automacao do processo deaquisicao, o tratamento de dados para fins de faturamento e os ganhos deexatidao. No processo de medicao, podem ocorrer eventuais falhas na porta decomunicacao serial de um medidor ou um travamento no computador. Essasocorrencias impedem que o medidor eletronico realize a leitura, ocasionando a perdade dados de medicao, o que resulta em um forte impacto, com a perda naconfiabilidade da medicao. Ante oexposto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo,baseado em redes neurais, para estimar a leitura de medidores eletronicos deenergia, minimizando o efeito das falhas desses medidores durante a operacao dosistema de energia do Arapiraca Garden Shopping. Esse Shopping esta localizadona cidade de Arapiraca Alagoas, e possui um total de 194 lojas. Odesenvolvimento de um modelo, alem de possibilitar o tratamento de dados, o controle,a automacao e a otimizacao do projeto, garantira uma forma alternativa para atarifacao dos consumidores. Na Secao 2, e explanado a maneira como foirealizada a medicao dos dados de correntes, assim como as tecnologiasutilizadas. Na Secao 3, os resultados calculados por formulacoesfenomenologicas sao comparados com um modelo desenvolvido de uma Artificialneural network (ANN). Para o treinamento da ANN, foi utilizada uma base dedados composta pelo registro do consumo em 51 lojas. Na Secao 4, e realizada a conclusaomostrando a relevancia deste trabalho sobre a medicao de energia emestabelecimentos comerciais.2. MATERIALS OR METHODSA coleta de dados foi realizada, em cada loja, duranteos cinco primeiros meses de funcionamento do Shopping. A coleta ocorreu segundoum procedimento basico, seguindo os seguintes passos: localizou-se o medidor deenergia de cada loja; garantiu-se o acesso ao medidor para a realizacao do procedimentode leitura da corrente; realizou-se a medida da corrente com o uso de um alicateamperimetro. Figure 1. Electrical current measurement usingthe Clamp instrument. O procedimento tecnico para a execucao da leitura dovalor de corrente consistiu em visitar a loja escolhida, garantindo-se que todasas cargas eletricas existentes no recinto estivessem em operacao, tais como: arcondicionado, iluminacao de vitrines, televisores e equipamentos de som; ouseja, todos os equipamentos usualmente utilizados no decorrer de um dia normalde funcionamento. Dessa forma, garantiu-se que fossem medidos os valores nominaisdas correntes eletricas que alimentam a loja. Para realizar esta medicao decorrente, utilizou-se um alicate amperimetro. Este dispositivo e ligado e ajustadopara a escala conveniente. O alicate amperimetro e posicionado no cabo de umadas fases da rede eletrica que alimenta a loja, e e realizada a leitura dovalor instantaneo da corrente eletrica que percorre este cabo. A maioria das lojas sao alimentadas por uma redetrifasica. Portanto, e necessario realizar a leitura dos valores de correntenas 3 fases. Para realizar o calculo do Consumo, e preciso verificar a quantidadede dias e horas em que a loja funcionou em cada mes observado. O Shoppingfunciona de segunda a sabado durante 12 horas por dia. No domingo, salvoalgumas excecoes de lojas grandes e restaurantes, a maioria das lojas funcionamapenas 6 horas. Portanto, a media de funcionamento de uma loja de pequeno portee de aproximadamente 11 horas diarias, sendo esse valor adotado para oscalculos do consumo. Segundo Creder (2007), e possivel calcular o Consumo deenergia eletrica de cada loja