POR MEIO DE AGUANos estabelecimentos industriais de 50 (cinquenta) ou mais empregados, deve haver um aprisionamento conveniente de agua sob pressao, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os comecos de fogo de Classe A.Os pontos de captacao de agua deverao ser facilmente acessiveis, e situados ou protegidos de maneira a nao poderem ser danificados.Os pontos de captacao de agua e os encanamentos de alimentacao deverao ser experimentados, frequentemente, a fim de evitar o acumulo de residuos.A agua nunca sera empregada:a) nos fogos da Classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina;b) nos fogos da Classe C, salvo quando se tratar de agua pulverizada;c) nos fogos da Classe D;Os chuveiros automaticos, conhecidos como "splinklers", devem ter seus registros sempre abertos e so poderao ser fechados em casos de manutencao ou inspecao, com ordem da pessoa responsavel.Um espaco livre de pelo menos 1,00m (um metro) deve existir abaixo e ao redor das cabecas dos chuveiros, a fim de assegurar uma inundacao eficaz.EXTINTORESEm todos os estabelecimentos ou locais de trabalho so devem ser utilizados extintores de incendio que obedecam as normas brasileiras ou regulamentos tecnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO, garantindo essa exigencia pela aposicao nos aparelhos de identificacao de conformidade de orgaos de certificacao credenciados pelo INMETRO.EXTINTORES PORTATEISTodos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automaticos, deverao ser providos de extintores portateis, a fim de combater o fogo em seu inicio. Tais aparelhos devem ser apropriados a classe do fogo a extinguir. O extintor tipo "Espuma" sera usado nos fogos de Classe A e B.O extintor tipo "Dioxido de Carbono" sera usado, preferencialmente, nos fogos das Classes B e C, embora possa ser usado tambem nos fogos de Classe A em seu inicio.O extintor tipo "Quimico Seco" usar-se-a nos fogos das Classes B e C. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg deverao ser montadas sobre rodas. Nos incendios Classe D, sera usado o extintor tipo "Quimico Seco", porem o po quimico sera especial para cada material.O extintor tipo "Agua Pressurizada", ou "Agua-Gas", deve ser usado em fogos da Classe A, com capacidade variavel entre 10 (dez) e 18 (dezoito) litros.Outros tipos de extintores portateis so serao admitidos com a previa autorizacao da autoridade competente em materia de seguranca do trabalho.Metodo de abafamento por meio de areia (balde areia) podera ser usado como variante nos fogos das Classes B e D.Metodo de abafamento por meio de limalha de ferro fundido podera ser usado como variante nos fogos da Classe D.Tabela Pratica de Classes de Fogo X ExtintoresINSPECAO DOS EXTINTORESTodo extintor devera ter 1 (uma) ficha de controle de inspecao. Para obter um modelo de inspecao de extintores, clique aqui.Cada extintor devera ser inspecionado visualmente a cada mes, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manometros quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e valvulas de alivio nao estao entupidos.Cada extintor devera ter uma etiqueta de identificacao presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e numero de identificacao. Essa etiqueta devera ser