Fator de Potencia Fator de potencia foi um valor pre determinado por orgaos do governo, para que haja um melhor aproveitamento da energia eletrica, ja que nos dias de hoje ela anda tao escassa. O valor determinado pelo governo para o aproveitamento da energia eletrica foi de noventa e dois pos cento (92%) da potencia total de uma Empresa, ou seja apenas oito por cento da energia entregue pela concessionaria pode se perder. 2 O que e Potencia? Potencia e a energia gasta pela maquina para realizar algum tipo de trabalho. Existem tres tipos de Potencia, e vamos velas logo abaixo. 2.1 Potencia Ativa: Potencia realmente gasta em dispositivos que oferecem resistencia, no circuito resistivo a tensao anda em fase com a corrente (V-I)=0o, e e expresso em KW. 2.2 Potencia Indutiva: Potencia utilizada para a criacao de campos magneticos, necessario ao funcionamento de equipamentos industriais (motores, transformadores, reatores, etc.), sendo expresso seu valor em Kvar, no circuito indutivo a tensao anda adiantada da corrente (V-I)=90o 2.3 Potencia Capacitiva: Potencia utilizada em capacitores, no circuito capacitivo a tensao anda em atraso em relacao a corrente (V-I)=-90o 2.4 Demanda: E a utilizacao da potencia ativa durante qualquer intervalo de tempo, medida por aparelho integrador (medidor). E a media das potencias solicitadas pelo consumidor, durante um intervalo de tempo, usualmente 15 minutos, registrados por medidores de demanda. Na conta de carga eletrica, a demanda aparece expressa em quilowatt (KW). 3 Principais Causas de um Baixo Fator de Potencia Antes de realizar qualquer investimento para Correcao de Fator de Potencia e necessario a identificacao da causa de sua origem. Apresentamos a seguir as principais causas que originam um Baixo Fator de Potencia. 3.1 Motores Operando a Vazio: Os motores eletricos consomem praticamente a mesma quantidade de energia reativa, necessaria a manutencao do campo magnetico, quando operando a vazio ou a plena carga. Entretanto o mesmo nao acontece com a energia ativa, que e diretamente proporcional a carga mecanica aplicada no eixo do motor. Assim quanto menor a carga mecanica aplicada, menor a energia ativa consumida, consequentemente, menor o Fator de Potencia. 3.2 Motores Super Dimensionados: Este e um caso equivalente ao anterior, cujas consequencias sao identica. Geralmente os motores sao super dimensionados para as respectivas maquinas sendo, em media, de 70% a 75% da potencia nominal do motor, a potencia efetivamente exigida pela maquina (motores de pequena e media potencia). E muito comum o costume da substituicao de um motor por outro de maior potencia, principalmente nos casos de manutencao para reparos e que, por acomodacao, a substituicao transitoria passa a ser permanente, nao se levando em conta que um super dimensionamento provocara baixo Fator de Potencia. 3.3 Transformadores Operando em Vazio ou com Pequenas Cargas: Como os motores, os transformadores, quando super dimensionados para a carga a qual estao ligados, consomem uma certa quantidade de energia reativa relativamente grande, quando comparada com a energia ativa, provocando um baixo Fator de Potencia. 3.4 Nivel de Tensao acima da Nominal: A potencia reativa (Kvar) e aproximadamente, proporcional ao quadro de tensao aplicada, enquanto que a potencia