Este artigo trata sobre a pratica minima recomendada para manutencao preventiva de disjuntor de baixa tensao.IsolamentoRetire e barreiras que ficam entre os barramentos de fase e limpe-as. Limpe todos os materiais isolantes com aspirador e/ou panos limpos e sem fiapos. Se for necessaria a utilizacao de solventes de limpeza, utilizar apenas solventes recomendados pelo fabricante.Verifique se ha sinais de corona, trilhamento, arcos, ou danos termicos ou fisicos.Certifique-se de que o isolamento e deixado limpo e seco.Curso NR10 100% online e 100% valido e so na TOP Eletrica!ContatosCertifique-se que todos os contatos estao limpos, com operacao suave e em alinhamento adequado. Assegurar que as pressoes dos contatos sao mantidos de acordo com as especificacoes do fabricante. Em contatos de prata, a descoloracao geralmente nao e prejudicial, a nao ser se causada por depositos de materiais isolantes. Contatos de prata podem ser limpos com alcool ou limpador de prata, usando panos nao abrasivos.Opere manualmente o disjuntor para verificar se estao adequadas a limpeza, a pressao de contato, o alinhamento dos contatos e para garantir que todos os contatos estao sincronizados. Caso o disjuntor possua bobinas de abertura e fechamento, podera ser utilizada uma maleta de tempos com 3 canais para se verificar este sincronismo.Se possivel, um teste de resistencia de contato devem ser realizado para determinar a qualidade e vida util dos contatos. Micro-ohmimetros sao utilizados para realizar testes de resistencia de contato. Para isto aplicar uma corrente continua atraves de todo o caminho do disjuntor fechado, incluindo os contatos, ponto de pivo e conexoes do disjuntor. A leitura mostra a resistencia de contato diretamente em micro-ohms.Em disjuntores extraiveis inspecione os contatos fixos do painel quanto a sobreaquecimentos, alinhamento e molas quebradas ou fracas. Nos casos onde existe a necessidade de lubrificacao, utilizar o lubrificante especificado pelo fabricante.Camaras de ArcoLimpe todos os materiais ceramicos retirando toda a poeira solta e examine se ha sinais de umidade; certifique-se que as montagens estao limpas e secas. Examine pecas rachadas ou quebradas. Depositos de sujeira e de arco podem ser removidos por lixamento leve - nao usar lixa ou escovas de arame, que podem deixar residuo condutor. Repare ou substitua conforme necessario.Examine os extintores de arco para a sujeira e / ou acumulo de poeira .Limpar se necessario. Um teste dieletrico das barreiras de arco pode ser recomendada pelo fabricante. Mecanismo de OperacaoVerifique se ha pecas soltas, quebradas, desgastadas ou faltantes (consultar esquemas do fabricante para as pecas necessarias). Examine para o desgaste excessivo de pecas moveis. Observe se os mecanismos de operacao estao funcionando corretamente, sem acao retardada.Certifique-se que a lubrificacao e feita de acordo com as especificacoes do fabricante.Assegurar que os mecanismos estao limpos, devidamente lubrificados e sem pecas faltantes. Repare ou substitua conforme necessario.Dispositivos AuxiliaresInspecione os dispositivos auxiliares para o funcionamento adequado e estado geral. Garantir que todos os dispositivos indicadores etsao totalmente funcionais e configurados corretamente.Os reles de protecao e dispositivos de trip do disjuntor devem ser inspecionados e testados de acordo com as especificacoes dos fabricantes e as normas aplicaveis do setor, tais como as emitidas pelo Instituto de Engenheiros Eletricos e