A protecao contra raios diretos nas edificacoes consiste basicamente na instalacao de condutores metalicos envolvendo a edificacao, e e constituida pelos subsistemas de captacao (que recebem a descarga), subsistema de descidas (conduzem a descarga ate o solo), subsistema de aterramento (dissipam a descarga no solo) e subsistema de equipotencializacao (reduzem os riscos de centelhamento e suas consequencias).Como ConstruirNa figura, vemos alguns dos materiais usados para instalacao de SPDA, de acordo com o estabelecido na NBR 5419/2005 - Protecao de Estruturas contra Descargas AtmosfericasEm outro artigo desta revista foi abordado detalhadamente o Sistema de Protecao de Descargas Atmosfericas Estrutural (dentro do concreto). Desta vez, iremos abordar o dimensionamento de um SPDA externo, de uma edificacao pronta. Esse sistema implica a observacao de uso de materiais compativeis com as fachadas das edificacoes, para minimizar impactos esteticos muito marcantes.MateriaisQuando se instala um SPDA externo, caso das edificacoes prontas, e necessario o projetista ficar atento aos detalhes arquitetonicos para escolher os melhores locais para posicionar os condutores de descida e aneis de cintamento horizontal. Como dissemos, e preciso considerar a questao estetica. Neste estagio, pode-se tomar decisoes de menor impacto sobre as fachadas, sob o ponto de vista estetico.ProjetoO primeiro passo de um projeto de SPDA e definir o nivel de protecao. Como vemos na tabela abaixo, a norma NBR 5419/2005 estabelece quatro niveis de protecao (tabela 1).Apos a definicao do nivel de protecao devera ser definido qual o metodo de dimensionamento do sistema de captacao mais adequado em funcao do risco da edificacao, do tipo de edificacao e de outros fatores fisicos da edificacao ou da vizinhanca.Essa interligacao das massas metalicas com o SPDA ira se repetir novamente no solo e em intervalos espacados de acordo com o projeto para equipotencializar todos os sistemas funcionais da edificacao.Ainda no estagio do projeto, deverao ser definidos o numero e posicionamento dos condutores de descida, conforme tabela 3.Logo apos a decisao do numero e espacamento dos condutores de descida, deve-se decidir qual tipo de condutor sera usado. A norma permite o uso do cobre, do aluminio e do aco galvanizado a fogo, com cabos ou outro tipo de perfil desde que sua secao transversal seja obedecida, conforme tabela 4.O grande segredo nesse estagio e saber conciliar o material dos condutores com as fachadas. Por exemplo:Se for um predio alto, com tons de fachada mais escuros (vermelho, azul, marrom etc.), o cabo (ou fita) de cobre fica mais discreto.Quando as fachadas possuem cores mais leves (cinza, perola, branco, azul ou verde muito claros), o aluminio (preferencialmente em fita = barra chata), e mais adequado.As fitas de cobre (barras) possuem um custo muito elevado, entao as barras de aluminio sao uma boa alternativa, pois podem ser pintadas da mesma cor da fachada, desde que preparadas com um fundo adequado antes da sua pintura.ExecucaoInstalacao de gaiola em telhado colonialA execucao do sistema comeca pela contratacao de uma empresa especializada em SPDA. Deve, como em qualquer outra atividade, atender a todos os requisitos legais (trabalhadores legais, encargos sociais em dia etc.), e que sigam as exigencias de seguranca no trabalho (treinamento de