baterias, o que e muito util caso se pretenda adicionar cargas ao sistema, ou seja, pode aumentar a autonomia do nobreak mediante a adicao de baterias que pode adquirir ao fabricante ou revendedor autorizado.Uma vez que o funcionamento das baterias se baseia numa reacao quimica, todas acabam por se esgotar e falhar Os melhores nobreaks detectam esta condicao por analise da tensao da bateria durante a carga, outras mediante um auto-teste.Ao longo do tempo, a bateria degrada-se e a sua capacidade diminui, diminuindo portanto o seu tempo de autonomia em caso de falha de energia e capacidade de protecao aos equipamentos.A vida de uma bateria depende basicamente da quantidade de ciclos de carga e descarga, os quais devem ser no menor numero possivel, e da temperatura ambiente de trabalho.Geralmente um no-break nao descarrega as baterias a 100% porque tal reduz drasticamente a sua vida.Os fabricantes de nobreaks e os seus revendedores autorizados, por norma, disponibilizam o fornecimento e instalacao de baterias de substituicao ou ampliacao.Indicadores de EstadoA maioria dos nobreaks possuem uma variedade de indicadores de estado, que normalmente sao de duas categorias basicas:1- Os indicadores visuais, que podem ser LED ou visores LCD, e que indicam o estado geral do nobreak, assim como condicoes de avaria.2-Indicadores sonoros, por vezes chamados de alarmes, e que chamam a atencao para situacoes/problemas especificos.O numero e tipo de indicadores varia de modelo para modelo, como sempre, verifique o manual de utilizador para mais detalhes.Alem desses indicadores de estado simples, os modelos mais evoluidos dispoem de software especial para controle e monitorizacao da nobreak que, no caso dos de maior potencia pode ser muito completo e sofisticado.RECURSOS ESPECIAISControle e Monitorizacao de Software e HardwareUm dos recursos "especiais" mais uteis dos novos modelos de nobreaks e o software de controle e monitorizacao, que fornece informacao alargada sobre o seu estado e permite o controle sobre o modo de operacao da unidade.Atualmente, ate os nobreaks de baixa gama permitem a opcao de controle e monitorizacao (embora o hardware e o software necessarios possam ser, por vezes, um adicional). A medida que a potencia do nobreak aumenta, mais parametros existem para controlar e, portanto, o seu software e mais completo.A parte de hardware da equacao, toma normalmente a forma de um cabo especial que vai de uma porta de interface especial na parte de tras do nobreak a uma porta de interface no PC; tradicionalmente, e utilizada para essa funcao uma porta serial, mas algumas unidades mais recentes podem tambem utilizar uma porta de interface USB (universal serial bus), ou podem mesmo ser ligadas diretamente numa porta de rede ethernet.O software utilizado para controle da nobreak varia conforme o fabricante e o modelo, mas geralmente inclui funcoes nas seguintes categorias gerais:1-Estados: O software ira mostrar varios detalhes sobre o estado do nobreak, tais como a sua carga, o estado de carga das baterias, a condicao ambiental da nobreak (temperatura, umidade, etc.) e as caracteristicas eletricas de entrada e de saida.2-Registo: O software ira acompanhar a evolucao de diversos eventos em curso, ou sejam: os auto-testes, as interrupcoes de energia