1. QUE E?Apesar do nome em ingles, a expressao e usada somente no Brasil. No exterior otermo utilizado e UPS.O No Break ( Nao Para) alem de substituir o estabilizador de tensao, e capaz demanter os equipamentos energizados durante a falta de energia eletrica daconcessionaria.2. COMO FUNCIONA?Isso e possivel devido a utilizacao da energia armazenada nas baterias (quepoderao ser internas ou externas ao equipamento).3. AUTONOMIAAutonomia e a capacidade, em tempo, que o equipamento suporta funcionar naausencia da rede da concessionaria, ou seja, atraves das baterias.Portanto, a autonomia do No Break e dada pela capacidade e/ou quantidade debaterias que ele possui. E esta capacidade pode ser expandida a qualquermomento e para grandes periodos de tempo.4. SEM INTERRUPCAO NA TRANSFERENCIAO equipamento utiliza a rede da concessionaria apenas para fornecer carga asbaterias, gerando independentemente da concessionaria a sua propria energiaatraves de um barramento de Corrente Continua da bateria ou doretificador.Portanto, nao existe tempo de transferencia para as cargas na falta de energiada concessionaria ou no seu retorno. O equipamento esta o tempo todoalimentando as cargas.5.FORMA DE ONDAA forma de onda gerada na saida e senoidal (a mesma da concessionaria da redeeletrica), seja com o equipamento operando na presenca da rede eletrica ouatraves das baterias.Portanto, o equipamento fornece a mesma energia da concessionaria so quefiltrada, estabilizada e sem interrupcao.Isso aumenta a vida util dos equipamentos alimentados pelo No Break.6. CONFIGURACAOQuanto a configuracao os No Break s podem ser monofasicos, trifasicos outri-mono.Nos No Break s monofasicos a alimentacao da-se com a utilizacao de 1 fase +neutro + terra, e pode ser conectado a rede eletrica atraves de plug (pinomacho) ou cabos para conexao em bornes tipo SAK em acima de 2,0 Kva.Nos equipamentos trifasicos a alimentacao da-se com a utilizacao de 3 fases +neutro + terra, e pode ser conectado a rede eletrica atraves de cabos paraconexao em bornes tipo SAK ou terminais. Os equipamentos trifasicos geralmente sao encontrados a partir das potencias de10,0 Kva.Existem tambem os equipamentos tri-monos, que possuem alimentacao trifasica esaida monofasica. Estes equipamentos oferecem a vantagem da alimentacaotrifasica com vantagem da saida monofasica (evitando a preocupacao dobalanceamento das cargas a ele conectadas).Tambem sao encontrados a partir das potencias de 10,0 Kva.7. CONCLUSAONo Break s sao equipamentos profissionais criados para fornecer energiaininterrupta e de qualidade por longo periodo de tempo na ausencia da energiaeletrica da concessionaria.Sao indicados para consumidores que dependem da energia eletrica para produzir,atender, comercializar...enfim a quase todos.Edno BarbosaCREA 4680 / OAB 25.839E Consultor Tecnico especializado em Sistemas de EnergiaFormado em Eletrotecnica pela Escola Tecnica Federal de Goias e em Direito pela Unigoias Anhanguera com atuacao neste seguimento desde 1989. Eletrotecnico pela Universidade Federal de Goias e Responsavel Tecnico da Empresa Nobreakciajunto ao CREA/GO.email: ednome@gmail.com / 62 9 9688 6038 1. O que eestabilizador de tensao?Estabilizador de tensao e um equipamento utilizado paramanter estavel a tensao dentro de determinada faixa; protegendo osequipamentos, a ele conectados, contra variacoes de tensao da rede eletrica.Alguns estabilizadores de tensao, alem de manter a tensaoestabilizada dentro de uma determinada faixa, tambem desempenha a funcao deajustar a tensao para um determinado valor, rebaixando-a ou elevando-a. Portanto,ao contrario do