para data e local, assinada por superior responsavel pela area.10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsaveis pela execucao do servico, devem realizar uma avaliacao previa, estudar e planejar as atividades e acoes a serem desenvolvidas de forma a atender os principios tecnicos basicos e as melhores tecnicas de seguranca em eletricidade aplicaveis ao servico.10.7.6 Os servicos em instalacoes eletricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos especificos, detalhados e assinados por profissional autorizado.10.7.7 A intervencao em instalacoes eletricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativacao, tambem conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automatico do circuito, sistema ou equipamento.10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificacao da condicao de desativacao, conforme procedimento de trabalho especifico padronizado.10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensao, devem ser submetidos a testes eletricos ou ensaios de laboratorio periodicos, obedecendo-se as especificacoes do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausencia desses, anualmente.10.7.9 Todo trabalhador em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicacao permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operacao durante a realizacao do servico.10.8 - HABILITACAO, QUALIFICACAO, CAPACITACAO E AUTORIZACAO DOS TRABALHADORES (voltar)10.8.1 E considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusao de curso especifico na area eletrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.10.8.2 E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.10.8.3 E considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condicoes, simultaneamente:a) receba capacitacao sob orientacao e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; eb) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.10.8.3.1 A capacitacao so tera validade para a empresa que o capacitou e nas condicoes estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitacao.10.8.4 Sao considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuencia formal da empresa.10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificacao que permita a qualquer tempo conhecer a abrangencia da autorizacao de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4.10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacoes eletricas devem ter essa condicao consignada no sistema de registro de empregado da empresa.10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacoes eletricas devem ser submetidos a exame de saude compativel com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu prontuario medico.10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacoes eletricas devem possuir treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia eletrica e as principais medidas de prevencao de acidentes em instalacoes eletricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR.10.8.8.1 A empresa concedera autorizacao na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliacao e aproveitamento satisfatorios dos cursos constantes do ANEXO II desta NR.10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento