inflamaveis.Limites de Inflamabilidade - Para um gas ou vapor inflamavel queimar e necessaria que exista, alem da fonte de ignicao, uma mistura chamada "ideal" entre o ar atmosferico (oxigenio) e o gas combustivel. A quantidade de oxigenio no ar e praticamente constante, em torno de 21% em volume.Ja a quantidade de gas combustivel necessario para a queima, varia para cada produto e esta dimensionada atraves de duas constantes: o Limite Inferior de Inflamabilidade (ou explosividade) (LII) e o Limite Superior de Inflamabilidade (LSI). O LII e a minima concentracao de gas que, misturada ao ar atmosferico, e capaz de provocar a combustao do produto, a partir do contato com uma fonte de ignicao. Concentracoes de gas abaixo do LII nao sao combustiveis pois, nesta condicao, tem-se excesso de oxigenio e pequena quantidade do produto para a queima. Esta condicao e chamada de "mistura pobre". Ja o LSI e a maxima concentracao de gas que, misturada ao ar atmosferico, e capaz de provocar a combustao do produto, a partir de uma fonte de ignicao. Concentracoes de gas acima do LSI nao sao combustiveis pois, nesta condicao, tem-se excesso de produto e pequena quantidade de oxigenio para que a combustao ocorra, e a chamada "mistura rica". Pode-se entao concluir que os gases ou vapores combustiveis so queimam quando sua percentagem em volume estiver entre os limites (inferior e superior) de inflamabilidade, que e a "mistura ideal" para a combustao.Muitas instalacoes industriais e estabelecimentos comerciais compram liquidos inflamaveis em tambores de 200 litros. Para o uso rotineiro eles transferem estes liquidos para recipientes menores. Os tambores devem satisfazer os rigidos padroes do Inmetro para que possam estar qualificados como recipientes para transporte de liquidos inflamaveis. Porem, estes padroes nao servem para qualificar os tambores como recipientes de armazenamento de longo prazo. Muitos usuarios assumem que e seguro armazenar tambores fechados exatamente como foram recebidos. Um tambor para ser seguro para armazenamento deve ser protegido contra a exposicao a riscos de incendio e explosao.O armazenamento externo deve ser preferido em relacao ao interno. Porem, os tambores devem ser protegidos contra a luz solar direta e contra outras fontes de calor. O tampao deve ser substituido por um respiro de alivio vacuo pressao, tao logo o tambor fechado seja aberto. Este tipo de respiro deve ser instalado num tambor de liquido inflamavel vedado se houver qualquer possibilidade de que ele seja exposto a luz solar direta, ou for danificado de qualquer maneira, seu conteudo deve ser imediatamente transferido para um recipiente em bom estado em que seja limpo ou que tenha sido usado para guardar o mesmo liquido anteriormente.O recipiente substituto deve ser do tipo que satisfaca as exigencias necessarias de seguranca. Todo tambor deve ser verificado quanto a presenca do rotulo identificando seu conteudo. E importante que este rotulo permaneca claramente visivel para evitar confusao com outro inflamavel e tambem facilitar o descarte seguro. Talvez o equipamento mais comum para armazenar pequenas quantidades de liquido inflamavel sejam os portateis variando de 1 a 15 litros. Os recipientes seguros sao feitos de varias formas.Recipientes especiais podem ser