dias em caso de parada geral de manutencao. 13.5.4.12. Imediatamente apos a inspecao do vaso de pressao, deve ser anotada no Registro de Seguranca a sua condicao operacional, e, em ate 60 (sessenta) dias, deve ser emitido o relatorio, que passa a fazer parte da sua documentacao, podendo este prazo ser estendido para 90 (noventa) dias em caso de parada geral de manutencao. 13.4.4.13. O empregador deve informar a representacao sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento, num prazo maximo de 30 (trinta) dias apos o termino da inspecao de seguranca, a condicao operacional da caldeira. 13.4.4.13.1.Mediante o recebimento de requisicao formal, o empregador deve encaminhar a representacao sindical predominante no estabelecimento, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a sua elaboracao, a copia do relatorio de inspecao. 13.4.4.14. A representacao sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento podera solicitar ao empregador que seja enviada de maneira regular copia do relatorio de inspecao de seguranca da caldeira em prazo de 30 (trinta) dias apos a sua elaboracao, ficando o empregador desobrigado a atender os itens 13.4.4.13 e 13.4.4.13.1. 13.6.3.9. Apos a inspecao de cada tubulacao, sistema de tubulacao ou linha, deve ser emitido um relatorio de inspecao. 13.6.3.9.1. O prazo para emissao desse relatorio e de ate 30 (trinta) dias para linhas individuais e de ate 90 (noventa) dias para sistemas de tubulacao. Inclusao de Tubulacoes (Fluidos classe A e B) Sobre Tubulacoes, a NR dispoe que sao conjunto de linhas, incluindo seus acessorios, projetadas por codigos especificos, destinadas ao transporte de fluidos entre equipamentos de uma mesma unidade de uma empresa dotada de caldeiras ou vasos de pressao.No item 13.2, a norma define como abrangencia, que a NR 13 deve ser aplicada aos seguintes equipamentos:(...)e) tubulacoes ou sistemas de tubulacao interligados a caldeiras ou vasos de pressao, que contenham fluidos de classe A ou B conforme item 13.5.1.2, alinea a) desta NR. Vejamos o item 13.5.1.2: Para efeito desta NR, os vasos de pressao sao classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco. a) Os fluidos contidos nos vasos de pressao sao classificados conforme descrito a seguir: Classe A: - fluidos inflamaveis; fluidos combustiveis com temperatura superior ou igual a 200 C (duzentos graus Celsius); fluidos toxicos com limite de tolerancia igual ou inferior a 20 (vinte) partes por milhao (ppm); hidrogenio; acetileno. Classe B: - fluidos combustiveis com temperatura inferior a 200 C (duzentos graus Celsius); fluidos toxicos com limite de tolerancia superior a 20 (vinte) partes por milhao (ppm). -Treinamento/Estagio para operadores somente para vasos Cat I e II.A redacao da antiga NR 13, possibilitava interpretacoes diversas sobre a necessidade do estagio pratico supervisionado para operacao de vasos de pressao categorias III, IV ou V.O texto da nova NR 13 se faz claro quando exige estagio pratico supervisionado apenas para operados de vasos categoria I e II. Vejamos: 13.5.3.3. A operacao de unidades que possuam vasos de pressao de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado conforme item B do Anexo I desta NR. AnexoB B1.6 Todo profissional com Treinamento