e baseada no setimo item Verificacao final da norma ABNT NBR 5410, de instalacoes eletricas de baixa tensao, que, em seu texto original, diz que: 7.1.1 Qualquerinstalacao nova, ampliacao ou reforma de instalacao existente deve ser inspecionada e ensaiada, durante a execucao e/ou quando concluida, antes de ser colocada em servico pelo usuario, de forma a se verificar a conformidade com as prescricoes desta norma. Dessa maneira, com relacao a norma ABNT NBR 5410, a inspecao requerida pelaIT-41 diz respeito a:7.2 Inspecao visual 17.2.1 A inspecao visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalacao desenergizada.7.2.2 A inspecao visual e destinada a verificar se os componentes que constituem a instalacao fixa permanente: a) sao conforme as normas aplicaveis; b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com esta norma; c) nao apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e a seguranca.7.2 Inspecao visual 27.2.3 A inspecao visual deve incluir no minimo a verificacao dos seguintes pontos: a) medidas de protecao contra choques eletricos; b) medidas de protecao contra efeitos termicos; c) selecao e instalacao de linhas eletricas; d) selecao, ajuste e localizacao dos dispositivos de protecao; e) presenca de dispositivos de seccionamento e comando, sua adequacao e localizacao; f) adequacao dos componentes e das medidas de protecao as condicoes de influencias externas existentes; g) identificacoes dos componentes; h) presenca das instrucoes, sinalizacoes e advertencias requeridas; i) execucao das conexoes; j) acessibilidade. Outros argumentos do documento sao: A instalacao eletrica a ser avaliada deve atender a todas as prescricoes da ABNT NBR 5410, concessionarias e regulamentos de outras autoridades; Cabe ao responsavel tecnico contratado a respectiva responsabilidade quanto ao projeto e/ou execucao da instalacao ou manutencao; Ao proprietario ou responsavel pelo uso do imovel, cabe a manutencao e a utilizacao adequadas das instalacoes eletricas; Visa verificar a existencia de medidas e dispositivos essenciais a protecao de pessoas e das instalacoes eletricas contra possiveis situacoes de risco de incendio e choques eletricos.Resultados da inspecao das instalacoes eletricas para a sociedade: Diminuicao de acidentes com eletricidade; Reducao de gastos com saude; Reducao do risco de incendio; Valorizacao do investimento em geracao de energia; Minimizacao da ocorrencia de casos.De posse dos objetivos e requisitos, os bombeiros farao a vistoria na obra, confirmando se as exigencias minimas estabelecidas na Instrucao Tecnica 41 estao sendo seguidas naquele empreendimento.Confira a reproducao do anexo A, cujo roteiro e o check-list da instalacao segura:Anexo ANota importante!Muito se tem questionado sobre quem deve se responsabilizar pelo anexo A o check-list com os 16 itens que a corporacao do Corpo de Bombeiros devera compulsoriamente verificar.A Camara Especializada de Engenharia Eletrica do Crea/SP, respondendo a uma consulta formal realizada pelo Corpo de Bombeiros a presidencia do Crea/SP, formalizou a resposta no final de 2011, aprovado em reuniao da Camara Especializada de Engenharia Eletrica, deixando muito claro que devido a exigencia de elaboracao de projeto eletrico executivo para que se possam satisfazer todos os itens da lista de verificacao fica, portanto, esclarecido e decidido que quem tem atribuicoes para assinar por esta responsabilidade e o engenheiro eletricista.Programa Casa SeguraA gerente