tambem ao patrimonio.Anteriormente, nao havia uma lei que estabelecesse esse compromisso, mas o item 10.9.4 da NR 10 e claro: instalacoes eletricas de areas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incendio ou explosoes devem adotar dispositivos de protecao, como alarme e seccionamento automatico, para prevenir sobretensoes, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condicoes anormais de operacao.Em suma, como e um assunto que demanda conhecimento de normas e tecnicas, o projeto e a montagem das instalacoes abrangidas pela NR 10 serao conduzidos apenas por profissionais autorizados, com treinamentos que oferecam informacoes sobre os diversos tipos de protecao Ex, praticas de instalacao, normas, requisitos legais e principios gerais de classificacao de areas. A autorizacao do profissional deve ser especifica para o tipo de trabalho a ser executado, conforme exigido pela norma regulamentadora.Por isso, esta em andamento o projeto da norma Competencias para trabalhos com equipamentos eletricos para atmosferas explosivas, de acordo com o documento ExMC/296/CD Competencies for working with electrical equipment for hazardous areas, para certificacao de profissionais Ex. O documento esta sendo elaborado pela Comissao de Estudo de Requisitos de Instalacao em Atmosferas Explosivas (CE-03:031.01) e inclui terminologia, dados de gases e vapores inflamaveis, competencias para trabalhos em equipamentos para atmosferas explosivas, procedimentos de classificacao de areas, instalacao, inspecao, manutencao, reparo, revisao e recuperacao de equipamentos eletricos utilizados em atmosferas explosivas.Como ja mencionado, o processo de regularizacao de instalacoes eletricas em areas classificadas e algo muito importante para nossas unidades industriais no tocante a seguranca e a preservacao do patrimonio. Ao regularizar a planta, e preciso ficar atento as normas de instalacao por eletrodutos ou por cabos, circuitos intrinsecos, entre outros.No que diz respeito a equipamentos eletricos Ex, no processo de regularizacao de nossa unidade, devemos ter cuidado na especificacao e na compra destes equipamentos, pois somente e possivel aceita-los com o Certificado de Conformidade emitido pelos Organismos de Certificacao de Produto (OCPs), orgaos acreditados pelo Inmetro.De nada adianta fazer a instalacao correta se forem empregados equipamentos sem certificacao, compulsoria desde 2006, por meio da Portaria do Inmetro n. 83/2006. Vale lembrar que, em breve, sera publicada a nova portaria do Inmetro que torna compulsoria a certificacao de equipamentos para poeiras combustiveis.No equipamento Ex, devemos observar as seguintes marcacoes:Selo de certificacao do InmetroTodos os equipamentos eletricos certificados possuem uma marcacao que foi concedida no processo de certificacao e que obedece a um lay-out predefinido, de forma que se possa verificar se as informacoes ali contidas correspondem ao que foi solicitado.Na marcacao do equipamento Ex deve constar o simbolo BR-Ex, o tipo de protecao, o grupo de periculosidade do equipamento, a classe de temperatura e a temperatura maxima de superficie, alem de outras identificacoes adicionais exigidas pela norma especifica para o respectivo tipo de protecao e o numero do certificado.Finalmente, conhecido o processo de regularizacao e aplicados os tipos de protecao adequados, as filosofias de instalacao certas, os materiais certificados, e executadas as adequacoes necessarias com profissionais qualificados, o ultimo passo e o Laudo Final das Instalacoes Eletricas em Areas Classificadas (LFIE-Ex). Como fazer isto? E preciso solicitar a empresa que fez