NR 23 - PROTECAO CONTRA INCENDIOSA protecao contra incendios e uma das Normas Regulamentadoras que disciplina sobre as regras complementares de seguranca e saude no trabalho previstas no art. 200 da CLT.O referido artigo, especificamente no inciso IV, dispoe sobre a protecao contra incendio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigencias ao especial revestimento de portas e paredes, construcao de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de facil circulacao, corredores de acesso e saidas amplas e protegidas, com suficiente sinalizacao.Todos os locais de trabalho deverao possuir:a) protecao contra incendio;b) saidas suficientes para a rapida retirada do pessoal em servico, em caso de incendio;c) equipamento suficiente para combater o fogo em seu inicio;d) pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.SAIDAS DE EMERGENCIAOs locais de trabalho deverao dispor de saidas, em numero suficiente e dispostas, de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandona-los com rapidez e seguranca, em caso de emergencia.A largura minima das aberturas de saida devera ser de 1,20m (um metro e vinte centimetros).O sentido de abertura da porta nao podera ser para o interior do local de trabalho.Onde nao for possivel o acesso imediato as saidas, deverao existir, em carater permanente e completamente desobstruidos, circulacoes internas ou corredores de acesso continuos e seguros, com largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros).Quando nao for possivel atingir, diretamente, as portas de saida, deverao existir, em carater permanente, vias de passagem ou corredores, com largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sempre rigorosamente desobstruidos.As aberturas, saidas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direcao da saida.As saidas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, nao se tenha de percorrer distancia maior que 15m (quinze metros) nos de risco grande e 30m (trinta metros) de risco medio ou pequeno.Estas distancias poderao ser modificadas, para mais ou menos, a criterio da autoridade competente em seguranca do trabalho, se houver instalacoes de chuveiros sprinklers, automaticos, e segundo a natureza do risco.As saidas e as vias de circulacao nao devem comportar escadas nem degraus; as passagens serao bem iluminadas.Os pisos, de niveis diferentes, deverao ter rampas que os contornem suavemente e, neste caso, devera ser colocado um "aviso" no inicio da rampa, no sentido do da descida.Escadas em espiral, de maos ou externas de madeira, nao serao consideradas partes de uma saida.PORTAS - CONDICOES DE PASSAGEMAs portas de saida devem ser de batentes, ou portas corredicas horizontais, a criterio da autoridade competente em seguranca do trabalho.As portas verticais, as de enrolar e as giratorias nao serao permitidas em comunicacoes internas.Todas as portas de batente, tanto as de saida como as de comunicacoes internas, devem:a) abrir no sentido da saida;b) situar-se de tal modo que, ao se abrirem, nao impecam as vias de passagem.As portas que conduzem as escadas devem ser dispostas de maneira a nao diminuirem a largura efetiva dessas escadas.As portas de saida devem ser dispostas de maneira a serem visiveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstaculo,