dissecante e podem chegar a pontos de orvalho de ate-70C (secadoresde adsorcao). Esses secadores do tipo dissecante podem utilizar uma ou duascamadas de dessecante. Materiais dessecantes tipicos sao a alumina, a silicagel, a peneira molecular, ou ainda um blend desses que juntos tem uma grandecapacidade para capturar e reter grandes quantidades de umidade. De modo geralesses secadores operam com duas camaras (colunas), uma trabalhando e outraregenerando e, sao operadas atraves de um temporizador que controla os temposde valvulas eletricas ou pneumaticas garantindo o uso e regeneracao da colunas.Outros mais sofisticados ja contam com medidor de ponto de orvalho que controlaativamente a entrada e regeneracao de cada coluna ao longo do consumo do arcomprimido.O monoxido de carbono (CO) em sistemasde ar respiravelUm catalisadorconverte o monoxido de carbono (CO) em dioxido de carbono (CO2). O elementointerno (geralmente HOPCALITE)oxida o CO a CO2, na presenca de oxigenio (O2). A reacao e: 2CO + O2 2CO2. Ataxa de conversao diminui acentuadamente quando o ar contiver umidade ou outroscontaminantes. Por conta disso, o catalisador so pode ser utilizado apos otratamento adequado do ar respiravel (filtragem e secagem). Os riscos, sintomas e locais onde o CO podeser encontrado ja foi comentado neste mesmo artigo, no item Gases toxicos: Omonoxido de carbono.Nevoa de oleo residual em sistemas dear respiravelA nevoa de oleo(ou hidrocarbonetos) pode ser removida da corrente de ar comprimido com umfiltro que utiliza carvao ativado. Alem de remover nevoas de oleo, os filtrosde carvao ativado sao capazes de remover gosto e odor que podem estar presentesno ar comprimido (e que segundo a NBR 12543 tambem devem ser eliminados do ar).Apesar de nao ser toxico, gostos e odores podem interferir no conforto edesempenho do trabalhador. Particulas solidas finais e NanoparticulasAs particulassolidas sao filtradas por filtros de alto desempenho (com capacidade de remocaode ate 0,003 m). As particulas arrastadas do secador ou outro componente dosistema de ar respiravel sera removido durante essa fase. Com essa capacidadede remocao, esses filtros algumas vezes podem receber certificacoes debactericida e microbiologicos por conta do desempenho atingido na remocaodesses microorganismos nessa escala.Padroes e Normas a serem seguidas, noBrasilNorma(padrao) de Ar Respiravel no Brasil ABNT/NBRA ABNT NBR12543 e uma norma de recomendacao com os padroes de ar respiravel que devem serseguidos quando se utiliza sistemas de ar respiravel com linha de ar mandado (aducao de ar).u ABNT NBR 12543, de 1999 Equipamentos de protecaorespiratoria Terminologia. Resolucoes de Diretoria Colegiada(RDC)As Resolucoesde Diretoria Colegiada (RDC) tem carater de lei. A RDC tem forca de lei e e doMinisterio da Saude, ANVISA. Ja as ABNTs sao elaboradas com a sociedade civil eapresentam recomendacoes.Leis daAgencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) que contem parametros eorientacao da qualidade do ar respiravel/medicinal:u RDC 50u RDC307Normas Regulamentadoras (NRs)As NR Normas Regulamentadoras sao normas elaboradas pelo Ministerio doTrabalho. Foram criadas e devem ser observadas a fim de promover saude eseguranca do trabalho na empresa.As NRs foramcriadas para dar um formato final nas leis de Seguranca do Trabalho. Foramfeitas em capitulos para facilitar, normatizar e unificar as normas deseguranca brasileiras.As NormasRegulamentadoras tem forca de lei, pois, como vimos, foram criadas pela lei N6.514 de 1977.Norma