NR 23 - PROTECAO CONTRA INCENDIOSA protecao contra incendios e uma das Normas Regulamentadoras que disciplina sobre as regras complementares de seguranca e saude no trabalho previstas noart. 200 da CLT.O referido artigo, especificamente no inciso IV, dispoe sobre a protecao contra incendio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigencias ao especial revestimento de portas e paredes, construcao de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de facil circulacao, corredores de acesso e saidas amplas e protegidas, com suficiente sinalizacao.Todos os locais de trabalho deveraopossuir:a) protecao contra incendio;b) saidas suficientes para arapida retirada do pessoal em servico, em caso de incendio;c) equipamento suficiente paracombater o fogo em seu inicio;d) pessoas adestradas no usocorreto desses equipamentos.SAIDAS DE EMERGENCIAOs locais de trabalho deveraodispor de saidas, em numero suficiente e dispostas, de modo que aqueles que seencontrem nesses locais possam abandona-los com rapidez e seguranca, em caso deemergencia.A largura minima das aberturas desaida devera ser de 1,20m (um metro e vinte centimetros). O sentido de abertura da portanao podera ser para o interior do local de trabalho.Onde nao for possivel o acessoimediato as saidas, deverao existir, em carater permanente e completamentedesobstruidos, circulacoes internas ou corredores de acesso continuos eseguros, com largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros).Quando nao for possivel atingir,diretamente, as portas de saida, deverao existir, em carater permanente, viasde passagem ou corredores, com largura minima de 1,20m (um metro e vintecentimetros) sempre rigorosamente desobstruidos.As aberturas, saidas e vias depassagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinaisluminosos, indicando a direcao da saida.As saidas devem ser dispostas detal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, nao se tenha depercorrer distancia maior que 15m (quinze metros) nos de risco grande e30m (trinta metros) de risco medio ou pequeno. Estas distancias poderao sermodificadas, para mais ou menos, a criterio da autoridade competente emseguranca do trabalho, se houver instalacoes de chuveiros sprinklers,automaticos, e segundo a natureza do risco.As saidas e as vias de circulacaonao devem comportar escadas nem degraus; as passagens serao bem iluminadas.Os pisos, de niveis diferentes,deverao ter rampas que os contornem suavemente e, neste caso, devera sercolocado um "aviso" no inicio da rampa, no sentido do da descida. Escadas em espiral, de maos ouexternas de madeira, nao serao consideradas partes de uma saida.PORTAS - CONDICOES DE PASSAGEMAs portas de saida devem ser debatentes, ou portas corredicas horizontais, a criterio da autoridade competenteem seguranca do trabalho.As portas verticais, as deenrolar e as giratorias nao serao permitidas em comunicacoes internas.Todas as portas de batente, tantoas de saida como as de comunicacoes internas, devem:a) abrir no sentido da saida;b) situar-se de tal modo que, aose abrirem, nao impecam as vias de passagem.As portas que conduzem as escadasdevem ser dispostas de maneira a nao diminuirem a largura efetiva dessasescadas.As portas de saida devem serdispostas de maneira a serem visiveis, ficando terminantemente proibidoqualquer obstaculo, mesmo ocasional, que entrave o seu acesso ou a sua vista. Nenhuma porta de entrada, ousaida, ou de emergencia de um estabelecimento ou local de trabalho, devera serfechada a chave, aferrolhada, ou presa durante