Quadro de luz: e a peca chave inicial das instalacoes eletricas. Deve ser metalico ou de material nao-combustivel, tanto na sua parte interna ou externa. Se o quadro de luz for antigo ou de madeira, por exemplo, e aconselhavel troca-lo o quanto antes.O quadro de luz nao pode ser colocado em areas "molhadas", como banheiro ou proximo de tanques e pias. Ele tambem precisa ter livre acesso, nao devendo estar escondido no interior de armarios. Recomenda-se ainda a distancia de lugares onde haja instalacoes a gas. Uma faisca qualquer pode resultar num desastre fatal. Os quadros de energia devem ser protegidos por uma barreira que evite o acesso aos barramentos ou fios da instalacao eletrica, evitando assim o choque eletrico.Disjuntores: apesar de haver a permissao de uso de alguns tipos de fusiveis, e recomendavel que se use disjuntores como dispositivo de seguranca contra sobre-cargas. Ele funciona como um guarda costas da instalacao eletrica e desliga toda vez que sua capacidade e ultrapassada. Neste caso, e necessario verificar o problema. Depois de sanado, basta religa-lo, diferente de um fusivel, que necessita ser substituido.Na residencia, loja ou escritorio, os circuitos sao divididos e devem ser protegidos por disjuntores de acordo com a capacidade de cada circuito. Vale lembrar que o disjuntor ou fusivel serve para proteger os fios contra sobrecargas, nao os equipamentos. Portanto nao devemos substituir os disjuntores sem antes avaliar os fios dos circuitos.Fiacao: a escolha da bitola (tamanho) do fio ideal para cada circuito deve levar em conta as cargas associadas a cada circuito. As bitolas minimas recomendadas sao de 1,5mm2 para iluminacao e 2,5mm2 para tomadas de forca. Circuitos especiais, como do chuveiro ou da torneira eletrica devem ter a potencia do equipamento como parametro para a determinacao da bitola do fio. Atencao com os fios que nao ficam embutidos nas paredes. Eles precisam estar sempre com uma segunda capa plastica protetora, alem da isolacao. E recomendavel instala-los dentro de canaletas aparentes. No caso dos aparelhos de ar condicionado, a bitola recomendada para o fio e de no minimo 6 mm2 (tambem para o fio terra). O chuveiro eletrico tambem requer tratamento especial, tanto na fiacao quanto nos disjuntores no quadro de forca. E necessario um disjuntor bipolar (ou dois unipolares). Do quadro de forca sairao dois fios (bitola 6 mm2), direto para o chuveiro, alem do fio terra (tambem de 6 mm2)Interruptores e tomadas: a distribuicao dos fios ate esses pontos requer estudo minucioso das necessidades da casa para evitar que no futuro fiquem sobrecarregados e incentivem o uso de "extensoes" e "benjamins". Uma dica e sempre disponibilizar mais tomadas que o minimo obrigatorio.Nao se deve usar tomadas em equipamentos de grande potencia, como e o caso de chuveiros e torneiras eletricas. Estes equipamentos devem ser interligados por conectores especiais.Cordoes paralelos ou torcidos: embora proibidos pela norma, sao muito comuns no Brasil e empregados nos rodapes com bracadeiras plasticas. Este segundo acessorio, que leva dois preguinhos, e capaz de fazer um grande estrago caso um desses pregos atinja o fio.Vida Util: um sistema bem feito dura em media 20