de ar condicionado splits e parede Localizacao a frente do peitoril da janela e contiguos as canaletas para descida de cabos, padrao com desenho unificado tipo caixa, devendo ser utilizado sempre que morador quiser instalar, menor intrusao visual possivel devendo ser pintada na mesma cor dos peitoris, acesso para manutencao atraves das capas removiveis, dimensionado para acomodar os diversos modelos existentes.Especificacao: Caixa de protecao dos aparelhos de ar condicionado a ser executada em estrutura de tubos quadrados de aco galvanizado uma polegada e fechamento em paineis removiveis de chapa perfurada de aco galvanizado furos oblongos 2,50x20,0mm AL-c 4,85mm C 23,0mm P 44% ALL alternada lateral longitudinal da PERMETAL.http://www.permetal.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64 remocao/organizacao de fios e cabos soltos Localizacao na testada dos brises verticais, 2 prumadas p/apartamento, atendendo quarto/quarto e quarto/salaEspecificacao doze canaletas verticais para conducao e passagem dos fios/cabos de antena, 17,5 metros de comprimento cada, composta por perfis "U" de chapa de aco SAC-41, dim: 10 x 15 x 1750 cm fixadas por parafusos a 144 suportes verticais, em perfil "U" de chapa de aco zincado dim: 5 x10x10 cm, chumbados aos brises. acabamento em pintura automotiva a base de esmalte acrilico poliuretano Autocoral da CORAL, na mesma cor dos brises. Cada canaleta possui 12 conduites com arame-guia, devidamente identificados, sendo dois por apartamento, vindos da cobertura ate o limite do ambiente interno.sistema de iluminacao da fachadaProposta minimizar intrusao visual, substituir projetores existentes. Modelos escolhidos pelo aspecto ( tamanho e design) bem como por suas caracteristicas de baixo consumo energetico. Nao foi elaborado projeto luminotecnico por nao fazer parte do escopo do presente contrato. Sugere-se que seja feito estudo luminotecnico para a escolha definitiva do sistema de iluminacao.Localizacao fachadas voltadas para o estacionamentoEspecificacao lampadas de descargaProjetores para lampadas de descarga 100/150/250/400 W IP68 Mach 5 da FAEL LUCE. Projetores para lampadas de descarga 70/200 W IP66 Mach 2 da FAEL LUCE.Projetores para lampadas de descarga 70/100/125/150 W IP65 Jet 4 da FAEL LUCE.www.faelluce.com.br Especificacao lampadas LEDProjetores para lampadas LED 24 W IP65 Zeus da NEOPOS. Projetores para lampadas LED 90 W IP66 Street Lighting da NEOPOS.Projetores para lampadas LED 36 W Polaris da NEOPOS.Projetores para lampadas LED 22 W IP65 PRJ-10 da SUNLAB.www.neopos.com.brwww.sunlab.com.br protecao das areas de carga/descarga junto ao acesso de servico localizacao junto a entrada de servico do volume de circulacao vertical.Especificacao Telha em aco zincado pre-pintado na cor branca pelo processo "coal-coating" perfil ondulado referencia UPK - 17/990 - PERKRON ou equivalente. Calha de aco zincado, tratamento intermediario com tinta de aderencia tipo Galvite e pintura a base de esmalte sintetico ref. Coralit da CORAL. Rufo de aco zincado, tratamento intermediario com tinta de aderencia tipo Galvite e pintura a base de esmalte sintetico ref. Coralit da CORAL. Chapa de revestimento da testada em aco zincado, h=60cm, acabamento em pintura automotiva a base de esmalte acrilico poliuretano na cor branco acabamento, referencia ER-045, Autocoral, CORAL Recuperacao dos armarios do servico (detalhar o servico)Localizacao circulacao de servico.Especificacao Portas formadas de quadro, perfis e venezianas abertas em aco SAC - 41, com tratamento a base de primer epoxi de alta resistencia e pintura