linha de chamada em circulo com linha pontilhada com alocacao dos simbolos exigidos;l) a apresentacao de Projeto Tecnico Preliminar com arepresentacao do sistema de chuveiros automaticosdeve ser feita em planta separada, porem em ordemnumerica sequencial do Projeto Tecnico.5.1.1.3.1 Conteudo da planta das medidas de seguranca contra incendioI Detalhes genericos que devem constar de todasas plantas:1) simbolos grafi cos, conforme IT 04 - Simbolos grafi -cos para projeto de seguranca contra incendio, a localizacao das medidas de seguranca contra incendiona planta baixa;2) legenda de todas as medidas de seguranca contraincendio utilizadas no Projeto Tecnico. A apresenta-cao dos demais simbolos nao utilizados no ProjetoTecnico e opcional;3) nota em planta com a indicacao dos equipamentosmoveis ou fi xos ou sistemas de seguranca instaladosque possuirem a mesma capacidade ou dimensao;4) areas construidas e areas de risco com suas caracteristicas, tais como:a) tanques de combustivel (substancia e capacidade);b) casa de caldeiras ou vasos sob pressao;c) dutos e aberturas que possibilitem a propagacaode calor;d) cabinas de pintura;e) locais de armazenamento de recipientes contendo gases infl amaveis (capacidade do recipiente equantidade armazenada);f ) areas com risco de explosao;g) centrais prediais de gases infl amaveis;h) depositos de metais piroforicos;i) deposito de produtos perigosos;j) outros riscos que necessitem de seguranca contra incendio.5) as plantas das medidas de seguranca contra incendiodevem ser apresentadas com as medidas de seguranca contra incendio na cor vermelha, distinguindoas dos demais detalhes da planta. Outros itens daplanta na cor vermelha podem ser incluidos desdeque sua representacao tenha vinculo com as medidas de seguranca contra incendio apresentadas noProjeto Tecnico;6) o esquema isometrico da tubulacao deve ser apresentado de acordo com o inciso II (Detalhes especifi cos que devem constar em planta);7) quadro de situacao da edifi cacao e areas de risco,sem escala, indicando os logradouros que delimitama quadra;8) quadro resumo das medidas de seguranca contra incendio indicando as normas e/ou legislacoes aplicadas nas respectivas medidas de seguranca constantesdo Projeto Tecnico conforme anexo H;9) cotas dos desniveis em uma planta baixa, quandohouver;10) medidas de protecao passiva contra incendio nasplantas de corte, tais como: dutos de ventilacao daescada, distancia verga peitoril, escadas, antecamaras,detalhes de estruturas e outros quando houver aexigencia especifi ca destes detalhes construtivos;11) localizacao e independencia do sistema eletrico emrelacao a chave geral de energia da edifi cacao e areasde risco sempre que a medida de seguranca contraincendio tiver seu funcionamento baseado em motores eletricos;12) miniatura da implantacao com hachuramento daarea sempre que houver planta fracionada em maisde uma folha, conforme planta chave;13) destaque no desenho das areas frias nao computaveis (banheiros, vestiarios, escadas enclausuradas,dentre outros) especifi cadas em um quadro de areasproprio, quando houver solicitacao de isencao demedidas de seguranca contra incendio.Nota:Os detalhes genericos constantes do Projeto Tecnico devem ser apresentados na primeira folha ou, nos casos em que tais detalhes naocaibam nesta, devem constar nas proximas folhas, tais como:a) legenda;b) isometrico;c) quadro resumo das medidas de seguranca;d) quadro de localizacao da edifi cacao e areas de risco;e) quadro de areas;f) detalhes de corrimaos e guarda-corpos;g) detalhes de degraus;h) detalhe da ventilacao efetiva da escada de seguranca;i) detalhe do registro de recalque;j) nota sobre o sistema de