o nivel de sinal. Em ambos os casos podem ocorrer falhasde comunicacao na rede. A condicao ideal e obtida utilizando-se apenas doisterminadores no canal H1.Um testebastante simples para detectar defeito nos terminadores e desconecta-lo dobarramento e imediatamente medir sua tensao com um multimetro ajustado para Vccna escala de 20 V. Um terminador em boas condicoes resultara no decrescimogradativo do nivel de tensao ate chegar a zero em alguns segundos, caso issonao ocorra o terminador devera ser substituido.MANUTENCAO PREVENTIVAPara garantiro perfeito funcionamento de uma rede FF devem-se tomar alguns cuidados erealizar manutencoes preventivas nos elementos da rede.Manter o painel onde se encontram os processadores de rede, fonte, cartoes, etc, em ambiente com ventilacao adequada, de preferencia em ambiente refrigerado.Monitorar periodicamente o nivel de tensao das fontes de alimentacao do painel e verificar os alarmes das mesmas.Coletar formas de ondas dos barramentos a fim de identificar degradacoes no sinal da rede.Inspecionar caixas de juncao e instrumentos quanto a: umidade, integridade dos bornes, terminais, shield e eficiencia dos prensa cabos. A figura 37 mostra um exemplo de caixa de juncao com umidade, e a figura 38 uma caixa de juncao com prensa cabos danificados.Figura 37 Caixa de juncao comumidadeFigura 38 Caixa de juncao com prensacabo ineficienteManter sempre em contato com o fabricante do sistema quando a atualizacoes de firmwares dos processadores de rede e do software de configuracao da rede. Alguns problemas intermitentes na rede podem ser corrigidos atualizando os firmwares.PROBLEMAS MAIS COMUNSA seguirserao abordados os problemas mais comuns encontrados em redes FF e suas possiveiscausas. Problema 1: Ao conectar um determinado instrumento no barramento aacao ocasiona a queda de todo o barramento.Possiveis Causas:O instrumento pode estar consumindo mais corrente do que e especificado. Deve-se fazer uma medicao de tensao e corrente com um multimetro.Verificar a isolacao do cabo do spur que conecta o instrumento ao barramento.Verificar se o shield encontra-se em contato com a carcaca do instrumento.Caso o problema persista,provavelmente o instrumento esta danificado e deve ser substituido. E comum em regioesonde ocorre grande incidencia de raios que a isolacao do instrumento em relacaoa carcaca seja afetada durante uma tempestade.Problema 2: Ao se conectar um instrumento no barramento o mesmodemora a aparecer na rede ou nao aparece.Possiveis Causas: Verificar a tensao nos terminais do instrumento.Verificar se o shield do instrumento em questao encontra-se em contato com a carcaca do instrumento e tambem dos demais instrumentos.Verificar se nao ha umidade nas caixas de juncao.Verificar o isolamento do caboInstrumento danificadoProblema 3: Todos os instrumentos saem da rede intermitentementeVerificar se no momento da queda ha acionamento de motores, geradores e outras fontes de ruido. Caso positivo, deve-se verificar se os cabos da rede passam proximos do cabeamento eletrico desses equipamentos e realoca-los.Diagnosticar com o osciloscopio se ha ruidos na rede, e verificar se a forma de onda do sinal esta dentro do padrao.Verificar se ha umidade nas caixas de juncao.Verificar se o shield do barramento nao esta em contato com a carcaca dos instrumentos ou das caixas de juncao.Bem pessoal, com isso concluimos essa serie de posts sobre Fieldbus Foundation. Espero que voces tenham gostado e peco