Passo a passo: aterramento eletricoExtraido de http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-reforma/51/passo-a-passo-aterramento-eletrico-302290-1.aspxDescuidos na execucao podem aumentar as chances de ocorrencia de choques eletricos e de queima de equipamentos eletricos em residenciasReportagem: Gisele CichinelliEdicao 51 - Setembro/2012Aterramento e uma ligacao intencional do sistema eletrico de uma edificacao com a terra. Sua principal funcao e proteger os usuarios contra choques eletricos, evitando sobretensoes eventuais no momento de manobra de circuitos eletricos e na ocorrencia de descargas atmosfericas, como relampagos.Nao se trata de uma instalacao complexa. No entanto, alguns erros costumam ocorrer com certa frequencia durante a execucao, o que, apesar de facilitar o trabalho dos instaladores em alguns casos, pode comprometer seriamente a eficiencia do recurso de seguranca. Dentre os erros mais comuns, estao o subdimensionamento do condutor terra e o uso de haste cobreadas com medidas inferiores a 2,40 m de comprimento. Alem desses cuidados, e preciso garantir a continuidade de todos os pontos aterrados, o que envolve uma execucao bastante cuidadosa das conexoes.Durante o momento da instalacao em si, e muito importante evitar bater diretamente com a marreta sobre a haste cobreada durante sua fixacao. O uso dessa ferramenta de impacto sem o auxilio de um caibro danificara a cabeca da haste, impedindo a colocacao do conector ou a sua substituicao. "Tambem provocara a retirada da camada de cobre que reveste a haste. Com o tempo, a remocao dessa superficie pode levar a oxidacao e prejudicar a conexao com os cabos", lembra Osmar de Souza, instrutor de eletricidade da Escola Orlando Lavieiro Ferraiuolo, do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).A analise do tipo de solo onde sera fixada essa haste tambem e fundamental para o perfeito funcionamento da instalacao do aterramento. O ideal e que ele seja capaz de receber a descarga eletrica proveniente do circuito. "Solos rochosos, por exemplo, oferecem elevada resistividade e exigem tratamento quimico para garantir que cumpram essa funcao. Ja solos com baixa resistividade, naturalmente mais umidos, permitem melhor dissipacao da corrente eletrica", explica o instrutor do Senai.Por fim, vale lembrar que o condutor de protecao nas cores verde-amarela ou verde deve ser instalado de acordo com a NBR 5410 - Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao. Ja as tomadas de corrente fixas das instalacoes devem atender a norma brasileira NBR 14136 - Plugues e Tomadas para Uso Domestico - Padronizacao. Ou seja, devem contar com conectores para dois polos, mais um para o aterramento. Nesse caso, o polo central e destinado para essa finalidade.Agora, confira nas proximas paginas como nao errar ao executar o aterramento eletrico de uma residencia.EPIs E FERRAMENTASCaixa de inspecao propria para aterramento, haste de cobre de 2,40 m de comprimento, condutor na cor verde-amarela ou verde, eletroduto plastico rigido, balde com agua, um pedaco de caibro, marreta, chave de boca, canivete, colher de pedreiro, cavadeira, brita. Voce tambem precisara de luvas, oculos e capacete.FIXACAOConectores do tipo cabo-haste ou do tipo grampo e terminal a pressao.Passo 1Com a colher de pedreiro, limpe a vala por onde passara o eletroduto plastico. A finalidade desse procedimento e retirar o excesso de pedras e sujeira grossa.Passo 2Inicie a escavacao da vala, seguindo o