Propriedades dos desenhos (Drawing properties)Todo projeto eletrico executado com o AutoCad e calculado com base em uma estimativa de horas.O AutoCad porem nos permite verificar quantas horas foram gastas em nosso projeto.Para isto basta ir em arquivo/propriedades do desenho (File/Drawing Properties). Na guia estatisticas (statistics) podemos ver o tempo total gasto da edicao do desenho.Mas quando utilizamos um desenho e salvamos com outro nome, o tempo gasto no desenho anterior nao e "zerado", ou seja, continuamos acumulando o tempo atual com o tempo anterior.Para que possamos comecar um novo projeto com o tempo "zerado" devemos abrir um arquivo novo:Arquivo (file);Novo (new);Selecionar um arquivo modelo (select a template);E abrir um arquivo dwg e nao um template (dwt);Clicar salvar como (save as);E salvar com o nome que queremos;No drawing properties o tempo estara sendo contado do zero. Tenho visto que muitos desenhistas de CAD desconhecem que no Brasil existem padroes para a elaboracao de folhas de desenho. Estas folhas devem obdecer aos preceitos das NBR realcionadas com o assunto:NBR 10068:1997 - Folha de desenho - leiaute e dimensoesNBR 10582:1998 - Apresentacao da folha para desenho tecnicoAbaixo alguns topicos destas NBR's:- O desenho deve ser sempre executado no menor formato possivel, desde que isto nao prejudique sua clareza;- As folhas de desenho utilizadas podem ser dispostas tanto na horizontal como na vertical; Em um projeto eletrico, os componentes recebem codificacoes (TAG's) normalmente atraves de letras e numeros.As simbologias mais comumente encontradas seguem o padrao IEC:A - Conjuntos e subconjuntosB - Conversores de grandezas nao eletricasC - CapacitoresD - Elementos binariosE - DiversosF - Dispositivos de protecaoG - Geradores/Geracao de energia EletricaH - Dispositivos de sinalizacaoK - Reles e contatoresL - IndutanciasM - MotoresP - Instrumentos indicadores e medidoresQ - Chaves e equipamentos de seccionamentoR - ResistoresS - Dispositivos de comando e controleT - TransformadoresU - Moduladores e conversoresV - Valvulas e semicondutoresW - Condutores coaxiais, guias de ondaX - Conectores, pinos e cabosY - Dispositivos mecanicos acionados eletricamenteZ - Equalizadores, filtros limitadores, transformadores hibridos.Fonte: Siemens S/A. Para que o projeto eletrico fique mais organizado e limpo, de facial visualizacao e compreensao, dividimos o projeto eletrico normalmente em duas partes, a do diagrama de forca e do diagrama de comando.Comecamos pelo desenho do circuito do diagrama de forca. Nele representamos em forma trifilar os cabos de entrada, barramentos de distribuicao, a protecao geral e os circuitos de partida de motores e outros equipamentos e componentes eletricos. No caso de partida de motores citamos o disjuntor ou fusiveis, o contator de comutacao, reles termicos e o motor ou a carga. Para cada componente e dado um nome ou tag, para que o mesmo possa ser identificado no diagrama de comando.Normalmente um diagrama de forca nao cabe em uma so folha de desenho e por isto seu desenho deve continuar em quantas folhas forem necessarias. No caso de fiacoes e barramentos que continuam em folhas seguintes, deve haver a indicacao da referencia cruzada, indicando sua continuacao na folha seguinte.Depois que o diagrama de forca e detalhado, desenhamos o diagrama de comando. Iniciamos indicando os circuitos de alimentacao, disjuntores