informacoes dos blocos funcionais e analises em alto nivel. View Objects: que sao grupos de parametros dos blocos funcionais que podem ser mostrados rapidamente em tarefas de monitoracao, configuracao, manutencao e controle, etc. Sao divididas em dinamicas e estaticas, de acordo com os dados. O grupo de parametros nas Views e nos Trends aceleram o acesso as informacoes.Durante o comissionamento, start-up e manutencao, assim como ao executar funcoes de diagnosticos, um sistema de comunicacao aberto deve assegurar que o sistema de controle possa acessar todas as informacoes de todos os equipamentos de campo e ainda ter o controle total dos mesmos. A DD, Device Description, contem todas as informacoes que garantem estes requisitos. Ela contem informacoes necessarias para compreender a informacao que vem do equipamento e para mostra-la convenientemente ao usuario. E escrita usando-se a linguagem DDL(Device Description Language), muito proxima da linguagem C, para gerar um arquivo texto que ao ser convertido pelo Tokenizer(Ferramenta de geracao de DDs) pode ser distribuida com os equipamentos. Figura 23- Gerando-se a DD As DDs sao usadas em conjunto os capabilities files escritos no formato Common File Format (CFF), onde e definido os recursos dos equipamentos e que estao disponiveis.Isto garante que na condicao de offline, o host nao utilize recursos que nao estarao disponiveis no equipamento.O System Management de cada equipamento tem as seguintes tarefas:Sincronizacao das atividades de dados relevantes no tempo, isto e de acordo com o Schedule de transmissao. Processamento ciclico da lista de transmissao (somente o LAS) com o pre-definido Schedule. Figura 24 - Processamento ciclico dos blocos funcionaisTarefas adicionais sao atribuidas ao System Management:Atribuicao automatica de um Link Master a LAS se uma falha ocorrer ao atual LAS. Sincronizacao do clock da aplicacao. Enderecamento automatico de novas estacoes conectadas. Figura 25 - Transmissao programada e nao-programada. Cada equipamento recebe um Schedule separado, habilitando o System Management a saber exatamente qual tarefa deve ser executada, quando deve ser executada e quando deve ser enviado ou recebido dados.A programacao da comunicacao bem como a parametrizacao dos equipamentos devem ser feitas antes do start-up. Basicamente, temos duas fases: Fase de projeto e Fase de configuracao dos equipamentos.As DDs de todos os equipamentos envolvidos na rede devem estar disponiveis para a ferramenta de configuracao que determinara como as informacoes segundo as estrategias de controle serao conectadas atraves das entradas e saidas dos blocos funcionais (os chamados links). Esta tarefa e facilmente executada com as interfaces graficas de ferramentas avancadas de configuracao, por exemplo o Syscon da SMAR: Figura 26 - Conexao dos blocos funcionais para um controle em cascataA figura 26 mostra um controle em cascata onde o valor de pressao, por exemplo, vindo de um transmissor de pressao e conectado ao bloco funcional PID. Este bloco pode ser implementado por exemplo, em um posicionador de valvula, que via bloco AO atua no elemento final. Alem da conexao dos blocos funcionais, a ferramenta de configuracao tambem configura as taxas individuais de execucao das malhas individuais. Finalmente, o LAS e todos os Link Masters recebem a lista de transmissao segundo o Schedule. A configuracao do