aplicam-se, igualmente, a aspiradores eletricos individuais.6.12 - Corredor Duplo em Bloco CirurgicoA concepcao de localizar salas de cirurgia entre duas circulacoes internas, uma chamada de circulacao limpa e outrade circulacao suja em nada contribui para melhorar a assepsia do bloco cirurgico, podendo, pelo contrario, prejudica-la pelaintroducao de mais um acesso. E uma solucao arquitetonica eoperacionalmente onerosa e sem justificativa tecnica, a nao sercomo recurso para compensar circulacao principal, subdimensionada, do centro cirurgico.Uma vez adequadamente planejada a circulacao e o fluxo do centro cirurgico, um duplo corredor passa a ser contra-producente, mesmo porque obriga a duplicacao de areas, deportas, de circulacao, de limpeza, de iluminacao, de controle,de piso condutivo e outros.7. OUTROS AMBIENTES7.1 - Cruzamento de Material CriticoMuito malabarismo arquitetonico e de engenharia e muitas solucoes, por vezes complicadas e onerosas, e muitas preocupacoes por parte de administradores, medicos e enfermeiras, poderiam e podem ser evitados, caso se atentasse, com conhecimento de causa, ao mecanismo da infeccao cruzada e aoda transferencia de agentes patogenicos potencialmentecontaminantes.Na realidade, muitas dessas medidas e precaucoes podem ser eliminadas, recorrendo-se a correta tecnica de embalagem e transporte. Tudo se resume em confinar o material potencialmente contaminante e deixa-lo apto a ser transportadocom seguranca. O mesmo relativamente a material limpo e esterilizado. Tudo se resume em confinamento e protecao naorigem.Saco plastico - impermeavel, resistente, dentro das normas da ABNT, bem vedado, (duplo em caso de material contaminado), e nao inflado com ar e medida basica no isolamentode material critico. A outra parte do esquema esta no transporte dentro da tecnica preconizada. O exemplo abaixo e significativo, de como nao fazer: "em conceituado hospital, o encarregado da coleta e do transporte de sacos de lixo, em carro de acoinoxidavel, operava com a seguinte tecnica: carregava o carroacima de sua capacidade, a ponto de nao permitir o cerramentode suas tampas; para adensar o carregamento espetava-o aleatoriamente com cabo de vassoura e para completar acompactacao subia sobre o carro e pisoteava os sacos, naoimportando quantos resultassem perfurados, rompidos ou extravasados!7.2 - Centro de Material EsterilizadoA Central de Esterilizacao destina-se, basicamente, a receber e lidar com materiais considerados sujos e contaminados, bem como a preparar roupa limpa reciclada pela lavanderia e ao final do processo, restitui-los esterilizados.O projeto deve selecionar um local, o Expurgo, para arecepcao desse material, onde deve ser primeiramente desinfetado, para possibilitar o seu manuseio com minimo de risco.A desinfeccao e feita por meio de desinfetantes quimicos e porlavadora e esterilizadora de instrumentos, que opera comvapor a 132oC.Ao final do ciclo de preparo, caixas vao ter a estufa de arseco, a 170oC e pacotes a autoclave de esterilizacao, por vaporsaturado umido, a 121oC.O mercado dispoe, basicamente, de tres tipos deautoclaves: vertical, horizontal de porta simples e horizontalde porta dupla. A vertical nao atende aos requisitos elementares de esterilizacao, por nao permitir a eliminacao do ar; ahorizontal, de porta dupla, considerada de barreira, possibilita a carga do material a esterilizar pelo lado sujo e a retirada, pelo lado oposto, ja esterilizado e dentro da Sala deArmazenamento e Distribuicao de Material Esterilizado. O Centro de Material Esterilizado deve ser unico e projetado