listar pontos criticos tais como, rios, terrenos alagados, acidentados, e locais onde haja movimentacao de solo, etc. Isolamento do Duto Para se garantir a eficacia do metodo, o trecho do duto a ser inspecionado deve estar completamente isolado de outras estruturas metalicas existentes nas proximidades, incluindo outros dutos existentes na faixa. O isolamento eletrico do duto consiste na remocao de interligacoes eletricas (jumpers) existentes entre o duto que sera inspecionado com outras estruturas metalicas existentes nas proximidades, isto para garantir a fluencia do sinal injetado pelo transmissor somente no duto a ser inspecionado.O isolamento e realizado desconectando-se o cabo correspondente ao duto que sera inspecionado dos outros cabos e interligacoes em retificadores, pontos de testes, caixas deinterligacoes, etc. Deve-se considerar duas condicoes possiveis nesta etapa de isolamento do duto: Quando existir somente um duto na faixa Quando existir somente um duto na faixa o isolamento devera ser realizado somente se existir outras estruturas metalicas na proximidade tais como: tubulacoe de terceiros; redes ferreas; tubulacoes camisa; etc. Quando existir dois ou mais dutos na faixa Quando existir mais de um duto na faixa o isolamento devera ser realizado deacordo com o planejamento acordado com o contratante, sendo tecnicamente possiveisduas possibilidades: isolamento total do duto (procedimento preferencial) ou isolamentoparcial do duto (procedimento alternativo). Para o isolamento total do duto a ser inspecionado deve-se seguir os passos abaixocitados, conforme procedimento citado abaixo: Desligar todos os retificadores (quando o seu leito de anodos e utilizado parainjecao de sinal) e desconectar todas as interligacoes eletricas dos cabos detodos os dutos, identificando-os para posterior religamento. Esta prevista apossibilidade de se desligar tantos retificadores quantos necessarios para arealizacao dos servicos, no entanto, todos os retificadores deverao ser religadosao final do dia; Proteger as extremidades dos cabos removidos de contatos indevidos com fitaisolante; Proteger a extremidade dos cabos removidos de contatos indevidos com fitaisolante em todos os PTEs. Para o isolamento parcial do duto a ser inspecionado, antes de se iniciar o procedimento, e necessario a realizacao do Teste de Alcance e Seletividade do Sinal. Este teste e importante para obter o ajuste do sinal no duto a ser inspecionado de maneira a minimizar a interferencia dos demais dutos existentes na faixa sobre o mesmo, e a sua realizacao deve ocorrer apenas apos o isolamento do trecho a ser inspecionado. A extensao do trecho a ser isolado deve ser determinada atraves de testes praticos de campo e em funcao da extensao do trecho liberado para inspecao, da disponibilidade de pontos de injecao de sinal e do proprio alcance e seletividade do sinal. A seletividade do sinal no duto a ser inspecionado deve assegurar um sinal com qualidade em sua extensao e o menor sinal possivel nos dutos adjacentes mesmo que para tal seja necessario reduzir a corrente injetada ou relocar o transmissor a um ponto mais remoto. Define-se por alcance a distancia entre o ponto de injecao de sinal em um retificador ou PTE (Ponto de Teste Eletrolitico) ate os pontos localizados a montante e a jusante deste ponto onde se detecte a existencia de sinal. Alcance = S(L1+ L2