em regioes que nao interfiram com vigotas, nervuras e cabos de protensao. Isto, por vezes, requer o reposicionamento de aparelhos sanitarios, cuja alteracao de layout deve ser previamente ajustada com o autor do projeto arquitetonico.Figura 6 Ralo sifonado e travessias de tubulacoes verticais fora das nervuras de lajes pre-moldadasEstes sao apenas alguns exemplos ilustrativos da necessidade de adequacao do projeto de sistemas prediais hidraulicos e sanitarios as peculiaridades de cada sistema construtivo a empregar, o que requer flexibilidade e experiencia do seu autor.AECweb - Qual foi a evolucao recente dos sistemas hidraulicos no pais?Knipper - Neste periodo ocorreu o advento de novos materiais para tubulacoes hidraulicas e sanitarias, a exemplo do polietileno reticulado (PEX), do polipropileno random (PPR) e do aluminio revestido, ainda dependentes de normalizacao nacional.Figuras 7 e 8 -Tubo semi-flexivel de aluminio com revestimento interno e externo de polietileno reticuladoTambem surgiram novas versoes das normas de agua fria (NBR 5626:1998) e de esgoto sanitario (NBR 8160:1999), esta ultima trazendo inovacoes como a possibilidade de supressao da rede de ventilacao secundaria, mediante verificacao da suficiencia da ventilacao primaria, com base no dimensionamento das tubulacoes a partir de vazoes hidraulicas e pneumaticas, obtidas por metodo probabilistico.A atual norma de esgoto tambem permite o emprego de dispositivos de admissao de ar (valvulas de admissao de ar e sifoes autoventilados) em substituicao ao subsistema de ventilacao convencional.Figuras 09 e 10 Valvula de admissao de arFiguras 11 e 12 Sifao autoventiladoA versao em vigor da norma de agua fria passou a exigir protecao sanitaria contra refluxo em todos os pontos de utilizacao, e preve o emprego de quebradores de vacuo atmosfericos e do tipo pressao, isolados ou combinados com valvulas de retencao apropriadas.Figura 13 Quebrador de vacuo tipo pressaoFigura 14 Emprego de quebrador de vacuo tipo pressao em entrada afogada de reservatorioEntretanto, a evolucao mais significativa verificada em anos recentes foi a radical mudanca de paradigma no uso da agua: o conceito de conservacao de agua nas edificacoes, que se desdobra, por um lado, no uso racional da agua e, por outro, no aproveitamento de agua de fontes alternativas em utilizacoes que nao requerem agua tratada, como descargas de bacias sanitarias, rega de jardins e lavagem de pisos.Em consequencia deste novo paradigma, surgiram tecnologias inovadoras como a oferta de equipamentos economizadores de agua, a exemplo de torneiras de fechamento automatico, mecanico ou eletronico, torneiras dotadas de arejadores, restritores de vazao para chuveiros, lavatorios e bides. Neste contexto insere-se a medicao individualizada de consumo em condominios.Figura 15 Restritor de vazao acoplado a engate flexivel de lavatorioPara o emprego de agua nao potavel nas edificacoes, estao disponiveis no mercado equipamentos que possibilitam o aproveitamento de agua de chuva para fins nao potaveis, como filtros mecanicos, tomada dagua flutuante, redutor de velocidade de fluxo e dispositivo para descarte automatico da primeira agua. A ABNT emitiu a norma NBR 15527:2007 versando sobre o aproveitamento de agua de chuva nas edificacoes, que faz exigencias quanto a sua qualidade sanitaria para uso nao potavel.AECweb Qual a natureza das principais patologias apresentados pelos sistemas hidraulicos?Knipper - As patologias apresentadas pelos sistemas prediais