instrumentos de teste eletrico. O ANSI C2-81 (Codigo Nacional de Seguranca em Eletricidade) trata de instalacoes eletricas de mais de 1000 volts, uma area que extrapola o escopo deste artigo.O IEEE ajuda a calcular o risco de lampejo de arco eletricoO Instituto de Engenheiros Eletricos e Eletronicos (IEEE) e outra autoridade em seguranca. O IEEE 1584TM- 2002, Guide for Arc Flash Hazard Calculations, faz exatamente o que o titulo sugere: fornece informacoes tecnicas que os empregadores podem usar para determinar os riscos de lampejo de arco eletrico que estao presentes no local de trabalho. O IEEE publica varios outros padroes de seguranca e guias de praticas, inclusive a serie de 12 volumes, IEEE Color BooksTM.Regras importantes de seguranca provenientes de parceiros internacionaisPara fazer medicoes eletricas com seguranca, vale a pena ampliar os seus horizontes. Algumas das diretrizes mais importantes de seguranca em medicao eletrica foram desenvolvidas em cooperacao com a Comissao Eletrotecnica Internacional (IEC), a maior organizacao global que prepara e publica padroes internacionais para todas as tecnologias eletricas e afins.O ANSI, a Associacao Canadense de Padroes (CSA) e o IEC criaram padroes mais rigorosos para os equipamentos de teste de tensao de ate 1000 volts. Os padroes pertinentes sao ANSI S82.02, CSA 22.2-1010.1 e IEC 61010. Esses padroes abordam sistemas de 1000 volts ou menos, inclusive circuitos trifasicos de 480 volts e 600 volts. Pela primeira vez, esses padroes fazem a diferenciacao do risco de efeitos dos transientes sobre local e potencial de dano, e tambem o nivel de tensao.Alem disso, a edicao de 2000 do IEC 61010 exige que os multimetros e equipamentos semelhantes nao representem risco de choque, incendio, arco eletrico ou explosao, mesmo se forem submetidos a um erro do operador (por exemplo: conectar o medidor a um circuito energizado quando o aparelho esta na posicao ohms). Os medidores Fluke nao so protegem o usuario em todas as circunstancias: eles tambem se protegem e continuam funcionando. O ANSI e a CSA estao em vias de adotar esses padroes do IEC, mais rigorosos.Esses padroes estabelecem um importante sistema de quatro categorias para classificar os riscos ligados a eletricidade que os eletricistas correm ao fazer medicoes em equipamentos considerados de baixa tensao ate 1000 volts.O ANSI, a CSA e a IEC definem quatro categorias de medicao para impulsos transientes de sobretensao (picos de tensao). A regra pratica e: quanto mais perto o eletricista esta da fonte de energia, maior e o perigo e o numero da categoria de medicao. As instalacoes de categoria mais baixa geralmente tem impedancia mais alta, que amortece os impulsos transientes e ajuda a limitar a corrente de falha que pode alimentar o arco eletrico.A CAT (Categoria) IV esta associada a origem da instalacao. Esse termo designa as linhas de forca na conexao com a empresa de energia, e tambem a entrada de servico. Tambem inclui os cabos externos aereos e subterraneos, ja que ambos podem ser afetados por raios.A CAT III engloba a fiacao no nivel de distribuicao. Isso envolve os circuitos de 480 volts e 600 volts, como os circuitos do alimentador e do