N.A. 328,00 m)1.804 m3/sDescarga maxima por vao (N.A. 329,00 m)1.995 m3/s