depende de conhecimento, experiencia e emprego das normas ja citadas. Vejamos, a seguir, alguns criterios, definidos pelas normas, que devem ser obedecidos.Instalacoes com eletrodutosOs eletrodutos devem ser de aco, classe pesada, roscados, com ou sem costura, atendendo a ABNT NBR 5597. O eletroduto deve dispor de, no minimo, cinco fios de rosca para permitir uma conexao adequada entre o eletroduto e o involucro a prova de explosao.Como utilizar unidade seladora?Unidades seladoras Ex-d devem ser instaladas no involucro, na parede do involucro ou o mais proximo possivel dele, de forma a limitar os efeitos de pre-compressao e evitar a entrada de gases quentes no sistema de eletrodutos a partir de um involucro contendo uma fonte de ignicao. Ela deve ser selada com fibra e massa certificada.Unidades seladoras tambem devem ser instaladas de acordo com os criterios da fronteira entre zonas 1 e 2 e zonas 2 e area classificada.Instalacao feita com eletrodutosInstalacoes com cabosOs sistemas de cabos e acessorios devem ser instalados, tanto quanto possivel, em locais que nao sejam expostos a danos mecanicos, a corrosao ou influencias quimicas (por exemplo, solventes) e aos efeitos do calor. Quando a exposicao desses sistemas a efeitos dessa natureza for inevitavel, medidas de protecao, como instalacao em eletrodutos parciais, devem ser tomadas ou devem ser especificados cabos apropriados. Para minimizar o risco de danos mecanicos, por exemplo, devem ser utilizados cabos armados, com protecao metalica, com cobertura de aluminio sem costura, com cobertura de metal e com isolacao mineral ou cabos com coberturas semirrigidas.A conexao de cabos aos equipamentos eletricos deve ser feita de acordo com os requisitos do respectivo tipo de protecao. Se o equipamento for Ex-d, o prensa cabo devera ser do mesmo tipo, como tambem se o prensa cabo for Ex-e, o prensa cabo devera ser do mesmo tipo.Instalacao feita com a utilizacao de cabosInstalacao de circuitos intrinsecamente segurosUma filosofia de instalacao fundamentalmente diferente deve ser feita nas instalacoes de circuitos intrinsecamente seguros. Em comparacao com todos os outros tipos de instalacoes, em que e tomado o devido cuidado para confinar a energia eletrica no sistema instalado, projetado de forma que uma area classificada nao possa ser inflamada, a integridade de um circuito intrinsecamente seguro deve ser protegido desde a entrada de energia de outras fontes eletricas, de forma que a limitacao de energia segura no circuito nao seja excedida, mesmo quando ocorram aberturas de circuitos, curtos-circuitos ou ligacao a terra do circuito.As instalacoes com circuitos intrinsecamente seguros devem ser instaladas de tal modo que sua seguranca intrinseca nao seja afetada por campos eletricos e magneticos externos, tais como a proximidade de linhas aereas de potencia ou cabos unipolares conduzindo elevada corrente.Os cabos contendo circuitos intrinsecamente seguros devem ser marcados para identifica-los como parte de um circuito de seguranca intrinseca. Se revestimentos ou capas forem identificados por uma cor, esta deve ser azul-claro.Toda essa exigencia e oriunda da nova versao da NR 10, que esta obrigando as empresas a adequarem todas as instalacoes eletricas na unidade, incluindo principalmente as instalacoes eletricas nas areas com risco de explosao para prover seguranca aos trabalhadores e