vezes, sao responsaveis por explosao de caldeiras devido a sua acumulacao na fornalha ou por combustao incompleta. As caldeiras devem estar providas de sistemas de intertravamento envolvendo a presenca de gases na fornalha e promovendo a purga do sistema antes da ignicao.A energia contida no combustivel e liberada e transferida para a agua da caldeira por conducao, conveccao e radiacao. Quando se trata de caldeira aquatubular, a agua estara no interior dos tubos e por diferenca de densidade entre a agua fria e a agua quente, a agua circula naturalmente nas paredes de agua, nos tubos geradores e nos coletores inferiores ate o balao de vapor.O calor sensivel transferido para a agua da caldeira e a area de confinamento da agua faz a pressao interna subir ate o limite estabelecido pelo projeto do gerador de vapor. A pressao maxima de trabalho admissivel do vapor (PMTA) e o maior valor de pressao compativel com o codigo de projeto, a resistencia dos materiais utilizados, as dimensoes do equipamento e seus parametros operacionais.Quanto a normalizacao, a serie NBR 16035 especifica os requisitos minimos para caldeiras e vasos de pressao e foi publicada em 2012, em cinco partes: Parte 1: Geral; Parte 2: Conforme ASME Code, Section I; Parte 3: Conforme ASME Code, Section VIII, Division 1; Parte 4: Vasos de pressao Conforme ASME Code, Section VIII, Division 2; e Parte 5: Vasos de pressao Conforme EN-286 Part 1. Em elaboracao a Parte 6: Vasos de pressao Conforme EN-13445; e a Parte 7: Vasos de pressao Conforme AD 2000 Merkblatter.Ja a NBR ISO 16528-1 de 05/2008 - Caldeiras e vasos de pressao - Parte 1: Requisitos de desempenho define os requisitos minimos para construcao de caldeiras e vasos de pressao. Com relacao a geometria das partes pressurizadas para vasos de pressao inclui: a extremidade da conexao para a primeira junta circunferencial, para as conexoes soldadas; a primeira junta roscada para conexoes rosqueadas; a face do primeiro flange para conexoes flangeadas aparafusadas; a primeira superficie de vedacao para as ligacoes ou conexoes padronizadas por terceiros; acessorios de seguranca onde necessario; com relacao a geometria das partes pressurizadas para caldeiras inclui: conexao de alimentacao de agua ate a saida de vapor; os acessorios de seguranca associados; tubulacoes auxiliares conectadas a caldeira.A NBR ISO 16528-2 de 05/2008 - Caldeiras e vasos de pressao Parte 2: Procedimentos para atendimento integral da NBR ISO 16528-1 define um mecanismo e um formato padronizado para que os organismos normativos nacionais/regionais possam demonstrar que suas normas atendem integralmente aos requisitos da ISO16528 -1.Segundo os especialistas, a melhor forma de reduzir os riscos associados a operacao de geradores de vapor e seguir as recomendacoes do fabricante. Portanto, antes de iniciar a operacao de uma caldeira pela primeira vez, deve-se treinar as equipes de manutencao e de operacao tal qual e recomendado pelo Anexo I A da NR 13, que e um curriculo minimo para o treinamento de seguranca na operacao de caldeiras.A Target oferece o curso pela internet Interpretacao e Aplicacoes da Norma Regulamentadora No 13 com base na ultima revisao da NR 13 aprovada