veio atender aos requisitos das industrias quimicas e petroquimicas. Permite, alem de seguranca intrinseca, que os dispositivos de campo sejam energizados pelo proprio barramento. Assim, o PROFIBUS pode ser utilizado em areas classificadas. As opcoes e limites do PROFIBUS com tecnologia de transmissao IEC 61158-2 para uso em areas potencialmente explosivas sao definidas pelo modelo FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept). O modelo FISCO foi desenvolvido pelo instituto alemao PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt (Instituto Tecnologico de Fisica) e e hoje internacionalmente reconhecida como o modelo basico para barramentos em areas classificadas.A transmissao e baseada nos seguintes principios, e e frequentemente referida como H1:Cada segmento possui somente uma fonte de energia, a fonte de alimentacao; Alimentacao nao e fornecida ao barramento enquanto uma estacao esta enviando Os dispositivos de campo consomem uma corrente basica constante quando em estado de repouso Os dispositivos de campo agem como consumidores passivos de corrente (sink) Uma terminacao passiva de linha e necessaria, em ambos fins da linha principal do barramento Topologia linear, arvore e estrela sao permitidas. No caso da modulacao, supoe-se que uma corrente basica de pelo menos 10 mA consumida por cada dispositivo no barramento. Atraves da energizacao do barramento, esta corrente alimenta os dispositivos de campo. Os sinais de comunicacao sao entao gerados pelo dispositivo que os envia, por modulacao de + /- 9 mA, sobre a corrente basica. Transmissao de DadosDigital, sincronizado a bit, codigo ManchesterTaxa de Transmissao31,25 Kbits/s, modo tensaoSeguranca de DadosPreambulo, error-proof start e end limiterCabosPar trancado blindadoAlimentacao Via barramento ou externa (9-32 Vdc)Classe Protecao a ExplosaoSeguranca Intrinseca (Eex ia/ib) e involucro (Eex d/m/p/q)TopologiaLinha ou arvore, ou combinadas.Numero de EstacoesAte 32 estacoes por segmento, maximo de 126Distancia Maxima sem repetidor1900 m (Cabo tipo A)RepetidoresAte 4 repetidoresTabela 1: Caracteristicas da IEC 61158-2Para se operar uma rede PROFIBUS em area classificada e necessario que todos os componentes utilizados na area classificada sejam aprovados e certificados de acordo com o modelo FISCO e IEC 61158-2 por organismos certificadores autorizados tais como PTB, BVS (Alemanha), CEPEL, UL, FM (EUA). Se todos os componentes utilizados forem certificados e se as regras para selecao da fonte de alimentacao, comprimento de cabo e terminadores forem observadas, entao nenhum tipo de aprovacao adicional do sistema sera requerida para o comissionamento da rede PROFIBUS.FISCOR :15 ... 150 Ohm/km; L : 0,4 ... 1 mH/km; C : 80 ... 200 nF/km. Cabo tipo A: 0,8 mm2 (AWG18)Em termos de terminacao: R = 90 ... 100 Ohms; C = 0 ... 2.2 F. O conceito FISCO foi otimizado para que seja permitido um numero maior de equipamentos de campo, de acordo com o comprimento do barramento, levando-se em conta a variacao das caracteristicas do cabo (R', L', C') e terminadores, atendendo categorias e grupos de gases com uma simples avaliacao da instalacao envolvendo seguranca intrinseca. Com isto, aumentou-se a capacidade de corrente por segmento e facilitou-se para o usuario a avaliacao. Alem disso, ao adquirir produtos certificados, o usuario nao precisa se preocupar mais com calculos, mesmo em substituicao em operacao.Figura 1 - Exemplo de sinal PROFIBUS-PA em modo tensao Figura 2