inicialmente, e efetuada pelo atendente uma conferencia na documentacao que compoe o processo, estando de acordo, e protocolado o processo.Uma vez analisado, se estiver de acordo com a legislacao e normas vigentes, o Projeto e devolvido "aprovado" ao interessado, ficando a 1a via arquivada no Corpo de Bombeiros para controle e vistorias.Caso forem constatadas a falta ou irregularidades nas medidas de seguranca, o Projeto Tecnico sera devolvido ao interessado, ou seja, "comunicado" para as correcoes necessarias e, apos, devera ser reapresentado para nova apreciacao.O prazo previsto para analise, a contar do protocolo, e de 30 (trinta) dias, prazo este a ser iniciado a cada reapresentacao do processo, sendo que o criterio e por ordem cronologica de apresentacao.O pagamento do emolumento de analise da direito a quantas analises forem necessarias dentro do periodo de dois anos a contar da data de emissao do primeiro relatorio de irregularidades.Vistoria:Apos a execucao das medidas de seguranca contra incendio, em conformidade com o Projeto Tecnico aprovado, o interessado solicita a vistoria.A vistoria sera realizada por pessoal credenciado da Secao de Atividades Tecnicas do Corpo de Bombeiros que, verificando estar as instalacoes de acordo com o Projeto Tecnico aprovado, providencia a expedicao do "AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB", documento este que servira para instruir os processos junto a Prefeitura Municipal.A validade do AVCB e de um ano para locais que nao foram ainda ocupados, dois anos para locais de reuniao de publico e de tres anos para as demais edificacoes habitadas.O AVCB nao tera valor legal no caso de alteracoes de uso, de ampliacao da area construida ou de modificacao significativa de "lay-out" (com prejuizo no funcionamento dos sistemas e equipamentos de seguranca contra incendio - conforme regras da IT-01).Caso sejam constatadas irregularidades, durante a vistoria, as mesmas serao relacionadas por escrito e entregues ao responsavel pela edificacao, para as providencias de correcao e, uma vez sanadas as irregularidades, o interessado devera solicitar ao Corpo de Bombeiros nova vistoria.O prazo para vistoria e de 30 (trinta) dias, a contar do protocolo do pedido, sendo que a cada nova apresentacao, apos correcoes, inicia nova contagem de prazo, e sempre por ordem cronologica de apresentacao.O pagamento do emolumento de vistoria da direito a realizacao de uma vistoria e dois retornos, caso sejam constatadas irregularidades pelo vistoriador, e o prazo maximo para a solicitacao do retorno e de dois anos, a contar da data da emissao do relatorio de irregularidades.Projeto Tecnico Simplificado (PTS):Com o comprovante do recolhimento do emolumento para PTS (2 UFESP), juntamente com o Projeto Tecnico Simplificado devidamente preenchido (item 6), da-se entrada no processo junto ao protocolo das respectivas unidades. Este processo (PTS) dispensa analise de plantas, ou seja, sera realizada a vistoria, diretamente.Apos o protocolo do Projeto Tecnico Simplificado e os equipamentos ja instalados na edificacao (em geral: extintores, sinalizacao, saidas de emergencia, controle de materiais de acabamento), sera efetuada a vistoria no local por bombeiro da Secao Tecnica que, verificando estarem as medidas de acordo com a legislacao vigente, aprovara a vistoria, emitindo o "AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS -