Em primeirolugar e preciso certificar-se que a rede eletrica disponivel permite ainstalacao de Computadores. Ou seja, uma rede com cabos (fios) e disjuntoresbem dimensionados para o consumo. Um dos indicativos de mau-dimensionamento e oaquecimento dos cabos ou dos disjuntores.Outro fatorfundamental e o aterramento, que ira proteger o sistema informatizado dasdescargas atmosfericas que atingem o sistema eletrico da concessionaria. Oaterramento tambem tem a funcao de eliminar a energia estatica da carcaca dosequipamentos (gabinete, monitor etc). Sem o aterramento o usuario costumadescarregar esta energia estatica atraves do seu proprio corpo toda vezque toca nos equipamentos, tendo a sensacao de choque, que podera ser maior oumenor, dependendo da frequencia em que esta energia e acumulada e da frequenciaem que e descarregada diretamente no usuario. Esta energia estatica, em algunscasos, e descarregada nas placas do Computador causando queimas ou erros dedados.Outro cuidado everificar a polaridade correta da tomada em que o computador sera ligado paranao perder a funcao do aterramento. Ou seja, a tomada para ligar o Computadordeve ter tres polos (Fase, Neutro e Terra), diferentemente da tomada comum quepossui apenas dois polos (Fase e Neutro). A polaridade correta no novo padraobrasileiro indicado pela norma NBR 14136 e oposta a polaridadeutilizada no antigo padrao de tomada. Portanto, tomar cuidado ao instalar asnovas tomadas (ver figura abaixo): Por mais basicoque isto pareca ser, sao inumeros os casos em que o usuario retira o pino terrapara ligar o computador ou que o profissional da Eletricidade instala astomadas com as polaridades invertidas.Quandonao existe o aterramento o usuario devera optar por faze-lo, devendo, portanto,observar os padroes estabelecidos pela Norma ABNT - NBR 5410 ou utilizar-se dosaparelhos desenvolvidos e reconhecidos pela Norma para suprir a falta doaterramento, dando toda protecao por separacao eletrica necessaria e similar ado aterramento. Comercialmente, esses aparelhos sao denominados de modulo isolador.Adiferenca destes aparelhos e do aterramento e que os aparelhos estao limitadosa potencia maxima de 1 kva, ou seja, um para cada ponto eletrico, enquanto queo aterramento podera ser utilizado por toda rede de computadores quando bemdimensionado. Por outro lado, a instalacao destes aparelhos, tem a vantagem deevitar os problemas de quebra de paredes, pisos, colocacao de eletrodutosaparentes etc. E nos casos em que e impossivel fazer um aterramento a colocacaodestes aparelhos e a unica solucao.Outra opcao para quem nao possui oaterramento, a mais simples e barata, mas nao a mais indicada, e o aterramentoeletronico. Esta escolha deve ser a ultima, e devera ser observado um detalheimportantissimo, pois, tais aparelhos utilizam o procedimento de interligar opolo terra ao neutro da rede. Portanto, certifique-se de que o mesmo possuiprotecao contra a ligacao em polaridade invertida, impedindo seu funcionamentocaso isto ocorra. Se o aparelho nao possuir esta protecao, podera causar riscosde queima do Computador e ate risco de choque eletrico.Edno BarbosaCREA 4680 / OAB 25.839E Consultor Tecnico especializado em Sistemas de EnergiaFormado em Eletrotecnica pela Escola Tecnica Federal de Goias e em Direito pela Unigoias Anhanguera com atuacao neste seguimento desde 1989. Eletrotecnico pela Universidade Federal de Goias e Responsavel Tecnico da Empresa Nobreakciajunto ao CREA/GO.email: ednome@gmail.com / 62 9 9688 6038 Os NoBreak s, alem de fazer