local de vigilancia e possuir identifi cacao dolocal de acionamento. As baterias devem estar em local ventilado. O som do alarme deve ser audivel em toda a edifi cacao.Ponto de teste do sistema. Os eletrodutos devem ser exclusivos para sistemas de incendio e quando aparentes serem dotipo metalico ou PVC rigido antichama. Nao pode haver corrente continua em conjunto com corrente alternada. Alturamaxima do acionador manual do alarme e de 1,60 m.9Caminhamento maximo da mangueira: 30 m. Diametro da mangueira para Tipo 1 e de 25 mm ou 32 mm, para o Tipo 2 ede 40 mm. Deve haver um ponto a menos de 5 m da entrada principal da edifi cacao e dos pavimentos elevados. Altura doregistro de angulo: 1 m a 1,5 m. Na saida da bomba deve ter uma valvula de retencao e registro de paragem. O registrode recalque pode ser de coluna ou enterrado e quando enterrado deve possuir dreno. A conexao do recalque deve serde 63 mm, engate rapido. A tubulacao e a tampa do registro de recalque devem ser pintadas na cor vermelha (ver IT 20).O reservatorio de incendio deve ser de material incombustivel ou encapsulado por alvenaria ou laje (excecao: quando oreservatorio estiver isolado da edifi cacao).Notas: 1) Para valores diferentes no calculo de hidrantes, anexar Memorial de Calculo conforme IT 22; 2) Para sistema Tipo 1 (mangotinho), apresentar Memorial de Calculo.Anexo D - fl s. 2/3capitul capitulo 1 71 o 1 71 2/28/05 3 2/28/05 3:35:56 PM :35:56 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos72VISTORIASProtocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________Protocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________Protocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________Protocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________Protocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________Protocolo no _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________AVCBProtocolo no ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB no _____________ Em ____/____/______Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________Protocolo no ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB no _____________ Em ____/____/______Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________Protocolo no ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB no _____________ Em ____/____/______Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICOFAT no _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Secao_____________________FAT no _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Secao_____________________FAT no _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Secao_____________________Anexo D - fl s. 3/3capitulo capitulo 1 72 1 72 2/28/05 3 2/28/05 3:35:59 PM :35:59 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos73 Anexo E (Informativo)capitulo capitulo 1 73 1 73 2/28/05 3 2/28/05 3:35:59 PM :35:59 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos74Anexo F - Implantacao - fl s. 1/2 (Informativo)capitulo capitulo 1 74 1 74 2/28/05 3 2/28/05 3:36:00 PM :36:00 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos75 Anexo F - Implantacao - fl s. 2/2 (Informativo)capitulo capitulo 1 75 1 75 2/28/05 3 2/28/05 3:36:01 PM :36:01 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos76 Anexo G - fl s. 1/10 (Informativo)capitulo capitulo 1 76 1 76 2/28/05 3 2/28/05