pressao minima em qualquer ponto da rede; Os registros e dispositivos de descarga devem ser projetados e convenientemente posicionados para permitir manutencao e descarga sem prejudicar o abastecimento; O sistema dever estar protegido contra poluicao externa; durante a execucao da rede e durante os reparos, substituicoes, remanejamentos e prolongamentos, devem ser tomados os cuidados necessarios para impedir a ocorrencia de contaminacao; A desinfeccao da tubulacao, por ocasiao do assentamento e dos reparos, deve ser feita com uma solucao concentrada de cloro (50 mg de cloro por litro) durante 24 horas. Apos esse periodo, essa solucao e descarregada, enchendo-se a canalizacao com agua limpa. Toda a operacao deve ser controlada por exames bacteriologicos; As tubulacoes de agua potavel devem ser assentadas em valas situadas a uma distancia minima de 3,0 m da tubulacao de esgoto, para evitar contaminacao. Quando isso nao for possivel, recomenda- se adotar outras solucoes como, por exemplo: - rede de agua colocada em nivel superior a rede de esgotos; - localizar a rede de agua em um terco da rua e a rede de esgoto no terco oposto; a e importante testar a estanqueidade das tubulacoes apos o seu assentamento; Em alguns casos, como por exemplo, arruamentos pavimentados com grande largura, podem ser mais vantajoso e economico situar a rede de agua nas calcadas; Em geral as juntas das tubulacoes nao resistem a pressoes de fora para dentro (subpressoes). Em sistemas em que o fornecimento de agua nao e continuo, nas horas em que nao houver abastecimento havera pouca ou nenhuma pressao na rede, podendo ate ser negativa. Nessas ocasioes, ha perigo de penetracao ou succao de agua contaminada para dentro da rede. Assim, as boas condicoes de operacao do sistema, evitando interrupcoes, diminuem a possibilidade de contaminacao da rede. Descarte Um dispositivo de tratamento para descarte de agua de despejo inclui um dispositivo 1 para alimentacao da agua de despejo a ser tratada, diversos leitos de filtracao de bio-membrana, localizados no dito dispositivo principal, e um tanque de descarte para armazenar agua alimentada tratada, atraves dos ditos leitos de filtracao de bio-membrana. Uma forma de tubo longo de gerador de escoamento de agua e inserida verticalmente, a partir de uma regiao substancialmente central da porcao superior do sistema principal e posicionada enquanto esta afastada da base do dispositivo principal, o dito gerador de fluxo de agua sendo aberto em ambas as extremidades. A agua alimentada, em mistura com um alcali, para regular seu ph para 9-11 e alimentada da porcao superior do gerador de fluxo de agua, enquanto ela e misturada com ar, por meio de um membro de succao de ar e misturacao. Os leitos de filtracao de bio-membrana, atraves dos quais a agua de alimentacao deve passar, tem depositados sobre eles bacterias de nitrito e/ou nitrato. Um decantador, tendo um membro de descarga de sedimento, e localizado logo abaixo do leito de filtracao de bio-membrana final. Classificacao da agua Sao classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, as aguas doces, salobras e salinas do Territorio Nacional Aguas Doces Classe Especial - aguas destinadas: Ao abastecimento