Segue link com 7000 texturas diversas... Guest DJ Party Flyer Vol.2 PSD | 1275x1875 | 35 mb DownloadGostou ?Curta nas estrelinhas abaixo ... Acao Luzes Abstratos Photoshop Photoshop ATN | CS3 DownloadGostou ?Curta nas estrelinhas abaixo ... Trifold de Restaurante Food Menu PSD | 3626x2598 | 18 mb DownloadGostou ?Curta nas estrelinhas abaixo ... Comic Book 3D Acoes Esboco Estilo Photoshop psd, abr, ATN, Pat | 12 mb DownloadGostou ?Curta nas estrelinhas abaixo ... 29/08/2012 - ETE Potecas de Sao Jose/SC Autor: Dr. Aldo Leao Ferreira Filho Os graves problemas com o saneamento basico em Santa Catarina, nao sao exclusividade da Capital Florianopolis.Segundo o relatorio de vistoria e fiscalizacao nas estacoes de tratamento de esgoto da CASAN emitido em 29/6/12 pela Fundacao do Meio Ambiente FATMA do Estado de Santa Catarina, existem graves danos e crimes ambientais cometidos pelos gestores da CASAN, desta feita, na Estacao de Tratamento de Esgoto Potecas ETE POTECAS, localizada no municipio de Sao Jose/SC, no bairro de mesmo nome. Na fiscalizacao realizada na referida ETE, nos dias 29/3/12 e 22/06/12, foram constatados diversos problemas, entre os quais podemos citar: a falta de licenca ambiental de operacao; a ocorrencia de maus tratos a animais (cavalos bebendo esgoto?!!!); a contaminacao do solo por efluente nao tratado (tratamento preliminar); ausencia de manutencao corretiva e preventiva na estacao; falta de procedimentos de manutencao e operacao orientadores; falta do manual de procedimentos de emergencia; problemas estruturais no tratamento preliminar; presenca de jacares nas lagoas de estabilizacao segundo o operador da ETE; acessibilidade dificil no tratamento preliminar (caixa de areia e caixa de gordura); problemas estruturais no tanque de chegada; falta de laboratorio no local para as rotinas operacionais diarias; equipamento usado no tratamento preliminar danificado ha 6 meses, forcando by-pass para a lagoa de estabilizacao; nao segregacao de residuos no sistema preliminar (mistura de areia e material grosseiro); vazamento no tratamento preliminar; falta de registro de rotinas operacionais.Alem destes problemas, a fiscalizacao do orgao estadual na ETE POTECAS, constatou ainda: o armazenamento e a disposicao inadequada de residuos; a contaminacao do solo por falta de impermeabilizacao nas lagoas de estabilizacao; a falta de queimador de gas metano proveniente da lagoa anaerobia; a emissao de odores; a erosao no rio devido ao lancamento de efluente final da ETE; Espuma no efluente lancado no rio, indicando a presenca de detergentes contaminantes do corpo receptor; ponto de lancamento dos efluentes finais sem capacidade para suportar a vazao da ETE; falta do sistema de desinfeccao final; o lodo residual biologico fica estocado dentro das lagoas, nao havendo um sistema de tratamento do mesmo; a contaminacao do corpo hidrico receptor e o parametro do efluente final que nao atende as normas vigentes, o que acarretou a emissao dos autos de infracao N. 447-D e 448-D, pela FATMA.A ETE POTECAS foi construida ha cerca de vinte anos, e a populacao local convive com os problemas relatados e o forte mau cheiro que atinge um raio de cerca de 5 km, decorrente da nao conclusao das obras de cobertura dos tanques da estacao. Segundo a Associacao de Moradores de