As empresas que operam em instalacoes ou equipamentos integrantes do sistema eletrico de potencia devem constituir prontuario com o conteudo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuario os documentos a seguir listados: A. descricao dos procedimentos para emergencias; B. certificacoes dos equipamentos de protecao coletiva e individual; 10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Ele-trico de Potencia devem constituir prontuario contemplando as alineas a, c, d e e, do item 10.2.4 e alineas a e b do item 10.2.5. 10.2.6 O Prontuario de Instalacoes Eletricas deve ser organizado e mantido a-tualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer a disposicao dos trabalhadores envolvidos nas instalacoes e servicos em eletricidade. 148 - COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP 10.2.7 Os documentos tecnicos previstos no Prontuario de Instalacoes Eletricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. 10.2.8 - MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA 10.2.8.1 Em todos os servicos executados em instalacoes eletricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de protecao coletiva aplicaveis, mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a ga-rantir a seguranca e a saude dos trabalhadores. 10.2.8.2 As medidas de protecao coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizacao eletrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensao de seguranca. 10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementacao do estabelecido no subitem 10.2.8.2 devem ser utilizadas outras medidas de protecao coletiva, tais como: isolacao das partes vivas, obstaculos, barreiras, sinalizacao, sistema de seccio-namento automatico de alimentacao, bloqueio do religamento automatico. 10.2.8.3 O aterramento das instalacoes eletricas deve ser executado conforme regulamentacao estabelecida pelos orgaos competentes e, na ausencia desta, deve atender as Normas Internacionais vigentes. 10.2.9 - MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10.2.9.1 Nos trabalhos em instalacoes eletricas, quando as medidas de prote-cao coletiva forem tecnicamente inviaveis ou insuficientes para controlar os ris-cos, devem ser adotados equipamentos de protecao individual especificos e adequados as atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas as atividades, de-vendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influencias eletromagne-ticas. 10.2.9.3 E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalacoes eletricas ou em suas proximidades. 10.3 SEGURANCA EM PROJETOS 10.3.1 E obrigatorio que os projetos de instalacoes eletricas especifiquem dis-positivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergizacao, para sinalizacao de advertencia com indicacao da condicao operativa. 10.3.2 O projeto eletrico, na medida do possivel, deve prever a instalacao de dispositivo de seccionamento de acao simultanea, que permita a aplicacao de impedimento de reenergizacao do circuito. 10.3.3 O projeto de instalacoes eletricas deve considerar o espaco seguro, quanto ao dimensionamento e a localizacao de seus componentes e as influen-cias externas, quando da operacao e da realizacao de servicos de construcao e manutencao. 10.3.3.1 Os circuitos eletricos com finalidades diferentes, tais como: comuni-cacao, sinalizacao, controle e tracao eletrica devem ser identificados e instala-dos separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnologico permitir compartilhamento, respeitadas as definicoes de projetos. COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP - 149 10.3.4 O projeto deve definir a