meses). Para este tipo de grupo gerador pode ser fornecido um sistema inteiramente automatico, o qual da a partida e faz com que o grupo assuma a carga nas situacoes ideais. Alem disso, este tipo de gerador podera tambem oferecer a seguranca adicional de um grupo gerador de emergencia nas ocasioes de falta de suprimento de energia eletrica. Na maioria das vezes, a concessionaria nao permite a colocacao de geradores em paralelo com a rede, podendo ser estudado apenas alguns casos especiais.Dividem-sea) Energia Prime: As instalacoes de energia prime utilizam a geracao local em vez da energia normal fornecida pela rede publica em areas onde os servicos da empresa fornecedora de energia nao estejam disponiveis. Um sistema simples de energia prime utiliza pelo menos dois grupos geradores e uma chave comutadora para transferir a energia para as cargas entre eles. Um dos dois grupos geradores funciona continuamente com uma carga variavel e o outro serve como reserva no caso de queda de energia e tambem para permitir o desligamento do primeiro para a manutencao necessaria. Um relogio de alternancia na chave comutadora alterna para o grupo gerador principal em um intervalo predeterminado.b) Corte de Picos: As instalacoes de corte de picos utilizam a geracao local para reduzir ou nivelar o uso da eletricidade nos picos com o proposito de economizar dinheiro nos custos de demanda de energia. Os sistemas de corte de picos requerem um controlador que da a partida e opera o gerador local em tempos apropriados para nivelar as demandas de pico do usuario. A geracao instalada para fins de energia standby tambem pode ser usada para corte de picos.c) Reducao de Custos: As instalacoes para reducao de custos utilizam a geracao local conforme os contratos de precos de energia eletrica mantidos com a fornecedora dos servicos de energia. Em troca de precos de energia mais favoraveis, o usuario concorda em operar os geradores e assume uma quantidade especifica de carga (kW) em periodos determinados pela concessionaria, normalmente para nao exceder um determinado numero de horas por ano. A geracao instalada para fins de energia standby tambem pode ser utilizada para reducao de custos.Classificacao de Energia de Carga Basica (Classificacao de Energia Continua)Basica: Grupos geradores classificados neste regime sao disponiveis para acionamento de cargas constantes por um periodo ilimitado de tempo, respeitando-se os intervalos de manutencao determinados pelos fabricantes. Neste regime nao ha necessidade de reserva de potencia ou potencia de sobrecarga. . (NBR 14664 - Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicacoes) Em aplicacoes de trabalho Continuo, espera-se que o grupo gerador produza a saida nominal durante um numero ilimitado de horas sob carga constante (aplicacoes onde o grupo gerador pode ser operado em paralelo com a fonte principal de energia e sob carga basica). Assim, a classificacao Continua normalmente e 70% da classificacao Standby. A classificacao de energia de carga basica aplica-se ao fornecimento continuo de energia para uma carga de ate 100% da classificacao basica por um numero ilimitado de horas. Nao ha nenhuma capacidade de sobrecarga sustentada disponivel nesta classificacao. (Equivalente a Energia Continua de acordo