Por Jorge PaulinoEngenheiroEletricista e de Producao Sala de Despacho de CargaPodemos considerar que o Disjuntor e um dos principais equipamentosna execucao de manobras em um sistema eletrico e tambem na protecao dossistemas, principalmente quando atua por comando de algum rele de protecaoremoto ou, no caso de alguns disjuntores, de disparadores termomagneticos oureles primarios dotados de disparadores acoplados aos disjuntores.O Disjuntor destina-se a interromper ou estabelecer circuitos emsituacoes normais, isto e, em condicoes de manobra, e em situacoes anormais ou emergenciais.Onde houve atuacao da protecao, suas caracteristicas construtivas, o permitemestabelecer ou interromper circuitos em vazio ou em carga, e as vezes, emcondicoes de curto-circuito desde que respeitados os limites de interrupcaonele especificados. E o elemento destinado a isolar do restante do sistema umaregiao atingida por uma falta detectada pela protecao, o disjuntor possui todosesses atributos gracas a dispositivos internos de extincao de arcos eletricosque sempre ocorrem quando se faz a interrupcao de circuitos em carga, ondecircula a corrente eletrica.As principaiscaracteristicas para especificacao de disjuntores sao a corrente nominal,capacidade nominal de interrupcao das correntes de curto-circuito, tempo parainterrupcao da falta, o meio de extincao do arco eletrico, o meio isolante, o tipode mecanismo de operacao a ser utilizado.Disjuntores de alta tensaoOs Disjuntores atualmente contam com as seguintesopcoes de meios de interrupcao do arco eletrico, Sopro magnetico; a Oleo(pequeno e grande volume), a Ar Comprimido, a Vacuo, a SF6 a gas hexafluoretode enxofre - (dupla pressao, unica pressao ou puffer type e auto-extincao)e a Semicondutores.O tempode uso de disjuntores num sistema eletrico submete estes equipamentos aestresses variaveis, que ao longo do tempo podem provocar reducao na suacapacidade de interrupcao, resultando em incertezas quanto a sua realcapacidade nominal de interrupcao. Existe sempre a necessidade de uma avaliacaocriteriosa e por vezes bastante rigorosa dessa reducao de capacidade, visando principalmente ao aumento na confiabilidade dosistema eletrico, bem como tambem numa reducao de custos que possam vir a ocorrerpelo correto tratamento que se contraponha a operacao inadequada dessesequipamentos.Os Disjuntores deaterramento servem para aterrar e curto-circuitar, com uma corrente quasenula, partes da instalacao e equipamentos desligados; geralmente combinam-secom seccionadores, formando uma unidade que devem estar em condicoes deconduzir nao somente a intensidade nominal de corrente mas tambem as correntesde curto circuito que possam se estabelecer no ponto de montagem.Disjuntores de 765 KV - ItaipuEntre os seccionadores e disjuntores de aterramento,dispoe-se frequentemente de um intertravamento alternativo, que, nao obstante,nao exime da obrigacao de comprovar se a tensao e nula antes de se efetuar oaterramento. As ChavesSeccionadoras sao equipamentos exclusivamente de manobra das subestacao; nao podem ser operadasem carga, principalmente por nao possuirem dispositivos de extincao de arcoseletricos que sempre ocorrem em manobras em carga. Dessa forma, as chavesseccionadoras so sao operadas por comando do homem, isto e, nao sao comandadaspor reles de protecao, como pode ocorrer com os disjuntores. Em resumo, as chaves seccionadoras sao vedadas deinterromperem ou estabelecerem circuitos em carga, e, por isso, possuem em suaserie de comando eletrico diversos intertravamentos que as impedem de seremoperadas sem que sejam atendidas as condicoes exigidas por essesintertravamentos. Existem tambem os intertravamentos e bloqueios mecanicos queatuam como protecao adicional em caso de