protecao contemplados pela NBR 5419/93, unico documento aceito pelo Codigo de Defesa do Consumidor.A obrigatoriedade ou nao de instalar um SPDA e em geral uma exigencia de leis municipais. Quando essas leis adotam a NBR 5419/93, e possivel dispensar o SPDA, desde que haja uma avaliacao estatistica de acordo com o anexo "B" da norma (este anexo verifica se a edificacao precisa ou nao de um sistema de protecao). Porem, cabe salientar que mesmo que o calculo indique nao ser necessario fazer protecao, o desejo do usuario de se sentir seguro e motivo mais que suficiente para a instalacao do SPDA. Uma vez tomada essa decisao, o primeiro passo consiste em enquadrar a edificacao em um dos quatro niveis de protecao (veja Tabela 1).Apos a selecao do nivel de protecao, devera ser definido o metodo de protecao, espacamento das descidas etc. (Tabela 2).Observacoes1. O sistema Franklin, recomendado para edificacoes de pequeno porte, deve ser instalado em poste ou torre fora da edificacao, porem dentro do raio de acao (conforme indicar o metodo da esfera rolante). Desaconselha-se a instalacao do sistema sobre telhados, sob o risco de provocar danos a cobertura e eventuais infiltracoes de agua no futuro.2. Outro fator a ser levado em consideracao e o impacto estetico que essa instalacao (chamada de "paliteiro") acarreta para a edificacao.3. Para galpoes e predios, o melhor sistema e a Gaiola de Faraday.4. Para locais onde sao armazenados ou produzidos materiais inflamaveis e explosivos, o sistema "fisicamente isolado" (poste ou torre metalicos) e o mais indicado, com acrescimo de um cabo aereo, passando por cima da edificacao, dependendo do grau de risco de explosao.5. Quando citada neste trabalho, a palavra "condutor" deve ser entendida como: cabos, barras chatas de aluminio ou cobre, perfis metalicos, tubos metalicos etc.6. Um sistema batizado de "estrutural" (embutido no concreto armado) vem sendo muito usado em Minas Gerais desde a publicacao da NBR 5419/93 (junho1993). Do ponto de vista da protecao contra descargas atmosfericas, esse sistema tem-se mostrado bastante eficiente e aproximadamente 30% mais economico que os sistemas externos/embutidos. Sua aplicacao e destinada principalmente a predios, podendo tambem ser implantado em galpoes industriais.Metodos de dimensionamentoA norma atual admite basicamente tres metodos capazes de orientaro dimensionamento de um SPDA. Sao eles:Sistema Franklin-------------------------------------------O sistema Franklin consiste na colocacao de hastes verticais sobre a edifi-cacao (ou perto desta), de modo que a edificacao fique den-tro do cone de protecao projetado pela ponta do para-raios. Devido as limitacoes impostas pela norma, a abertura do cone foi substancialmente reduzida e por esse motivo o sistema passa a ser cada vez menos usado em grandes edificios, contudo indicado para edificacoes de pequeno porte ou para proteger estruturas especificas no alto de predios, tais como antenas de TV ou parabolicas, placas de aquecimento solar, luminosos etc. A protecao baseia-se na rotacao da tangente de um triangulo em torno de um eixo (geratriz), cujo angulo de abertura e determinado pela Tabela 2, variando em funcao do nivel de protecao e da altura da edificacao.Metodo da esfera rolante, eletrogeometricoou esfera ficticia ------------------------------------------Como vimos anteriormente, Franklin e Gaiola de Faraday