valor economico dos equipamentos envolvidos.Num terceiro momento, dimensionamos a autonomia desejada pelo cliente, ou seja, o tempo minimo necessario para que seus equipamentos permanecam em funcionamento durante a ausencia da energia eletrica. Neste aspecto, e muito importante conhecer a qualidade da energia eletrica que atende a regiao levantada, a frequencia e o tempo medio das interrupcoes, os picos e oscilacoes da energia eletrica.Dos Nobreak s Individuais ou para uso semi-profissionalOs Nobreak s individuais possuem precos mais acessiveis e possuem, como principal vantagem, a aquisicao parcelada, ou seja, de acordo com a ampliacao das necessidades. Mas cuidado...ao ultrapassar a quantidade de 10 equipamentos instalados, individualmente, os custos com manutencao poderao indicar a hora da substituicao por um Nobreak central.Outra desvantagem que devera ser analisada e a administracao do problema, ou seja, estes equipamentos, por possuirem tecnologia mais simplificada e, portanto, mais suscetiveis a defeitos, visitam a assistencia tecnica em media 2 vezes ao ano. E muito comum, portanto, um Nobreak de uso individual visitar a assistencia tecnica dentro do prazo da garantia legal.Diferentemente do que ocorre no mercado, estes equipamentos nao foram projetados para alimentar uma rede eletrica de computadores, onde os pontos alimentados partem de um No Break projetado para uso individual.Estes equipamentos sao projetados para pequenas autonomias que variam de 10 e 30 minutos. Utilizando-os dentro desta faixa de autonomia para alimentacao de cargas individuais e pontuais os resultados serao satisfatorios.Vantagens:- Precos acessiveis em funcao da tecnologia simplificada.- Permite investimento parcelado de acordo com o crescimento do sistema.- Paralisacao pontual do sistema caso um ou outro Nobreak apresente defeito.Desvantagens:- Custo elevado de manutencao em funcao do alto indice de defeitos.- Dificuldade de administracao de defeitos em quantidades acima de 10 unidades.- Limitacao de autonomia no maximo 20 minutos em funcao da limitacao do carregador de baterias.- Nao permite alimentar equipamentos que possuam motores, transformadores, iluminacao etc.- Nao e aconselhavel sua utilizacao em locais alimentados por Grupo Motor Gerador, pois, nao funcionam adequadamente, uma vez que, na presenca deste, transfere para carga os ruidos oriundos da alimentacao.Configuracoes de Mercado:- Sao encontrados nas potencias de 0,4 Kva a 3 Kva e as potencias mais comuns sao: 600 VA (0.6 Kva), 1200 VA (1.2 Kva), 2000 VA (2 Kva) e 3000 VA (3 Kva).- Geralmente possuem baterias internas para autonomia media de 5 a 10 minutos.Sao Indicados para:- Computadores domesticos e pequenos escritorios ou, ainda para equipamentos especificos.- Sistemas ou usuarios que possuem equipamentos mais simples, de baixo valor economico.- Para usuarios que nao exigem grandes autonomias e que o prazo de salvar e desligar o equipamento seja suficiente.- Sao equipamentos para conexao ponto a ponto, ou seja, um No Break para cada equipamento.- Para usuarios que nao possuem Grupo Motor Gerador como fonte alternativa a energia eletrica da concessionaria.- Para usuarios que nao pretendem interligar mais de 6 micros computadores em um so No Break.- Para usuarios cuja interrupcao do funcionamento nao resulta em grandes prejuizos diretos ou indiretos aos clientes e a sociedade, ensejando um re-trabalho de consequencias danosas ou a perda definitiva do procedimento que se encontrava em andamento no momento