O engenheiro de verificacao de instalacoes eletricas deve ter experiencia profissional e ser independente,ou seja,nao fazer parte do pessoal operacional.Ele deve ainda comprovar sua especialidade em eletrotecnica conforme a norma DIN VDE1000-10 e e recomendavel que seja reconhecido como perito em inspecoes de equipamentos eletricos pela VdS[exigencia cada vez mais comum por parte das seguradoras ].O profissional deve ter tambem conhecimentos sobre a construcao de equipamentos de manobra,bem como experiencia na escolha do valor de emissao da superficie a medir - Esses pre-requisitos asseguram a competencia tecnica na medicao e avaliacao de pontos de aquecimento,os quais sao frequentemente caracteristicos e normais dos componentes .Como os operadores das instalacoes eletricas precisam confiar nas medicoes e nos relatorios de teste ,muitas vezes solicitam a apresentacao desses certificados de treinamento. Que aborda a termografia em instalacoes eletricas,determina o exame regular das instalacoes pelo operador (testes de rotina) de acordo:*a legistacao tecnica local;*normas de prevencao de acidentes(na Alemanha,a norma BGVA3); normas para verificacao de instalacoes,como a DIN VDE 0105[no Brasil,a NBR 5410];e *clausula de seguro contra incendios, que exige uma verificacao adicional de acordo com as normas das seguradoras.A termografia nao substitui os testes de rotina,tampouco elimina as necessarias inspecoes visuais,testes funcionais,medicoes de corrente,etc..;que devem ser realizados no escopo dos ensaios de rotina.Porem,representa um metodo muito util de medicao complementar,possibilitando exame e a avaliacao do equipamento,que ate entao eram dificeis e de alto custo.Atualmente,a termografia faz parte do estado da arte de tecnica de seguranca.Uma das suas grandes vantagens e a possibilidade de executar as medicoes em plena operacao(sob tencao). Os consumidores de energia eletrica,geralmente nao associam os gastos causados por problemas como:queima de lampadas ,reatores,motores, placas eletronicas,alteracoes no funcionamento de maquinas e equipamentos de precisao,ao custo de energia eletrica . A frequencia de 50\60 Hz geraq os campos eletromagneticos necessario para o funcionamento do motor com um determinado consumo de corrente .As frequencias indesejadas tambem vao gerar pequenos campos eletromagneticos neste motor e irao disperdicar pequenas correntes eletricas. Os picos de tensao e descargas eletricas surgem instantaneamente com frequencias de alta intencidade ,provocando danos as instalacoes eletricas,alem das frequencias de alta intencidade,existem interferencias externas,frequencias parasitas como:AM,FM,celulares e radios amador entre outras quen geram campos eletromagneticos consumindo pequenas correntes eletricas e causando maior consumo de energia. A energia reativa,assim como a ativa ,apresenta ,alem dos 60\50Hz,frequencias indesejadas, *Enquanto a potencia ativa e sempre consumida na execucao de trabalhos ,a potencia reativa,ale3m de nao produzir trabalho ,circula entre a carga e a fonte de alimentacao ,ocupando um espaco no sistema eletrico que poderia ser utilizado para fornecer mais energia ATIVA.*O controle mais apurado do uso de energia reativa e mais uma medida adotada pelo DNAEE visando estimular o consumidor a melhorar o fator de potencia de suas instalacoes eletricas,com beneficio imediato tanto para o proprio consumidor ,atraves da reducao de perdas e melhor desenpenho de suas instalacoes ,como tambem para o setor eletrico nacional ,pela melhoria das condicoes operacionais e a liberacao do sistema para atendimento a novas cargas com investimentos menores. *alguns equipamentos comuns em instalacoes eletricas,como retificadores,inversores,fornos a arco,lampadas florescentes,transformadores e outros,produzem alteracoes na forma