Utilizacao de Tubulacao de Aco Galvanizado de Diametro Nominal de 50 mm; Instrucao Tecnica N.o CB-014-33-00: Dimensionamento de Lotacao e Saidas de Emergencia em recintos de eventos desportivos e de espetaculos Artistico-Culturais. PROJETO DE PREVECAO DE INCENDIOSO projeto de protecao contra incendios deve nascer juntamente com o projeto de arquitetura, levando em conta as distancias para serem alcancadas as saidas, as escadas (largura, dimensionamento dos degraus, controle de fumaca, corrimaos, resistencia ao fogo etc), a combustibilidade e a resistencia ao fogo das estruturas e materiais de acabamento, a vedacao de aberturas entre pavimentos adjacentes, as barreiras para evitar propagacao de um compartimento a outro, o controle da carga incendio e a localizacao dos demais sistemas contra incendios.O primeiro passo a ser dado e a classificacao das ocupacoes. Ele determina os tipos de sistemas e equipamentos a serem executados na edificacao; a partir dai devem ser pesquisadas as Normas Tecnicas Brasileiras Oficiais para complemento do referido Decreto. E importante, tambem a consulta a Prefeitura Municipal, pois podem existir exigencias locais.Os riscos considerados sao chamados de "A", "B" e "C", ou seja leve, medio e pesado que sao determinados com base na "Tarifa Seguro Incendio" do Instituto de Resseguros do Brasil. Existe um indice de ocupacoes que indicam uma rubrica e sub rubrica, de acordo com a rubrica e determinado o risco: ate 2 risco "A", 3 a 6 risco "B", 7 a 13 risco "C".ERROS DE PROJETO MAIS FREQUENTESUm projeto de protecao contra incendio deve iniciar-se juntamente com o projeto de arquitetura e perfeitamente integrado com o de estrutura, hidraulico, eletrico, etc.Um bom projeto deve contar com protecao passiva (contencao da propagacao vertical e horizontal), ativa (equipamentos de combate), sistemas de alarme, pessoal treinado e principalmente saidas de emergencia com iluminacao de seguranca adequada. E muito importe a limitacao da carga de materiais combustiveis no interior da edificacao. sistema de iluminacao de emergencia - NBR 10898:o dificuldade de diferenciacao entre aclaramento e balizamento. A primeira e a luminosidade minima para observacao de objetos e obstrucoes a passagem; a segunda e a indicacao clara e precisa da saidas e do sentido de fuga ate local seguro;o nao previsao de pontos de luz nas mudancas de direcao, patamares intermediarios de escadas e acima das saidas;o quando adotado gerador, deve manter condicoes identicas aos sistemas alimentados por baterias (tempo de autonomia, localizacao dos pontos de luz, altura, potencia, funcionamento automatizado aceitando-se partida ate 15 segundos - no conjunto por baterias admite-se ate 5 segundos);sistema de alarme - NBR 9441: localizacao do painel central em locais como depositos, sob escadas onde nao ha pessoas frequentemente ou isolados, de forma que nao possam notar o aviso desencadeado dos acionadores destacados e tomar as providencias necessarias imediatamente; ideal seria que houvesse ate telefone com linha externa nas proximidades para acionamento imediato do Corpo de Bombeiros; falta de acionadores manuais onde ha deteccao automatica (uma pessoa pode observar o surgimento de um foco de incendio e nao pode ficar esperando o sistema automatico entrar em funcionamento, mas acionar o ponto manual imediatamente); sistema de hidrantes: localizacao de registro de recalque