portas de sala de operacao e parto devem prever acabamento liso, resistente (melaminico ou outro) em seu topo,para facilitar a limpeza; a movimentacao da folha de porta podedeslocar poeiras e detritos para dentro do ambiente asseptico ecampo operatorio.6.7 - Cantos CurvosGracas aos novos conceitos quanto a veiculacao de infeccao hospitalar mais dependente da microbiota humana, decontatos e de procedimentos invasivos, como: cateterizacaovascular e vesical, sonda uretral, flebotomia, traqueostomia, atoscirurgicos, aplicacao de injecao e similares, e gracas as tecnicase procedimentos vigentes de muito se atenuou a antiga importancia dada a transferencia de germes do ambiente a pessoa, razao porque, cantos curvos, na juncao de paredes, bemcomo rodapes em meia-cana, perderam sua razao de ser, atepelo contrario, pelo fato de nem sempre o rodo poder inscrever-se na curva do rodape, sua limpeza pode ser prejudicada,alem do que, cantos curvos sao caros e de dificil execucao.6.8 - Lampadas GermicidasSao contra-indicados em Sala de Operacao e outras. Nao saorecomendadas dentro de duto de ar condicionado, na esterilizacao de agua e outros.O uso de radiacao ultravioleta para fim de desinfeccao eesterilizacao de superficies ou artigos encontra-se proibido pela Portaria no 930 de 27/08/1992 do Ministerio da Saude.6.9 - Coluna Retratil, Coluna RegulavelA Coluna Retratil, destinada a suprir oxigenio, vacuo,ar comprimido e protoxido de nitrogenio, alem de corrente eletrica, pode, em seu movimento ascendente e descendente criar efeito de pistao e insuflar agentes potencialmentecontaminantes no ambiente. Atualmente preferem-se Colunas Regulaveis, que permitem fixar a posicao escolhida.A importancia na transmissao de infeccao hospitalar decorrente do efeito pistao provocado pelo elevador e monta-cargas, aspirando, insuflando e disseminando, pelos pavimentos, aerossois, particulas, poeiras efiapos, contendo ou nao germes potencialmente contaminantes,carece ser pesquisada. O mesmo com relacao aos demais efeitos pistao ou fole; bem como a necessidade de ante-camara.6.10 - Acabamentos de Paredes e PisosVarios sao os materiais a disposicao do projetista para orevestimento de paredes de ambientes assepticos, de areas criticas e similares, sendo os mais usuais: azulejos, placasmelaminicas e pintura desprovida de cheiro. Os requisitos de lavabilidade ehigienizacao de pisos, paredes, pias, balcoes e outros sao extensiveis a todos os ambientes do hospital; ressalvando-se areas como as administrativas, que comportam pisos com forracaode carpete e paredes com acabamentos de livre escolha. A lavagem de pisos vinilicos requer produtos de limpeza com pHrecomendado pelo fabricante, para prevenir descolamento.6.11 - Sistema de VacuoA obtencao de vacuo, a custa de ar comprimido (Trompade Vacuo) em salas assepticas, tem a desvantagem deturbilhonar o ar e introduzir ruido no ambiente.Ha dois sistemas consagrados de vacuo central: o sistema de vacuo a seco e o sistema de vacuo umido.O sistema umido e o normalmente utilizado em consultorios odontologicos.O sistema seco caracteriza-se pela ausencia de aspirado na tubulacao de succao. A protecao da tubulacao econseguida gracas a interposicao de dois frascos: o frasco coletor,responsavel pela retencao de material aspirado, como de campo operatorio e o frasco coletor de seguranca; ambos obrigatoriamente providos de boia de fechamento. Ao menos, em salas cirurgicas e outras, a mangueira desuccao, que vai do campo operatorio ao frasco coletor e esterilizada a cada novo uso. As praticas corretas de prevencao de contaminacao