seguranca basico, treinamento especifico para trabalho em altura, NR-10 etc.). Os trabalhadores devem ser treinados e utilizar EPIs adequados a cada tarefa. A empresa deve realizar um estudo preliminar de riscos e apresentar medidas preventivas de seguranca. Durante a realizacao dos servicos, deve realizar uma fiscalizacao permanente.Instalacao de gaiola em telhado colonialApos essa etapa, vem o recebimento dos materiais na obra, para garantir que a qualidade dos materiais especificados no projeto seja atendida.Como regra, a execucao comeca pelo subsistema de aterramento, abrindo-se valetas onde serao lancados os cabos, cravadas as hastes de aterramento, executadas as soldas exotermicas e, por fim, seguindo-se a etapa de reaterro, compactacao e recomposicao das valetas. A parte, deve-se executar o aterramento da central de gas e equalizacao de potenciais no nivel do solo.Instalacao de barra chata de aluminio na cor natural em edificacao em usoSeguindo-se essas etapas, faz-se a instalacao dos condutores de descida e aneis de cintamento horizontal (se for o caso), obedecendo ao posicionamento especificado no projeto. Nesse item e importante observar a questao da eventual pintura dos condutores, por questoes esteticas e tambem para atender as questoes de seguranca dos instaladores e dos moradores. Isolam-se as areas abaixo dos locais de trabalho, apos aviso aos condominos e instrucao do sindico.O proximo passo e a execucao do sistema de captacao, que tambem deve seguir as especificacoes do projeto.Por ultimo, fazemos as equalizacoes de potenciais internos e instalacao do DPS (dispositivo de protecao contra surtos),para protecao das instalacoes e equipamentos.Controle da qualidadeInstalacao com cabos rompidos e frouxosO controle de qualidade comeca pela especificacao correta, em projeto, dos materiais com as caracteristicas previstas em norma.Instalacao com cabos rompidos e frouxosTodos os materiais deverao ser rigorosamente vistoriados e conferidos para evitar retrabalho e problemas legais. Por exemplo, se a instalacao for com cabo de cobre nu, devera ser checada a sua secao transversal e formacao (numero de fios). No caso dos cabos de cobre 16 mm2, 35 mm2 e 50 mm2, e necessario verificar se a formacao do cabo e de sete fios (NBR 6524), medir com um micrometro o diametro de uma das pernas, calcular a area de um fio e multiplicar pelo numero de fios.Dessa forma, temos a area total do condutor. O mais comum e que esses condutores sejam fornecidos com 19 fios, e a secao total dos fios seja muito inferior a secao (cabos desbitolados - chamados cabos comerciais) mencionada no projeto. E comum os cabos de 50 mm2 terem 35 mm2. O mesmo ocorre com outras bitolas, entao se torna vital conferir o material na obra antes do inicio dos servicos.As hastes de aterramento tem que ser de alta camada, com 254 micra de cobre (NBR 13571). As ferragens e acessorios de aco tem que ser obrigatoriamente galvanizados a fogo (NBR 6323). Para garantir a qualidade com relacao a estes e outros itens da instalacao, e necessario que a empresa instaladora (ou fiscal) se responsabilize pela conferencia e aprovacao ou nao dos materiais recebidos na obra.Medicao do diametro do fio para calculo da area total do cabo - norma NBR 6524A profundidade da