amaveis e combustiveis (IT no 24):a) indicar as instalacoes, tanques, cilindros ou esferas de GLP;b) indicar qual tanque e considerado o de maiorrisco para efeito de calculo;c) indicar os tanques considerados vizinhos ao tanque de maior risco;d) indicar as taxas de vazao para o resfriamento dotanque em chamas e tanques vizinhos;e) indicar as areas dos costados e tetos dos tanquesconsiderados no calculo hidraulico;f ) indicar a vazao e pressao das bombas de incendio;g) indicar a capacidade e a localizacao do reservato-rio de incendio;h) indicar os canhoes monitores, aspersores, bombade incendio e registro de recalque;i) apresentar quadro que contenha as seguintesinformacoes:I. indicacao do tanque;II. produto armazenado;III. volume;IV. ponto de fulgor;V. diametro e altura do tanque.j) juntar o memorial de calculo do sistema de resfriamento.18) Sistema de protecao por espuma (IT no 25):a) indicar os esguichos lancadores ou proporcionadores e canhoes monitores;b) indicar os reservatorios do extrato formadorde espuma (EFE), indicando volume e forma dearmazenagem;c) indicar as camaras de espuma;d) deve constar o esquema isometrico somente datubulacao envolvida no calculo;e) indicar as especifi cacoes dos equipamentos envolvidos no calculo;f ) defi nicao do maior risco a proteger;g) juntar o memorial de calculo do sistema de protecao por espuma.19) Sistema fi xo de gases para combate a incendio (IT no 26):a) indicar a botoeira alternativa para acionamentodo sistema fi xo;b) indicar a botoeira de desativacao do sistema degases;c) indicar a central do sistema de deteccao e alarmede incendio;d) indicar os detectores de incendio;e) indicar a bateria de cilindros de gases;f ) indicar as areas protegidas pelo sistema fi xo degases;g) indicar o tempo de retardo para evacuacao dolocal;capitulo capitulo 1 53 1 53 2/28/05 3 2/28/05 3:35:18 PM :35:18 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos54h) deve constar o esquema isometrico somente datubulacao envolvida no calculo;i) juntar o memorial de calculo do sistema de gaseslimpos e CO2.20) Armazenagem de liquidos infl amaveis e combustiveis (IT no 27):a) indicar os tanques, instalacoes, cilindros ou esferas considerados de maior risco para elaboracaodos calculos;b) indicar tipo de tanque (elevado, subterraneo, vertical ou horizontal);c) indicar tipo de superficie do tanque (teto fl utuante ou fi xo);d) afastamentos entre tanques, edifi cacoes, vias pu-blicas, limites de propriedades e dimensoes dasbacias de contencao;e) o produto quimico, sua capacidade armazenada eponto de fulgor;f ) distribuicao dos hidrantes, canhoes monitores,aspersores, bomba de incendio, capacidade elocalizacao da reserva de incendio, registro derecalque e forma de acionamento do sistema;g) indicar a pressao manometrica medida no topodo tanque para que se possa utilizar as tabelas deafastamentos;h) juntar a planilha de calculos utilizadas no dimensionamento da protecao dos tanques.21) Manipulacao, armazenamento, comercializa-cao e utilizacao de gas liquefeito de petroleo(GLP) (IT no 28):a) localizacao da central de GLP;b) indicar a capacidade dos cilindros, bem como dacapacidade total da central;c) afastamentos das divisas de terrenos, areas edifi -cadas no mesmo lote e locais de risco;d) local de estacionamento do veiculo abastecedor,quando o abastecimento for a granel;e) sistema de protecao da central;f ) localizacao do botijao e das aberturas previstaspara ventilacao (caso de area interna em unidadehabitacional quando permitido pela InstrucaoTecnica) e forma de instalacao.22) Comercializacao, distribuicao e utilizacao degas