termoplastico fosco classe UL V-0 com 8 contatos metalicos banhados com uma fina camada em ouro e terminal de contatos para os cabos UTP do tipo 110 IDC.InstalacaoDevem ser obedecidos os seguintes procedimentos:1. Preparacao do Cabo: Decapar a capa externa cerca de 50 mm com o cuidados de nao danificar os condutores. Observar a posicao final do conector na tomada ou espelho, efetuando a acomodacao do cabo.2. Em um dos lados do conector, posicionar os dois pares dos condutores nos terminais ordenadamente segundo a correspondencia de cores.3. Inserir os condutores com a ferramenta "110 Puch Down Tool" na posicao de baixo impacto - perpendicular ao conector apoiando-o contra uma base firme e com o auxilio do suporte que acompanha o produto. Com o uso da ferramenta "110 Puch Down Tool" as sobras dos fios sao automaticamente cortadas.4. Repetir os passos 2 e 3 com os outros 2 pares para o lado oposto do conector.5. Acomodar o cabo convenientemente e encaixar as travas de seguranca manualmente sobre os terminais.6. Encaixar o conector na tomada ou espelho e identificar o ponto com os icones de identificacao.7. Como o conector inclinado, encaixe a trava fixa na parte inferior da abertura do espelho e empurre ate a trava flexivel ficar perfeitamente encaixada.8. Apos a instalacao do conector RJ-45 femea, encaixar a tampa de protecao do conector que acompanha o produto (dust cover).OBS: O raio de curvatura do cabo nao deve ser inferior a quatro vezes o diametro do mesmo (21,2 mm) e evitar que o comprimento dos pares destorcidos ultrapasse 13 mm.Tomadas e Espelhos Para a acomodacao e fixacao dos conectores RJ-45 femea descritos anteriormente, sao necessarios os acessorios de terminacao que, no caso, sao as tomadas e espelhos para redes locais, os quais, fazem parte da lista de acessorios obrigatorios que compoe uma instalacao estruturada.As tomadas sao caixas moldadas em plastico e salientes que acomodam e fixam os conectores RJ-45 femea que, geralmente, sao utilizadas em locais onde as condicoes oferecidas pelo ambiente nao sao apropriadas para a instalacao de uma infra-estrutura embutida, por exemplo, locais onde sao utilizadas canaletas aparentes para a instalacao de cabos, a instalacao de tomadas seria a mais apropriada, alem de proporcionar um bom acabamento. Ja, com relacao aos espelhos, estes possuem a mesma funcao das tomadas, ou seja, tambem sao utilizados para a acomodacao e fixacao dos conectores RJ-45 femea e, ao contrario das tomadas, estes sao utilizados em instalacoes que oferecam uma infra-estrutura embutida, onde estes espelhos possam ser fixados em caixas de embutir de tamanho padronizado. Como relacao ao tamanho e formato, os espelhos possuem dimensoes que atendem aos padroes 4"x2" e 4"x4", hoje muito utilizado no mercado.Na tomada, e possivel instalar-se dois conectores RJ-45 femea, proporcionando a interligacao de ate dois pontos de rede. Quanto aos espelhos, dispoem-se de dois tipos, duas e seis posicoes, sendo possivel interligar-se ate seis pontos de rede. Tanto as tomadas como os espelhos, possuem cores e formatos que proporcionam um otimo acabamento em qualquer ambiente.TomadasAplicacao - Acomodacao e fixacao de ate dois conectores RJ-45 femea.Montagem - Fixacao em parafusos ou