Inspecao de instalacoes eletricas Por Eng. Paulo E.Q.M. Barreto* Procedimentos A verificacao final das instalacoes eletricas estabelecida pela NBR 5410 compreende as seguintes etapas: 1. Recebimento da documentacao as built; 2. Avaliacao dessa documentacao; 3. Realizacao da inspecao visual; 4. Realizacao dos ensaios; A documentacao as built deve ser entregue a quem for realizar a verificacao final, que, antes de ir ao local da obra, fara uma pre-avaliacao de conformidade com base nas informacoes constantes nessa documentacao. Posteriormente, ja no local da obra, devera anotar eventuais incompatibilidades entre o que estiver documentado e o que for encontrado instalado. A inspecao visual deve ser realizada antes dos ensaios e tem por objetivo verificar se os componentes da instalacao eletrica estao em conformidade com as respectivas normas, se foram corretamente selecionados e instalados de acordo com as prescricoes da NBR 5410 e se nao possuem danos visiveis. A verificacao da conformidade de cada componente e feita, por exemplo, pela propria indicacao da norma no involucro do produto. Ja para os casos de produtos sujeitos a certificacao compulsoria (ver Portarias do Inmetro), deve-se verificar se possuem a Marca de Conformidade (emitida por organismo acreditado pelo Inmetro). Para desempenhar um bom papel e racionalizar o seu trabalho, o profissional encarregado da inspecao deve estar munido de formularios que ele deve desenvolver. Eles devem ser apropriados a cada tipo de instalacao e de verificacao, elaborados com base em requisitos normativos e em inspecoes anteriores e que sirvam de referencia para o desenvolvimento das tarefas, abrangendo todas as necessidades previstas. Caso seja necessario, o profissional podera recorrer a servicos de consultoria, para o desenvolvimento dos formularios e procedimentos. Dependendo do porte da obra e das caracteristicas dos materiais e equipamentos utilizados, algumas etapas do processo de inspecao podem (e ate devem) ser realizadas durante a execucao, e nao apenas ao final da obra. A NBR 5410:2004 apresenta em 7.2.3 as verificacoes minimas a serem realizadas como parte do processo de inspecao visual. Sao elas: Medidas de protecao contra choques eletricos; Medidas de protecao contra efeitos termicos; Selecao e instalacao das linhas eletricas; Selecao, ajuste e localizacao dos dispositivos de protecao; Presenca dos dispositivos de seccionamento e comando; Adequacao dos componentes e das medidas de protecao as influencias externas; Identificacao dos componentes; Presenca das instrucoes, sinalizacoes e advertencias requeridas; Execucao das conexoes; Acessibilidade; Apos a realizacao da inspecao visual e nao havendo nao-conformidades que possam alterar resultados de algum ensaio, parte-se para a realizacao dos ensaios minimos previstos em 7.3.1.1 da NBR 5410. Sao eles: Continuidade dos condutores de protecao e das ligacoes equipotenciais principal e suplementares; Resistencia de isolamento da instalacao; Resistencia de isolamento das partes da instalacao objeto de SELV, PELV ou separacao eletrica; Seccionamento automatico da alimentacao; Ensaio de tensao aplicada; Ensaios de funcionamento * O Engenheiro Paulo E.Q.M. Barreto e socio-diretor da BARRETO Engenharia Ltda. (www.barreto.eng.br), empresa que presta servicos e promove cursos da area de engenharia eletrica. 13/06/2012 12h58 - Atualizado em 13/06/2012 13h00 So corrimao resiste a explosao de caixa eletronico em Palmares Paulista-SPViolencia da explosao foi tao grande que destruiu completamente o