thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
Me fala, como e estar do outro lado? Do lado que voce sempreabominou, do lado que jurou que nunca estaria. Voce sempre disse que naoaceitaria isso, e olha pra voce hoje.Me fala, como e sentir o coracao pulsar por algo que nao lhepertence? Como e sentir o desejo lhe ferver e nao poder torna-lo real?Me fala, como e levar o titulo que voce tanto enojava? Comoe ? Nao e bom estar em nenhum dos lados, eu sei, e alias, nemimagino qual seja o pior.Mas, me fala, como e? Se sente confusa, ne? Quer sem poderquerer, esta sempre se contendo, tentando nao se jogar em bracos que nao lheacolherao quando mais precisar.Pode parecer um jogo de conquista, mas e um jogo de roletarussa: uma hora voce pode sucumbir e sofrer as consequencias. Saber que investi tudo em voce, e que desperdicastesSaber que tudo o que vivi ao seu lado, so significou pra mimSaber que pra voce nao importo, que nunca fui nada em sua vidaSaber que poderia ter aproveitado meus dias com algo que valesse a pena,mas que infelizmente, perdi-os com voce No dia 14 de outubro o Interact Club de Rondon foi ao PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) com o convite da Professora Catia, para fazer uma visita e estar realizando algumas ativitades com as criancas de la, ja que era a semana da crianca.O IC se dividiu em 2 grupos um para ir no periodo da manha e outro no periodo da tarde, levamos algumas brincadeiras e brindes para dar no final dessas brincadeiras.. e fizemos a festa la, fooi muito legal!! No dia 12 de outubro foi o Dia Das Criancas, a Prefeitura Municipal de Rondon tem como projeto de todo ano fazer algo para as criancas da cidade celebrar, esse ano nao foi diferente, a unica coisa foi que o Interac Club de Rondon foi convidado para ajudar nessa festa, e claro nos aceitamos.Ficamos responsaveis pelos brinquedos: touro-mecanico (que ate a nossa presidente foi) cama-elastica, entre outros brinquedos, criamos uma barraca a ''Barraca da Reciclagem'' onde logo apos o lanche as criancas jogaria o lixo nos latoes da nossa barraaca, e em troca agente dava um ticket concorrendo a um brinde.Foi muuuito legal e divertido, nos vestimos de palhaco, e brincamos um monte com a criancada.. No dia 8/11/2011 aconteceu a Visita Oficial do Governador Flavio Zunta, e foi aproveitada a oportunidade para a posse de novos interactianos e rotarianos. Nossos novos companheiros(as) sao: Guilherme, Julio, Anderson, Higor, Mayara e Thaynara.Estamos muitos felizes pois nosso club esta aumentando. As aulas chegaram, e o Interact Club Rondon junto ao Rotary Club de Rondon realizou a doacao de 5 kits de materiais a 5 criancas rondonenses que moram em um abrigo. A realizacao da entrega foi no dia 06/02/12. O Ryla (Premios Rotarios de Lideranca Juvenil) aconteceu nos dias 12; 13; 14 e 15 de Abril de 2012, no Recanto Marista em Doutor Camargo -PR. Onde o Interact Club de Rondon estava presente com 3 interactianos. O tema do Ryla deste anos foi A FAMILIA DO FUTURO. Novamente o
Interact Club Rondon participou da festiva do dia das criancas ajudando a Prefeitura Municipal de Rondon a realizar o evento. Aconteceu no dia 12 de outubro de 2012 e com a mesma funcao do ano passo o IC Rondon teve a funcao de cuidar da barraquinha do lixo, onde as criancas levavam seus lixos e ganhavam um vale brinde.
caixa de derivacao. Deve-se sempreutilizar caixas de derivacao que possuem bornes para interligacao dasblindagens dos cabos.As caixa de juncao e instrumentos deverao ficar bemvedados e em local com ausencia de umidade. Os prensa cabos dos mesmos deveraoficar sempre na horizontal ou virados para baixo, de forma a dificultar aentrada de agua no instrumento atraves do cabo.3.3.12 Host DevicesO Host Device e um equipamentoligado ao sistema Fieldbus com o qual pode-se configurar, monitorar e interagircom o processo sem a necessidade de se permanecer no campo. Pode ser um SDCD(Sistema Digital de Controle Distribuido), um sistema SCADA ou ummicrocomputador da linha PC.3.3.13 RepetidoresE um equipamento utilizado para estenderum segmento Fieldbus. Podem ser utilizados no maximo 4 repetidores entrequaisquer 2 equipamentos num segmento Fieldbus. Utilizando 4 repetidores, amaxima distancia entre quaisquer 2 equipamentos num segmento e de 9.500 metros, comomostra a figura 3-19.Figura 3-19 Distribuicao de repeditores Fieldbus3.3.14 BridgeE um equipamento utilizado paraconectar segmentos Fieldbus de diferentes velocidades (e/ou niveis fisicos comofios, fibras opticas, radio, etc.) a fim de formar uma extensa rede como mostraa figura 3-20. Figura 3-20 Aplicacao de bridge em FF3.3.15 GatewayE um utilizado para conectar umou mais segmentos em outros tipos de protocolos de comunicacao como Ethernet,RS232, MODBUS, etc.Bom meus amigos, por enquanto e so, aguardem a proxima postagem com a continuacao desse tema e comentem e compartilhem com seus amigos. Siga-me no Twitter @marcio_frisso .Segue abaixo as referencias desse assunto:www.fieldbus.org Site da Fieldbus Foundationwww.smar.com.br Fabricante de Equipamentos Fieldbuswww.sense.com.br Fabricante de Caixas de Juncaowww.poliron.com.br Fabricante de CabosNorma ANSI/ISA S50.02Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicacao, 2008.
saidas fisicas, acionando motores, solenoides e lampadas.DownloadSolucao 3: Arquivo fonte do desafio 2 enviado pelo Tiago Santos. Obrigado mais uma vez pela contribuicao Tiago!Download Bom pessoal, por enquanto e so, e ate o proximo desafio, o Traffic Simulator. Sugestoes, criticas, elogios, enviar sua solucao? Envie um comentario.
3.3 ARQUITETURA DO SISTEMAA arquitetura do sistema de controle Fieldbus e composta de varios componentes essenciais e opcionais de acordo com a aplicacao. Nesta sessao apresentaremos os principais componentes de um sistema Fieldbus.3.3.1 RackPossui n slots para conectar os diversos dispositivos do sistema de controle como processadores, fontes, I/Os, entre outros. Alguns racks possuem suporte a Hot Swap e diagnostico. A Figura 3-7 mostra os componentes de um rack.Figura 3-7 Componentes de um rackA -Emenda do Rack - Ao montar mais de um rack em um mesmo trilho DIN, use a emenda do rack para prender um rack a outro. O uso da emenda dara mais firmeza ao conjunto e possibilitara a conexao do terra digital (K); B - Jumper W1 - Quando conectado, permite que o rack seja alimentado pela fonte DC do rack precedente; C - Lingueta Encaixe localizado na parte superior do rack; D - Trilho DIN Base para fixacao do rack. Deve estar firmemente fixado ao local de montagem do rack;E - Conector do Flat Cable Superior Permite que dois racks sejam interligados atraves do flat cable (J). Quando existir mais de um rack em um mesmo trilho DIN, deve-se usar um flat cable (J) ligado ao conector do Flat Cable Inferior (I) e Superior (E), para interligar os racks; F - Conector do Modulo Encaixe inferior do modulo ao rack; G - Chave para Enderecamento Quando houver mais de um rack em um mesmo barramento, as chaves de enderecamento permitem que seja atribuido um endereco distinto para cada rack; H - Presilhas Metalicas - As presilhas metalicas, situadas na parte inferior do rack, permitem a fixacao desse no trilho DIN. Devem ser puxadas antes de se encaixar o rack no trilho DIN e depois empurradas para a fixacao das pecas; I - Conector do Flat Cable Inferior - Permite que dois racks sejam interligados atraves do flat cable (J). Quando existir mais de um rack em um mesmo trilho DIN, deve-se usar um flat cable (J) ligado ao conector do Flat Cable (I) e (E), para interligar os racks; J - Flat Cable - Cabo usado para conexao do barramento de dados entre os racks; K - Terra Digital - Quando houver mais de um rack em um mesmo trilho DIN, a conexao entre os terras digitais (K) deve ser reforcada atraves do encaixe metalico apropriado; Embora os racks sejam conectados por flat cables para transporte de sinal e alimentacao, e possivel que ocorra degradacao do nivel do sinal de terra para aplicacoes que utilizem varios modulos. Uma solucao para manter o sinal de terra estavel e o sistema mais imune a ruidos eletricos e a adicao de um cabo extra entre os racks. Esses cabos devem seguir o caminho do flat cable. Os fios devem ser reforcados e possuir bitola de pelo menos 18 AWG. A Figura 3-8 ilustra o aterramento entre racks nao adjacentes, ja a Figura 3-9 mostra aterramento de racks adjacentes.Figura 3-8 Aterramento em racks nao adjacentesFigura 3-9 Aterramento em racks adjacentes3.3.2 Fonte para BackplaneEsta fonte e responsavel por alimentar o backplane dos
comunicacao. Deve-se sempre usar caixas de derivacao para instalacao dos terminadores.3.3.7 Barreiras de Seguranca IntrinsecaUma explosao pode ocorrer quando se tem energia na forma de calor ou eletricidade, e estas adicionadas a uma mistura de vapores inflamaveis, poeiras ou fibras. As praticas de projeto inicialmente previam o uso de metodos como : caixas e involucros a prova de explosao, involucros com pressurizacao ou purga, encapsulamento em resina epoxy, imersao em oleo, preenchimento de dutos ou canaletas de passagem com talco ou areia, entre outros. Depois da Segunda Guerra Mundial tivemos o surgimento da tecnologia das Barreiras de Seguranca Intrinseca, que tem por objetivo limitar a energia nos circuitos eletricos do equipamento, fazendo com que os mesmos nao apresentem energia suficiente com capacidade de causar a ignicao de atmosferas potencialmente explosivas mesmo nas ocorrencias de falhas que venham a ocasionar centelhas ou superficies aquecidas que estejam em contato com a atmosfera potencialmente explosiva. A ignicao de materiais inflamaveis e caracterizada por dois parametros nao relacionados: a minima quantidade de energia de ignicao de faiscamento necessaria para criar uma explosao no gas inflamavel especificado, e a minima temperatura de uma superficie aquecida que tera o mesmo efeito. A norma ANSI/ISA S50.02 1992 estabelece que se pode conectar de um ate quatro instrumentos (depois das Barreiras de Seguranca Intrinsecas) nas areas perigosas e mais dois equipamentos nas areas seguras no mesmo barramento.A figura 3-15 ilustra um exemplo de instalacao de barreira de seguranca intrinseca para redes Fieldbus.Figura 3-15 - Instalacao de barreira de seguranca intrinseca para redes Fieldbus3.3.8 Outros ModulosNa arquitetura de um sistema Fieldbus tambem pode conter outros modulos de acordo com a aplicacao como:Interface RS-232 / 485Switch Ethernet 10/100 MbpsModulos de E/S digitais e analogicos Bom meus amigos, por enquanto e so, aguardem a proxima postagem com a continuacao desse tema e comentem e compartilhem com seus amigos. Segue abaixo as referencias desse assunto: www.fieldbus.org Site da Fieldbus Foundationwww.smar.com.br Fabricante de Equipamentos Fieldbuswww.sense.com.br Fabricante de Caixas de Juncaowww.poliron.com.br Fabricante de CabosNorma ANSI/ISA S50.02Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicacao, 2008.
mais preciso devera ser observado no catalogo dofabricante de cada dispositivo a corrente que o mesmo consome na rede Fieldbus.A figura 3-22 mostra uma rede que sera dimensionada para estudo.Figura 3-22 Rede a ser analisadaPara realizar o calculo detensao em cada dispositivo, deverao ser levados em consideracao os seguintesparametros:Tensao de saida do condicionador de sinal: 19 VDC (sem seguranca intrinseca);Resistencia do cabo: 22 /Km, portanto 44 /Km para o loop (cabo proprio para FF);Corrente de consumo do dispositivo: Verificar catalogo do fabricante. Se nao for informado, considerar 20mA.Tensao minima de funcionamento: Verificar catalogo do fabricante. Se nao for informado, considerar 11 V.Tensao na caixa de juncaoA corrente no cabo trunk sera a soma de todas as correntesconsumidas pelos dispositivos. Portanto, a corrente total sera de 18 + 12 + 25+ 13 = 68 mA.A resistencia do cabo trunk sera de 0,230 Km x 44 /Km = 10,12A tensao na saida do condicionador de sinal ede 19 V. Portanto, a tensao na caixa de juncao (final do cabo trunk) sera de:19 V 0,068 Ax 10,12 = 19 V 0,69 V = 18,31 VTensao no Posicionador de ValvulaAresistencia do cabo do posicionador e de 0,03 Km x 44 /Km = 1,32 A tensaoneste dispositivo sera: 18,31 V 0,018 A x 1,32 = 18,31 V 0,02 V = 18,29 VTensao no Transmissor de VazaoAresistencia do cabo do medidor de vazao eletromagnetico e de 0,02 Km x 44 /Km = 0,88 A tensaoneste dispositivo sera: 18,31 V 0,012 A x 0,88 = 18,31 V 0,01 V = 18,30 VTensao no Transmissor de TemperaturaAresistencia do cabo do transmissor de temperatura e de 0,025 Km x 44 /Km = 1,1 A tensaoneste dispositivo sera: 18,31 V 0,012 A x 1,1 = 18,31 V 0,01 V = 18,30 VTensao no Transmissor de NivelAresistencia do cabo do transmissor de nivel e de 0,035 Km x 44 /Km = 1,54 A tensaoneste dispositivo sera: 18,31 V 0,013 A x 1,54 = 18,31 V 0,02 V = 18,29 V Algunsdispositivos, como os medidores de vazao por efeito coriolis ou eletromagneticostem uma alta corrente de consumo. Por este motivo os mesmos nao podem seralimentados pelo proprio barramento, necessitando de uma alimentacao externa.Ao calcular a queda de tensao no barramento Fieldbus devera ser levado emconsideracao a corrente que o dispositivo consome na rede Fieldbus e nao acorrente de consumo do equipamento, que normalmente tem um valor elevado. Porexemplo, o medidor eletromagnetico tem um consumo tipico de 20 VA. Sealimentado com uma tensao de 127 V a corrente de consumo do instrumento sera emtorno de 160 mA. Porem, para este dispositivo a corrente drenada do barramentoFF e tipicamente de 12 mA. Para uma pequena rede e uma tarefa facil calcular a queda de tensao manualmente, mas para uma planta com 500 dispositivos esse trabalho fica inviavel. Pensando nisso a Fieldbus Foundation criou e disponibiliza gratuitamente o software DesignMate que faz esse trabalho e alerta sobre as limitacoes de projeto em uma rede FF. Segue o link para download: http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/designmate.zip 3.4.3 Tempo deCiclo de SupervisaoUm importante aspecto quando se trabalha comsistemas Fieldbus e o tempo gasto
para que todos os devices da linha possam"publicar" parametros de controle e monitoracao de um processo. Estetempo deve ser minimizado tanto quanto possivel pois pode-se comprometer otempo de atualizacao dos links entre os blocos funcionais que operam na malhade controle em relacao a velocidade do processo.A atualizacao dos links e feita a cada MacroCycle (MC) e este tempo pode variar dependendo do tipo de instrumento e seusparametros para publicacao. Num projeto, deve-se verificar o tempo do MC paracomparar com o tempo critico do processo e verificar se o MC deste barramentonao compromete a dinamica do processo.O tempo de ciclo em um barramento FieldbusFoundation e dividido em Trafego Operacional(onde estao publicadas as informacoes de controle), que tem funcao ciclica eTrafego Aciclico (onde sao publicadas informacoes nao de controle, como porexemplo dados de monitoracao ou atuacoes vindas do software supervisorio).O tempo de trafego aciclico pode ser definido econfigurado pelo usuario atraves do software de configuracao (o tipico e 100mseg).O tempo de trafego ciclico pode ser determinadopelo maior valor entre:A somatoria dos tempos de execucao dos blocos funcionais de cada device, eCalculo do numero de links externos (entre os devices ) multiplicados por 30mseg. Bom pessoal, por enquanto e so, aguardem a proxima postagem com a continuacao desse tema e comentem e compartilhem com seus amigos. Siga-me no Twitter @marcio_frisso .Segue abaixo as referencias desse assunto:www.fieldbus.org Site da Fieldbus Foundationwww.smar.com.br Fabricante de Equipamentos Fieldbuswww.sense.com.br Fabricante de Caixas de Juncaowww.poliron.com.br Fabricante de CabosNorma ANSI/ISA S50.02Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicacao, 2008.
14. Tela de graficohistorico do ondografoFigura 15. Tela de graficohistorico do deslocador4 ConclusaoConclui-se que a solucao adotada apresentou-se eficiente, poiscontribui para a seguranca pessoal, retirando o operador da area em umacondicao de risco, e ambiental, controlando os movimentos sofridos pelomangote, alem de poupar recursos financeiros evitando desatracacao equivocadade navios e suas eventuais sobre estadia.AgradecimentosAgradeco a gerencia e a coordenacao do STSE2pela confianca na conducao desse trabalho e ao nosso cliente DTO/TA/OPVIT quecom toda paciencia nos apoiou e aguardou a solucao definitiva.Referencias BibliograficasMELO, Heloi. Medindo Ondas. www.popa.com.brSUTIL G., Gilson. Sistema de Medicao de Ondas MarinhasOndilografo. Departamento de Engenharia Eletrica, Vitoria, ES, UFES, Janeiro/2005,dissertacao de graduacao.PICININI C., Flavio. A onda de projeto por meio da analiseestatistica de extremos a partir de dados medidos por satelite. Macae, RJ,Artigo.EMERSON,Reference Manual, Rosemount 5400 Series, Junho/2012Bom pessoal, por enquanto e so, espero que tenham gostado. Siga o blog pelo email, assim voce nao perde nenhuma atualizacao. Comente, envie sugestoes criticas, se gostou desse artigo compartilhe em sua rede social. Siga-me no Twitter @marcio_frisso.
Todo dado e modelado como interno, assim nao ha links para este bloco.Este conjunto de parametro e planejado para ser o minimo requerido para aAplicacao do Bloco Funcional associado com o recurso no qual ele consiste.BLOCO TRANSDUCER DE ENTRADAResponsavelpor ler os valores do elemento primario de medicao como pressao, temperatura,nivel, etc e torna-lo disponivel para o bloco AI (Analog Input). Tambem nessebloco defini-se a escala de engenharia da variavel a ser apresentada e range doinstrumento.BLOCO TRANSDUCER DE DIAGNOSTICOEste blocotransdutor prove as seguintes caracteristicas:Medicao online do tempo de execucao do bloco;Revisao de Hardware;Revisao de Firmware;Numero Serial do Equipamento;Numero Serial da placa principal.BLOCO TRANSDUCER DISPLAYO transdutorde display e responsavel por mostrar na tela do LCD a variavel escolhida quandoesta no modo monitoramento, ou um menu configurado quando no modo de ajustelocal. O transdutor de display e completamente configurado via software de configuracao. Em outras palavras,o usuario pode selecionar as melhores opcoes para ajustar a sua aplicacao.BLOCO ANALOG INPUT (AI)O bloco deentrada analogica obtem os dados de entrada do Bloco Transdutor, selecionadopelo numero do canal e torna-o disponivel para outros blocos funcionais atravesdas suas saidas. O esquematico do blocopode ser visto na figura 31.Figura 31 Esquematico do Bloco AIBLOCO ENTRADA DISCRETA (DI)O bloco DIobtem o dado da entrada discreta do bloco transdutor e torna-o disponivel paraas saidas de outros blocos funcionais. O esquematico do bloco pode ser visto nafigura 32.Figura 32 Esquematico do Bloco DIBLOCO PIDO bloco PIDoferece alguns algoritmos de controle que usam os termos Proporcional, Integrale Derivativo. O esquematico do bloco pode ser visto na figura 33.Figura 33 Esquematico do Bloco PIDBLOCO ARITIMETICOO proposito do bloco ARTH e ser usado no calculo dasmedicoes de combinacoes de sinais dos sensores.BLOCO CONSTANTE CTO Bloco funcional Constante gera valores constantes parausar nos parametros de entradas de outros blocos. Ele pode tambem ler eescrever em parametros internos de outros blocos dentro do mesmo equipamento.BLOCO ANALOG OUTPUT (AO)O Bloco deSaida Analogico e um bloco funcional usado pelos equipamentos que trabalhamcomo elementos de saida em um loop de controle, como valvulas, atuadores,posicionadores, etc. O bloco AO recebe um sinal de outro bloco funcional epassa seu resultado para um transdutor de saida atraves de um canal interno dereferencia. O esquematico do bloco pode ser visto na figura 34.Figura 34 Esquematico do AOBom pessoal, por enquanto e so, aguardem a proxima postagem com a continuacao desse tema e comentem e compartilhem com seus amigos. Siga-me no Twitter @marcio_frisso .Segue abaixo as referencias desse assunto:www.fieldbus.org Site da Fieldbus Foundationwww.smar.com.br Fabricante de Equipamentos Fieldbuswww.sense.com.br Fabricante de Caixas de Juncaowww.poliron.com.br Fabricante de CabosNorma ANSI/ISA S50.02Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicacao, 2008.
que compartilhem essas informacoes nas redes sociais para que outras pessoas tambem possam absolver esse conhecimento. Siga-me no Twitter @marcio_frisso. Segue abaixo as referencias desse assunto:www.fieldbus.org Site da Fieldbus Foundationwww.smar.com.br Fabricante de Equipamentos Fieldbuswww.sense.com.br Fabricante de Caixas de Juncaowww.poliron.com.br Fabricante de CabosNorma ANSI/ISA S50.02Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicacao, 2008.
Quem me conheceu profundamente ha alguns meses atras, sabia que eu era totalmente contra o uso de drogas, licitas ou ilicitas.Eu achava que as drogas, assim como a psicanalise, eram distorcoes da verdade, meios pagos de fuga. Tudo em nome de um santo equilibrio ausente.Se eu tinha uma colica, aguentava firme que era para sentir a natureza da dor. Dores de cabeca, de hernia, de ombro, eram pequenas superacoes diarias. Formas de dizer que eu ainda podia ver a verdade e que as coisas ainda estavam sob meu controle.E ca estou eu, alguns meses depois, chocada por ouvir uma musica que canta meu mantra desaparecido. Senti muitas saudades de uma epoca em que eu realmente buscava o equilibrio. Respirar nao era dificil e eu sabia fechar os olhos e honrar a divindade que havia em mim. Meu mantra ja ganhou um texto por aqui, ha muito, muito tempo atras.Hoje me deparei com um comprimido dificil de engolir na mao direita. Percebi que aquelas 750 gramas de analgesico haviam se transformado no meu habito noturno casual. Depois de um dia de sobrevivencia a cabeca pulsa, e meu corpo, que ja nao aguenta mais nada, nao iria suportar mais essa dor. Em ingles, analgesico e "painkiller". Traduzindo literalmente, os comprimidos magicos seriam os "assassinos da dor". Um assassinato que dura de 6 a 8 horas, infelizmente. Eu que tanto busquei o equilibrio e disse nao as quimicas, agora me rendo aos comprimidos diarios. E e nesse momento que sabemos o quao distante estamos de nos mesmos.Sempre via nos filmes norte-americanos aquelas pessoas que preenchiam seus armarios de banheiro com medicamentos. Eu sei que e uma patologia social, mas eu nao entendia o porque.Por que pessoas que vivem em um pais de primeiro mundo, com acesso a uma boa qualidade de vida, se drogariam todas as noites para conseguir dormir? O negocio e que o valor da vida decresce quando o dinheiro aumento.Bem-vindos a era da banalizacao.Nao ha espaco para carinho e a loucura enche o lugar com as sombras de uma caixa de pandora repleta de futilidades e superficialidades. Some o toque, o olhar e as demonstracoes de amor real.Sinceramente, hoje vi uma cena que me provocou ainda mais asco deste mundo cansativo. Nao consigo compreender a falta de lealdade escancarada. Que o ser humano era desleal eu ja sabia, mas o que mais me coloca em parafusos e ver que os machucados estao sendo deixados no colo de pessoas que tem um bom coracao. Pessoas que apenas derramam docura. E la estao elas, vendo tudo que acreditavam ser derretido pela falta de lealdade e humanidade daquele que chamou de amigo.Antigamente, ou era suficiente ou se pregava que era suficiente ser bom e fazer o bem. Hoje em dia essa balanca esta desregulada, distribuindo feridas gratuitas e espalhando a efemeridade da "desimportancia" das relacoes humanas. A vida tem pago em moeda desproporcional aqueles que fazem amor. A amizade deveria ser a forma mais forte de comprometimento. Da vontade de mandar certas pessoas calarem a boca: pare de cuspir abelhas. Ferroes matam.E e por isso
que os americanos ou eu tomam diariamente sua dose de assassinos de dor. Serao oito horas de folego, disfarcando a falta de forca para lutar por um equilibrio real. Haja fe para honrar a divindade que ha em voce. Cade ?