em emergencia, pode ser aplicado por meio mecanico, eletrico ou hidraulico; controlador: aciona e desliga a maquina quando a velocidade do vento atinge certos valores estabelecidos pelo fabricante da turbina eolica. Certas turbinas nao podem operar com velocidade do vento acima de 29 m/s (depende do fabricante) porque o gerador sofre sobreaquecimento e as estruturas ficam mais sujeitas ao processo de fadiga. Ate pouco tempo, o controlador da turbina era utilizado basicamente para reduzir sua velocidade ou comando de parada, prevenindo a sobrevelocidade e a vibracao na ocorrencia de vento muito forte.Atualmente, estao sendo desenvolvidos controladores inteligentes que otimizam a operacao da turbina. Eles utilizam microprocessadores que analisam continuamente as condicoes do vento e a operacao da turbina. O controlador ajusta a operacao de modo a otimizar a quantidade de potencia gerada, protegendo a maquina do desgaste excessivo e assegurando maior vida util, alem de garantir operacao segura; nacele: compartimento (estrutura de protecao) do conjunto contendo a engrenagem, eixo de baixa e alta velocidade, gerador, controlador e freio (todo o mecanismo do gerador). Em aerogeradores de grande porte, a nacele contem acessorios de manutencao e permite acesso de tecnicos ao se interior; passo: giro controlado das pas, alterando o seu perfil frente ao impacto do vento. Com isso, a velocidade de operacao da turbina pode ser controlada; rotor: composto pelas pas e o cubo frontal de interligacao entre pas e eixo de acionamento; veleta (sensor de vento): fornece a medida de orientacao do vento que aciona o dispositivo que posiciona a face da turbina; torre: constitui o elemento de sustentacao da nacele, compartimento no interior do qual estao localizados a caixa de engrenagens e o gerador eletrico. As primeiras torres de trelica deram lugar para torres de aco, com alturas que podem chegar a 124 metros.Os cabos que conduzem a corrente eletrica da turbina, atraves da torre, podem ser danificados por excesso de torcao caso o dispositivo de orientacao fique acionado somente num sentido.Para evitar isso, a turbina e equipada com um contador de giro dos cabos, que informa ao controlador a necessidade de inverter a direcao de giro e distorcer os cabos. O sistema de seguranca para torcao dos cabos e redundante: se os cabos estao muito torcidos, uma chave de parada de emergencia independente do controlador e acionada.A performance da turbina eolica depende principalmente da velocidade do vento e diametro do rotor. A tabela 3.1 fornece uma relacao estimada entre esses dois fatores e a saida da turbina, em Watt-hora/dia.Relacao entre velocidade do vento e diametro do rotorVelocidade do vento (m/s)Diametro do rotor (m) 4 5 6 71,5 35 70 94 1173 152 269 386 4685 421 769 1053 12877 831 1522 2107 2575Wh / diaFonte: CRESESB 1, s.d.a) Aerogerador de pequeno porteFigura 3.11 - Esquema basico de um aerogerador de pequeno porte.Fonte: AIRX, 2001. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DE UM AEROGERADORO principio de funcionamento do aerogerador, descrito na figura 3.12,compreende dois processos de conversao, que sao: o rotor, que retira a energiacinetica do vento e a converte em conjugado mecanico, e o gerador, que converte oconjugado mecanico em eletricidade (PEREIRA,