item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no Anexo II desta NR.10.11.6 Toda equipe devera ter um de seus trabalhadores indicado e em condicoes de exercer a supervisao e conducao dos trabalhos.10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsavel pela execucao do servico, devem realizar uma avaliacao previa, estudar e planejar as atividades e acoes a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os principios tecnicos basicos e as melhores tecnicas de seguranca aplicaveis ao servico.10.11.8 A alternancia de atividades deve considerar a analise de riscos das tarefas e a competencia dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a seguranca e a saude no trabalho.10.12 - SITUACAO DE EMERGENCIA10.12.1 As acoes de emergencia que envolvam as instalacoes ou servicos com eletricidade devem constar do plano de emergencia da empresa.10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimacao cardio-respiratoria.10.12.3 A empresa deve possuir metodos de resgate padronizados e adequados as suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicacao.10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevencao e combate a incendio existentes nas instalacoes eletricas.10.13 RESPONSABILIDADES10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR sao solidarias aos contratantes e contratados envolvidos.10.13.2 E de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estao expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos eletricos a serem adotados.10.13.3 Cabe a empresa, na ocorrencia de acidentes de trabalho envolvendo instalacoes e servicos em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas.10.13.4 Cabe aos trabalhadores:a) zelar pela sua seguranca e saude e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas acoes ou omissoes no trabalho;b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposicoes legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de seguranca e saude; ec) comunicar, de imediato, ao responsavel pela execucao do servico as situacoes que considerar de risco para sua seguranca e saude e a de outras pessoas.10.14 - DISPOSICOES FINAIS10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem 8 evidencias de riscos graves e iminentes para sua seguranca e saude ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierarquico, que diligenciara as medidas cabiveis.10.14.2 As empresas devem promover acoes de controle de riscos originados por outrem em suas instalacoes eletricas e oferecer, de imediato, quando cabivel, denuncia aos orgaos competentes.10.14.3 Na ocorrencia do nao cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE adotara as providencias estabelecidas na NR 3.10.14.4 A documentacao prevista nesta NR deve estar permanentemente a disposicao dos trabalhadores que atuam em servicos e instalacoes eletricas, respeitadas as abrangencias, limitacoes e interferencias nas tarefas.10.14.5 A documentacao prevista nesta NR deve estar, permanentemente, a disposicao das autoridades competentes.10.14.6 Esta NR nao e aplicavel a instalacoes eletricas alimentadas por extra-baixa tensao.GLOSSARIO1. Alta Tensao (AT): tensao superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente continua, entrefases ou entre fase e terra.2. Area