acordo com as caracteristicas das grandezas e dos circuitos envolvidos. Esta especificacao deve levar em consideracao a frequencia nominal do sistema, corrente primaria nominal, corrente secundaria nominal, fator de sobrecarga, efeitos mecanicos e termicos, tensao nominal e cargas nominais.Outro item de extrema importancia para a especificacao de um TC e a classe de exatidao, que e definida como o valor maximo do erro expresso em porcentagem. Os TCs de protecao, de acordo com as normas, devem possuir classe de exatidao de 5 ou 10%.A definicao da classe de exatidao de um TC depende da carga conectada ao seu enrolamento secundario. Para a declaracao dos requisitos de exatidao, as normas padronizaram determinados valores de impedancia de cargas, denominadas cargas padrao ou cargas nominais.Caracterizacao de um TC e feita levando-se em consideracao os seguintes parametros: a) Corrente nominal e relacao nominal: segundo a norma PEB-251 da ABNT, para correntes nominais secundarias 5A, as correntes nominais primarias sao 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 A. A relacao e indicada assim: 120:1 se o TC e 600-5 A, se ha varios enrolamentos primarios ( serie, serie-paralelo e paralelo), indica-se 150 x 300 x 600-5 A. a) Classe de tensao de isolamento nominal; e definida pela tensao do circuito ao qual o TC vai ser conectado (em geral, tensao maxima de servico). b) Frequencia nominal; sao normais as frequencias de 50 e/ou 60 Hz.Classe de exatidao, apresenta caracteristicas distintas nos servicos de medicao e protecao. Corresponde ao erro maximo de transformacao esperado se respeitada a carga permitida.Otransformador de potencial (TP)Pode existir mais de um secundario ou derivacoes em um unico secundario, a fim de se obter diferentes valores de tensao, algumas vezes necessarios para padronizacao de reles ou para medicao. Sao dispositivos que possuem o enrolamento primario ligado em derivacao (paralelo) com o circuito principal e reproduz em seu enrolamento secundario uma tensao cujo valor e funcao da tensao primaria e da relacao direta das quantidades de espiras dos enrolamentos, geralmente ligado aos reles e/ou instrumentos de medicao cujo valor de tensao depende da tensao primaria e do numero de espiras do enrolamento (relacao de transformacao), o enrolamento primario esta conectado diretamente ao circuito de potencia, entre duas fases ou fase-terra.Em resumo, sao equipamentos que tem por objetivo reduzir o valor da tensao de um determinado circuito para niveis compativeis com instrumentos de medicao e reles de protecao. Sao projetados para urna tensao secundaria nominal padronizada de 115 V, sendo a tensao primaria nominal estabelecida de acordo com a ordern de grandeza da tensao do circuito em que o TP esta ligado. Desta forma, as relacoes mais comuns encontradas no mercado sao: 138Kv/115V, 13,8Kv/115V, entre outros. Assim como os TCs, estes equipamentos tambem apresentam erros de relacao que estao vinculados com as caracteristicas construtivas dos TP's (materiais eletromagneticos) e com o tipo de carga conectada ao seu circuito secundario (reles, voltimetros, etc). Devido a estas consideracoes, a ABNT e ANSI estabelecem certas condicoes sob