a energia usada para a computacao nao, como resfriamento e distribuicao de energia. Para utilizar eficazmente PUE e importante para medir a frequencia - amostra que pelo menos uma vez por segundo. E ainda mais importante para capturar os dados de energia durante o ano inteiro - variacoes climaticas sazonais tem um efeito notavel sobre PUE.Gerenciar o fluxo de arBoa gestao do fluxo de ar e fundamental para o bom funcionamento do centro de dados.Comece com a minimizacao de ar quente e frio de mistura, usando de contencao bem concebido. Elimine manchas quentes e nao se esqueca de usar placas de acabamento para qualquer slots despovoada no rack. Nos encontramos um pouco de analise podem pagar grandes dividendos. Por exemplo, a modelagem termica utilizando dinamica dos fluidos computacional (CFD) pode ajuda-lo a caracterizar e otimizar o fluxo de ar para a sua instalacao sem muitas reorganizacoes perturbadores da sua sala de computacao. Certifique-se tambem o tamanho do seu resfriamento de carga para seu esperado equipamentos de TI, e se voce esta construindo capacidade extra, certifique-se a sua abordagem de resfriamento e proporcional a energia.Regule o termostatoAumentar a temperatura corredor frio ira reduzir o consumo de energia facilidade. Nao tente executar o corredor frio na 70F, definir a temperatura de 80F ou superior - praticamente todos os fabricantes de equipamentos permitem isso. Para instalacoes que utilizam economizadores (e altamente recomendavel), executando elevadas temperaturas corredor frio e fundamental, pois permite mais dias de "free cooling" e mais economia de energia.Use free cooling"Free cooling" e a remocao de calor a partir de sua instalacao sem utilizar o resfriador. Isso e feito usando o ar ambiente de baixa temperatura, evaporacao de agua, ou utilizando um grande reservatorio termico. Os resfriadores sao a energia dominante usando o componente da infra-estrutura de refrigeracao, minimizando a sua utilizacao e normalmente a maior oportunidade para a poupanca. Nao existe uma maneira "certa" para libertar ninguem legal - ou economizadores de agua, mas em pista sao comprovados e prontamente disponiveis.Otimizar a distribuicao de poderMinimizar as perdas na distribuicao de energia, eliminando etapas como muitos de conversao de energia possivel. Para as etapas de conversao que voce deve ter, nao se esqueca de especificar transformadores de equipamentos eficientes e unidades de distribuicao de energia (PDUs). Uma das maiores perdas de dados de distribuicao de energia e a partir do centro da fonte de alimentacao ininterrupta (UPS), certifique-se de especificar um modelo de alta eficiencia. Alem disso, mantenha como uma voltagem alta como para a carga quanto possivel para reduzir as perdas na linha.Tambem recomendamos o uso de energia eficiente equipamento de TI, especialmente aqueles com fontes de alimentacao de alta eficiencia. Procure o selo Energy Star para a compra de um servidor futuro.Fontes uteisThe Green Grid e um excelente recurso para a eficiencia do data centerA Climate Savers Computing Initiative oferece recursos para identificar os servidores eficientes de energia.Alem disso, os Googlers Luiz Andre Barroso, e Urs Holzle escreveram "O Datacenter como um computador: Uma Introducao ao Design de escala Maquinas Armazem" , uma das varias publicacoes incluidas na Sintese Palestras sobre