essa finalidade, sendo ex-pressamente proibido utiliza-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 10.4.5 Para atividades em instalacoes eletricas deve ser garantida ao trabalha-dor iluminacao adequada e uma posicao de trabalho seguro, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros supe-riores livres para a realizacao das tarefas. 10.4.6 Os ensaios e testes eletricos laboratoriais e de campo ou comissiona-mento de instalacoes eletricas devem atender a regulamentacao estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam as condicoes de qualificacao, habilitacao, capacitacao e autorizacao estabelecidas nesta NR. 10.5 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS DESENERGIZADAS 10.5.1 Somente serao consideradas desenergizadas as instalacoes eletricas li-beradas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequencia a seguir: A. seccionamento; B. impedimento de reenergizacao; C. constatacao da ausencia de tensao; D. instalacao de aterramento temporario com equipotencializacao dos con-dutores dos circuitos; E. protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); F. instalacao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao. 10.5.2 O estado de instalacao desenergizada deve ser mantida ate a autoriza-cao para reenergizacao, devendo ser reenergizada respeitando a sequencia de procedimentos a seguir: A. retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos; B. retirada da zona controlada de todos os trabalhadores nao envolvidos no processo de reenergizacao; COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP - 151 C. remocao do aterramento temporario, da equipotencializacao e das prote-coes adicionais; D. remocao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao; E. destravamento, se houver, e religacao dos dispositivos de seccionamento. 10.5.3 As medidas constantes das alineas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituidas, ampliadas ou eliminadas, em funcao das peculiaridades de cada situacao, por profissional legal-mente habilitado, autorizado e mediante justificativa tecnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nivel de seguranca origi-nalmente preconizado. 10.5.4 Os servicos a serem executados em instalacoes eletricas desligadas, mas com possibilidade de energizacao, por qualquer meio ou razao, devem a-tender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 10.6 SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS ENERGIZADAS 10.6.1 As intervencoes em instalacoes eletricas com tensao igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabele-ce o item 10.8 desta Norma. 10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treina-mento de seguranca para trabalhos com instalacoes eletricas energizadas, com curriculo minimo, carga horaria e demais determinacoes estabelecidas no Ane-xo II desta NR. 10.6.1.2 As operacoes elementares como ligar e desligar circuitos eletricos, realizados em baixa tensao, com materiais e equipamentos eletricos em perfeito estado de conservacao, adequados para operacao, podem ser realizadas por qualquer pessoa nao advertida. 10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser reali-zados mediante procedimentos especificos respeitando as distancias previstas no Anexo I. 10.6.3 Os servicos em instalacoes energizadas, ou em suas proximidades de-vem ser suspensos de imediato na iminencia de ocorrencia que possa colocar os trabalhadores em perigo. 10.6.4 Sempre que inovacoes tecnologicas forem implementadas ou para a