e impede principalmente a energizacao acidental, que pode ser causada por: erros na manobra; fechamento de chave seccionadora; contato acidental com outros circuitos energizados, situados ao longo do circuito; tensoes induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede; fontes de alimentacao de terceiros (geradores); linhas de distribuicao para operacoes de manutencao e instalacao e colocacao de transformadores; torres e cabos de transmissao nas operacoes de construcao de linhas de transmissao; linhas de transmissao nas operacoes de substituicao de torres; ou manutencao de componentes da linha O procedimento adotado oficialmente no Brasil, atraves do item 10.5.1 da NR-10, estabelece que somente sejam consideradas desenergizadas as instalacoes eletricas liberadas para trabalho, mediante procedimentos apropriados, de acordo com a seguinte sequencia: seccionamento; impedimento de reenergizacao; constatacao da ausencia de tensao; instalacao de aterramento temporario com equipotencializacao dos condutores dos circuitos; protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); e instalacao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao. Com isso, a NR-10 define todos os passos que devem ser adotados para que uma instalacao seja considerada desenergizada. Alem disso, reconhece no item 10.5.3 que podem existir razoes, em funcao das peculiaridades de cada situacao, para que as medidas constantes nas alineas apresentadas sejam alteradas, substituidas, ampliadas ou eliminadas. Neste caso devem ser desenvolvidos procedimentos especificos que garantam a manutencao do mesmo nivel de seguranca originalmente preconizado - sem isto as alteracoes nao poderao ser feitas. Esse procedimento devem ser previamente elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado e autorizado. Nao e admitida a alteracao, substituicao, ampliacao ou eliminacao de qualquer medida durante a execucao dos trabalhos. O procedimento de desenergizacao, definido no item 10.5.1 pela NR-10, e generico e visa evitar a reenergizacao. Para que a desenergizacao possa ser realizada de maneira eficaz pelos trabalhadores responsaveis por esta tarefa, devem ser elaborados procedimentos especificos para cada tipo de instalacao, em atendimento ao item 10.11.1 da mesma norma. Esse procedimento tem de descrever claramente como o trabalhador responsavel pela desenergizacao deve realizar a tarefa, assim como as medidas de controle (EPIs e EPCs) a serem usadas em cada passo. Os profissionais que executam a tarefa de desenergizar a instalacao devem ser autorizados a trabalhar com instalacoes eletricas energizadas, de acordo com o capitulo 10.8 da NR-10. Um aspecto muito importante a ser recordado e que, durante o procedimento de desenergizacao, a instalacao esta desligada. enquanto nao forem executadas todas as etapas do procedimento, a instalacao nao e considerada desenergizada. O estado de instalacao desenergizada deve ser mantido durante a execucao das atividades. Para a reenergizacao, a NR-10 estabelece passos a serem seguidos (o inverso do procedimento de desenergizacao) no item 10.5.2 a saber: retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos; retirada da zona controlada de todos os trabalhadores nao envolvidos no processo de desenergizacao; remocao do aterramento temporario, da equipotencializacao e das protecoes adicionais; remocao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao; e destravamento, se houver, e religacao dos dispositivos de seccionamento. Em funcao da importancia da desenergizacao de uma instalacao na garantia da seguranca e saude dos trabalhadores que intervem em instalacoes eletricas, deve-se considerar a