pessoas com experiencia e conhecimentos relevantes. Controle de Fontes de EnergiaUm sistema de controle eficaz de fontes de energiaenvolve:a) Aidentificacao dos sistemas principais de energia e outras fontes de materiais que poderiam alimentar umincendio (calor, eletricidade, fluidos hidraulicos, hidrocarbonetos, etc.). b) Aidentificacao e marcacao dos controles principais para parada rapida dossistemas afetados durante a situacao de emergencia. c) Aidentificacao em procedimentos de emergencia, da localizacao de controles criticosde fontes de energia. d) Comunicacaoe treinamento para o pessoal da supervisao manutencao e outros apropriados. e) Procedimentos para assegurar a parada completade operacoes ao longo de todo o periodo da emergencia.f) Procedimentospara retomada ao estado normal. A rapida identificacao de dispositivos de controleprincipal, em uma emergencia, pode ser vital. A pintura destes dispositivos, emcores distintas, permite a confirmacao rapida destes. Tanto a codificacao decores como a etiquetagem sao necessarias.Os tipos de dispositivos de controle podem incluir:a) valvulas;b) chaves;c) niveis;d) travas;e) paradasde emergencia. Sistemas de Protecao e ResgateSistemas de supressao de incendio, sistemas de deteccao e alarme de perigo, sistemas de limpeza e resposta a vazamento, sistema de forca e iluminacao de emergencia e outros equipamentos de emergencia e resgate devem existir.Identificar os perigos de incendio presentes na empresa e incluir uma analise dos tipos de classe, numero de sistemas e meio de extincao mais apropriado aos riscos levantados. Requerimentos estatutarios/legais devem tambem ser identificados e tratados. Areas de consideracao:a) Extintoresde Incendiou Meio de extincao/classificacao de incendiopotencial; u Numero requerido de cada tipo de extintor; u Local do extintor; u Teste e manutencao; u Treinamentos e exercicios; u Limitacao de extintores portateis.b) Sistemasde Extincao/Supressao de Incendiosu Sistema sprinkler, diluvio, enchente/monitor,etc.; u Adequacao ao risco; u Tipo de sistema: molhado/seco; u Fonte de agua: fonte/pressao; u Tipos de cabeca; u Tubulacoes: dimensao/rota; u Drenagem; u Alarmes/Ativacao; u Servico/Manutencao. Todos os predios e areas deverao ser vistoriados. Inspecionar as larguras das saidas e se todas estao corretamente identificadas.Portas, paredes, teto e exterior deverao ser avaliadosquanto a resistencia ao fogo; uso de material retardante as chamas; uso dematerial retardante de fogo para a cablagem ou passagem de cablagem emcompartimentos protetores (conduites).Avaliacao de todos os projetos e novas mudancas quanto aocumprimento aos padroes de protecao a incendio e seguranca, incluindo este itemem linhas de checagem.Efetuar avaliacao em todas as areas da empresa para se verificar quais areas deveriam ter um sistema de deteccao de incendio. Implantacao de um sistema de acompanhamento de acoes corretivas para se assegurar que todas as deficiencias encontradas sejam corrigidas. Deve incluir:a) Umsistema de classificacao de periodicidade para se avaliar o nivel de risco doperigo ou deficiencia encontrada; b) Umalista de acoes corretivas, tanto de curto como de longo prazo; c) Umperiodo para correcao do perigo (data limite); d) Umadesignacao de responsabilidade para uma pessoa especifica quanto a conclusao;e) Umarevisao periodica das acoes corretivas planejadas ou realizadas. Equipes de EmergenciaAs Equipes de Emergencia incluem Brigada de Incendio, Socorristas, Equipes de Seguranca, etc..Uma equipe de emergencia devera ser estruturada paracuidar do primeiro atendimento a emergencia, controle de incendio utilizandoextintores e equipamentos hidraulicos, controle de vazamentos e socorro.Uma resposta rapida e adequada a incendios e outrasemergencias, antes