escoar as correntes de surtos - descargas atmosfericas. Para os dois casos as condicoes sao diferentes, porem, por questoes de engenharia, devemos associar as malhas da melhor maneira possivel conforme as condicoes do local. Um aterramento para correntes de surto e de qualidade quando possibilita o escoamento num grande plano, de forma a diminuir as tensoes de passo, bem como diminuir ate eliminar a circulacao de correntes por outros meios, tais como blindagens ou cabos. Quando uma nuvem carregada move-se para a area, aumenta o potencial de dissipacao ate os ions comecarem a se formar. Esses sao forcados para fora pelo campo eletrostatico e pelo vento. Enquanto isso, a carga induzida na superficie da terra e coletada pelo CCS, o qual providencia um caminho para as cargas pelo cabo de servico ate o dissipador. O fluxo de corrente comeca quando a nuvem motiva o dissipador e continua a aumentar conforme a tempestade se aproxima ou cresce. A corrente de ions continua ate que a tempestade diminua ou passe. Os sistemas de protecao mais utilizados no pais sao o Franklin e a Gaiola de Faraday, embora existam os tipos dissipativo (raramente encontrado por aqui) e o radioativo, proibido devido a radioatividade emitida. Suas principais caracteristicas sao: Franklin - composto por um captor, montado sobre um mastro metalico, que e ligado a cabos de descida, tambem metalicos, que conduzem a eletricidade ao solo por meio do aterramento. A area protegida e gerada por um angulo de 45o formado a partir da ponta do captor ate a base do telhado. A cada 20 metros de perimetro da cobertura, e preciso colocar um cabo de descida. Gaiola de Faraday - consiste no lancamento de cabos horizontais sobre a cobertura da edificacao, modulados de acordo com o nivel de protecao. Este sistema funciona como uma blindagem eletrostatica, tentando evitar que o raio consiga perfurar a blindagem e atinja a edificacao e tambem reduzindo os campos eletricos dentro dela. Dissipativo - o sistema se baseia na nao-formacao de raios, ou seja, emprega dispositivos metalicos dissipadores, que tem a funcao de dispersar a corrente eletrica vinda do solo, impedindo que ela se encontre com a faisca formada nas nuvens, choque esse que da origem ao raio. Radioativo - A fabricacao de para-raios radioativos no Brasil foi autorizada de 1970 ate1989 porque a literatura tecnica da epoca indicava que os captores radioativos tinham uma eficiencia maior que os convencionais. Porem, em 1989, a Comissao Nacional de Energia Nuclear, CNEN, atraves da Resolucao No. 4/89, suspendeu a autorizacao para a fabricacao e instalacao deste tipo de captor, baseada em estudos feitos no Brasil e no exterior que demonstraram que o desempenho dos para-raios radioativos nao era superior ao dos convencionais na protecao dos edificios, nao se justificando, assim, o uso de fontes radioativas. Referencias Bibliograficas:www.pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ra-raios www.rochaengenharia.com/discuss.htm www.br.geocities.com/saladefisica7/funciona/pararaio.htm www.cspublisher.com/admin/produtos/PTE/engenharia-civil/34/artigo32097-1.asp www.under-linux.org/wiki/index.php/Artigos/para-raios Autores:Fernanda de Araujo SilvaHugo Cremasco Altoe