a disposicao de mangueiras conectadas entre a boca expulsora da Viatura (Vtr), moto-bomba ou hidrante e o esguicho. Linhas adutoras e a disposicao de mangueiras conectadas entre a boca expulsora da Viatura (Vtr), moto-bomba ou hidrante e o divisor ou Vtr, devendo ser de diametro minimo de 63 mm.*Nota: Os diametros que a NBR 11861/98 trata, sao nominais da ordem de 40 e 65 mm. Quanto ao comprimento As mangueiras utilizadas pelos Corpos de Bombeiros, possuem lances de 15 metros de comprimento, conforme NBR 11861/98. Algumas mangueiras possuem 30 metros de comprimento, mas sao mais utilizadas em areas industriais. Existem mangueiras que por sofrerem muitos cortes, ficam com 10 m e ate menos, sendo esta, chamada de suplemento. Nomenclatura das mangueirasAs mangueiras dividem-se em:1) Mangueira propriamente dita;2) Juntas de uniao.1) Mangueira propriamente dita: E constituida por um tubo flexivel, condutor de agua.2) Juntas uniao: Sao conexoes metalicas destinadas a realizar o engate rapido das mangueiras, entre si e com qualquer equipamento de material do estabelecimento. Sao constituidas em aluminio, bronze ou latao. As juntas sao do tipo STORZ. Essas juntas de uniao fabricadas em aluminio, duro-aluminio, bronze ou latao, eliminam o problema das juntas diferentes, macho e femea, pois cada junta possui, ambos dispositivos e sao mais rapidas e mais praticas, menos sensiveis a defeitos devido ao fato do mecanismo de engate ficar protegido de batidas pela carcaca. Consta de uma parte principal de onde e montada a mangueira e de um anel movel preso a peca anterior por um anel de arame de aco. O anel movel possui dois ressaltos internos em forma de unhas, que sao reentrancias onde se alojam os ressaltos da outra junta. Possuem ainda um alojamento adequado, existente na sua frente, uma arruela de borracha de forma prismatica, destinada a dar pressao e vedacao simultaneamente, chamada gaxeta. Para unir as duas juntas desse tipo, basta encaixar-se as duas nas reentrancias e girar no sentido dos aneis. Os alojamentos das unhas sao em forma de rampa, o que forca as gaxetas a se aproximarem, dando a vedacao perfeita. Inspecao, manutencao e cuidado em mangueiras de incendioInspecao: Exame periodico que se efetua na mangueira de incendio com a finalidade de determinar se esta esta apta para uso.Manutencao: Servico efetuado na mangueira de incendio, apos sua utilizacao ou quando requerido por uma inspecao, com a finalidade de mante-la apta para o uso.Mangueira em uso: Designacao dada a mangueira quando devidamente instalada em local previamente definido, estando esta, em condicoes de prontidao para combate a incendios. Inspecao e Manutencao1) Toda mangueira devera ser inspecionada e ensaiada hidrostaticamente, antes de ser colocada em uso.2) Toda mangueira quando em uso, deve ser inspecionada e ensaiada hidrostaticamente a cada doze meses respectivamente. Recomenda-se maior frequencia para mangueiras que estejam expostas a condicoes agressivas tais como, ambientes quentes, umido e/ou instaladas em locais onde o piso seja abrasivo e/ou impregnado de produtos quimicos e derivados de petroleo.3) O usuario deve identificar individualmente as mangueiras sob sua responsabilidade e manter registro historico de sua vida util, em fichas ou outros meios que possibilitem controle das datas