Nas vistorias, as instalacoes sao confrontadas com o Projeto Tecnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros. As alteracoes encontradas sao analisadas com vistas a manutencao das condicoes de seguranca previstas no Decreto Estadual e Instrucoes Tecnicas) e pelas normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. Havendo deficiencias elas sao anotadas e um relatorio e fornecido ao interessado para que analise e proponha uma solucao tecnica. Caso nao existam alteracoes, sera emitido o Auto de Vistoria.As alteracoes mais comuns sao as seguintes:SINALIZACAO: falta de indicacao da chave de protecao da bomba de incendio no Quadro Geral de Energia; quando houver prateleiras, armarios que impecam a visualizacao dos extintores, hidrantes e demais equipamentos, a sinalizacao deve ser elevada acima de tais obstaculos de forma a poder indicar a localizacao a distancia; falta de sinalizacao de solo em depositos ou locais de facil obstrucao dos equipamentos; quando os equipamentos ficarem atras de pilares, cantos de parede, escadas e demais situacoes que fiquem escondidos, a sinalizacao deve apontar nestes locais a direcao onde estao aqueles equipamentos; falta de indicacao da porta de saida e da rota a ser tomada, principalmente em locais de reuniao de pessoas, tratando-se de sinalizacao comum ou integrante do sistema de luz de emergencia; falta de indicacao "SAIDA DE EMERGENCIA" ou "ESCADA DE SEGURANCA" nas portas corta-fogo, na face voltada para os halls; falta de indicacao do numero do andar nas escadas. HIDRANTES: mangueiras acondicionadas em espiral, quando deveriam estar "aduchadas" isto e com as duas extremidades voltadas para fora, a fim de facilitar o desdobramento e uso rapido; falta de esguicho ou chave de mangueira nos armarios para hidrantes; registro fechado na tubulacao principal de alimentacao; instalacoes em PVC internas as edificacoes ou executadas sem correto ancoramento e solda apropriada nas juncoes, diminuindo a resistencia do sistema; obstrucao ao acesso e/ou vizualizacao;. registro de recalque sem drenagem, obstruido ou incompleto; LUZ DE EMERGENCIA: alguns pontos de luz ou todo o sistema desativado; falta, parcial ou total, de solucao nas baterias; pontos de luz com luminosidade insuficiente para o local, decorrente de potencia da central, fiacao ou lampadas sub dimensionadas; nao cumprimento do projeto no tocante a instalacao de todos os pontos que foram previstos no projeto aprovado; instalacao ou alteracao de divisorias sem revisao do projeto; substituicao do fusivel por pedacos de metal, papel laminado de cigarro e similares. ALARME: instalacao do painel central em local sem permanencia constante de pessoas; vidros quebrados nos pontos de acionamento manual; falta de indicacao das providencias a serem tomadas para acionamento do mesmo; fiacao aparente e passando por locais sujeitos a avarias decorrentes de incendios. substituicao do fusivel por pedacos de metal, papel laminado de cigarro e similares. ESCADA DE SEGURANCA: portas corta-fogo instaladas acima de 1 cm da soleira da porta permitindo que volume maior de fumaca a atravesse; portas corta-fogo mantidas abertas por calcos, vasos ou tijolos; portas corta-fogo que nao fecham automaticamente com a passagem das pessoas; portas corta-fogo instaladas sem espaco correspondente a uma largura antes e depois no seu acesso ou saida, fazendo com que as pessoas tenham que pegar