de potencia Funcionamento e componentesOs contatores tambem sao divididos em eletromecanicos e eletronicos. Compostos por contatos moveis, os eletromecanicos podem ser divididos em dois tipos principais: os contatores auxiliares e os de potencia, classificacao relacionada a disposicao de seus contatos no dispositivo. O primeiro e utilizado para ligar e desligar circuitos de comando, sinalizacao, controle, interface com processadores eletronicos, etc., enquanto o de potencia e usado como chave de ligacao e desligamento de motores e outras cargas eletricas.Olimpio Correa, da Siemens, relata que os contatos principais sao a parte mais delicada do contator e sao construidos com ligas de prata especiais. Dessa forma, garante-se nao somente uma manobra efetiva, mas tambem uma vida util muito elevada, evitando que os contatos se grudem ou se destruam durante seu funcionamento normal.O funcionamento padrao dos contatores da-se da seguinte forma: quando a bobina eletromagnetica e energizada, forma-se um campo magnetico que se concentra na parte fixa do dispositivo e atrai o nucleo movel, onde estao localizados os contatos moveis, que, por consequencia, tambem sao deslocados. O comando da bobina e feito por meio de uma botoeira com duas posicoes, que tem seus elementos ligados a bobina. A velocidade de fechamento dos contatos e uma juncao da forca proveniente da bobina e da forca mecanica das molas de separacao que atuam em sentido contrario. As molas de compressao sao tambem as responsaveis pela velocidade de abertura do circuito, quando a alimentacao da bobina cessa.Os contatos principais tem como funcao estabelecer e interromper correntes eletricas de motores e chavear cargas resistivas ou capacitivas. No contato sao utilizadas placas de prata. Enquanto isso, os contatos auxiliares sao utilizados para comutar circuitos auxiliares de comando, sinalizacao e intertravamento eletrico. Esses contatos podem ser normalmente aberto, ou NA, ou normalmente fechado, chamado de NF, assim como nos reles.Os componentes do contator ficam alojados no interior da carcaca que e constituida de duas partes simetricas (tipo macho e femea), unidas por meio de grampos, e, normalmente, fabricadas a partir de plasticos de engenheira. No Brasil, esses equipamentos, desde seus componentes ate sua montagem, sao elaborados conforme a norma ABNT NBR IEC 60947-4-1:2008 - Dispositivo de manobra e controle de baixa tensao - Parte 4-1: Contatores e partidas de motores - Contatores e partidas de motores eletromecanicos.As vantagens de utilizacao de contatores ficam por conta do comando a distancia, do elevado numero de manobras, da grande vida util mecanica, do pequeno espaco para montagem e da tensao de operacao de 85% a 110% da tensao nominal prevista para contator. Mas assim como qualquer outro dispositivo eletrico, sua selecao para uma dada instalacao deve levar em conta as particularidades do circuito. Para especificar um contator, e preciso considerar a corrente nominal do dispositivo, a tensao e a frequencia da rede, a tensao e frequencia de acionamento e a quantidade de contatos auxiliares, fazendo uma previsao de que como o contator ira operar. 55 anos do rele de impulsoEmpregamos entao muita energia e, naturalmente, um consideravel periodo de estudo e projeto, Piero Giordanino, relatando o periodo anterior a invencao do rele de impulso.O rele