natural (IT no 29):a) indicar os compressores, estocagem e unidadesde abastecimento de gas;b) indicar as distancias minimas de afastamentosprevistos na tabela I da NBR 12236/94, parapostos que comercializem gas combustivel comprimido;c) indicar o local de estacionamento do veiculoabastecedor quando o gas natural for distribuidopor este meio de transporte.23) Fogos de artificio (IT no 30):a) croqui das edifi cacoes limitrofes (ocupacaoidentifi cada) num raio de 100 m;b) detalhe em planta das espessuras das paredes, lajes de cobertura, telhados, pisos, dentre outros.24) Heliponto e heliporto (IT no 31):a) sinalizacao do heliponto conforme previsto narespectiva IT;b) indicar a capacidade de carga do heliponto.25) Cobertura de sape, piacava e similares (IT no33):a) especifi car qual o tipo de cobertura utilizada;b) afastamentos dos limites do terreno e de postosde abastecimento de combustiveis, gases infl ama-veis, fogos de artificio ou seus depositos;c) localizacao de fogoes, coifas e similares;d) localizacao da central de GLP (quando houver).26) Hidrante de coluna (IT no 34):a) posicionamento dos hidrantes;b) o raio de acao do hidrante;c) a vazao dos hidrantes;d) o tracado da rede de agua que abastece os hidrantes com indicacao de seus diametros.27) Tunel rodoviario (IT no 35):a) indicar a interligacao dos tuneis paralelos (quando for o caso);b) indicar o sistema de exaustao;c) indicar as defensas das laterais do tunel;d) indicar os detalhes dos corrimaos;f ) indicar as areas de refugio (quando houver);g) indicar as rotas de fuga e as saidas de emergencia;h) indicar as medidas de seguranca contra incendioadotadas;i) indicar o sistema de drenagem de liquidos e bacias de contencao;j) indicar o sistema de comunicacao interno;l) indicar o sistema de circuito interno de televisao.28) Patios de conteineres (IT no 36):Indicar as areas de segregacao de cargas e respectivasprotecoes.29) Subestacao eletrica (IT no 37):a) indicar as areas destinadas aos reatores, transformadores e reguladores de tensao;b) indicar as vias de acesso a veiculos de emergencia;c) indicar as paredes corta-fogo de isolamento derisco utilizadas no local;d) indicar a bacia de contencao com drenagem dooleo isolante e a caixa separadora de oleo eagua;e) detalhamento do sistema de agua nebulizada paraos casos de subestacao compartilhada.capitulo capitulo 1 54 1 54 2/28/05 3 2/28/05 3:35:20 PM :35:20 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos5530) Protecao contra incendio em cozinha profi ssional (IT no 38):a) indicar o caminhamento dos dutos de exaustao;b) indicar o sistema fi xo de extincao a ser instalado,quando for o caso.5.1.1.4 Apresentacao do Projeto Tecnico paraavaliacao junto ao CBPMESPa) o Projeto Tecnico deve ser apresentado na secaode protocolo do Servico de Seguranca ContraIncendio do CBPMESP, em no minimo duas viase no maximo tres vias;b) o interessado deve comparecer ao CBPMESPcom o comprovante de pagamento dos emolumentos referentes ao servico de analise;c) o pagamento dos emolumentos realizado atravesde compensacao bancaria que apresentar irregularidades de quitacao junto ao Servico de Seguranca Contra Incendio deve ter seu processo deanalise interrompido;d) o processo de analise deve ser reiniciado quandoa irregularidade for sanada.5.1.1.5 Prazos de analisea) o Servico de seguranca contra incendio tem oprazo maximo de 30 (trinta) dias para analisar oProjeto Tecnico;b) o Projeto Tecnico deve ser analisado conformeordem cronologica de entrada;c) a ordem do item anterior pode