a ser uma heresia o seu emprego no fundo de quadros eletricos. Em uma breve pesquisa no Google, por exemplo, encontramos em inumeros sites mesmo especializados a indicacao de que nao se deve utilizar a madeira em quadros de eletricidade. Um deles determina:O quadro de luz deve ser metalico ou de material incombustivel e nunca de madeira (na sua parte interna ou externa). Para muitos, esta proibicao e certa e inconteste e poucos chegam a pesquisar o tema, visto que, muitas vezes, nao restam duvidas quanto a esta aplicacao. Mas, afinal, esta seria uma recomendacao normativa, excesso de zelo ou uma pratica sem razao de ser? O que dizem as normas tecnicas sobre este assunto?Para o consultor e professor Hilton Moreno, para discutir a questao e preciso recorrer a dois conceitos fundamentais: condutividade termica e ponto de combustao. A norma de instalacoes eletricas de baixa tensao ABNT NBR 5410 diz:5.2.2.1.2 - Os componentes fixos, cujas superficies externas possam atingir temperaturas suscetiveis de provocar incendio nos materiais adjacentes, devem ser: a) montados sobre ou envolvidos por materiais que suportem tais temperaturas e sejam de baixa condutividade termica.Hilton Moreno explica que condutividade termica e uma propriedade fisica dos materiais, medida em W/m.K, que descreve a habilidade dos materiais de conduzir calor. Enquanto, por exemplo, a condutividade termica do aluminio e 237 W/m.K e a do ferro e 80,3 W/m.K, a da madeira (pinho) e apenas de 0,11 a 0,14 W/m.K. Assim, devido a organizacao estrutural do tecido, que retem pequenos volumes de ar em seu interior, a madeira impede a transmissao de ondas de calor ou frio, tornando-se um mau condutor termico (baixa condutividade termica), isolando calor ou frio, esclarece. Desse modo, a madeira acaba sendo qualificada como um material apto a receber os componentes eletricos.Alem disso, outro ponto importante refere-se a combustao, ou seja, a temperatura minima em que um combustivel solido, sendo aquecido, desprende gases que, em contato com fonte externa de calor, se incendeiam, mantendo-se as chamas. Moreno explica que o ponto de combustao da madeira e da ordem de 300 C. Dessa forma, para provocar incendio em madeira, e necessario que a superficie externa do componente eletrico seja constante e igual ao ponto de combustao da madeira, o que, segundo ele, nao e uma condicao usual. Ate porque os circuitos sao interrompidos pelos dispositivos de protecao contra sobrecorrentes em fracoes de segundos em temperaturas menores do que esta, anulando assim a fonte de calor para a combustao da madeira, acrescenta.Nao ha, portanto, na ABNT NBR 5410 qualquer mencao ou proibicao ao uso de madeira no fundo de quadros eletricos.Alguns documentos com regras de instalacao caminham na mesma direcao que a norma de instalacoes de baixa tensao. E o caso do Regulamento de instalacoes consumidoras das concessionarias AES Sul, CEEE e RGE, que recomenda, inclusive, entre outros materiais, a aplicacao da madeira:9.2. Caixas e/ou paineis para medicao9.2.1. MaterialDevem ser confeccionadas em chapa de aco oleada ou zincada, aluminio, resinas poliester reforcadas com fibra de vidro, policarbonato, polietileno, poliester ou madeira.O documento fornece as seguintes instrucoes:3.2.4. Caixas de madeiraDevem ser confeccionadas somente