e outros similares. Esta funcao e util para ver, local ou remotamente, por exemplo, com que frequencia e por quanto tempo a energia foi interrompida.3-Diagnostico: O programa de controle ira permitir que execute varios testes ao nobreak, ou deixa-o criar um cronograma de testes.4-Alarmes para PC: O software pode ser configurado para enviar notificacoes para o computador ao qual o nobreak esta ligada, ou para outro PC da rede, quando o nobreak encontra uma condicao de problema ou comuta para operacao sobre baterias.5-Desligamento Automatico: Provavelmente uma das caracteristicas mais importantes e uteis deste tipo de software (ver caixa).Auto-Teste (Self-Test)A maioria dos nobreaks tem a funcao de auto-teste integrada, a qual faz com que o nobreak efetue um auto-teste a quando do seu arranque. O proposito do auto-teste e assegurar que o nobreak esta a funcionar correctamente.Periodicamente, mediante uma agenda predefinida (por exemplo: uma vez por semana ou uma vez por mes), podem ser definidos auto-testes a condicao das baterias.Durante o auto-teste as baterias podera observar alguns indicadores do nobreak a piscar e a unidade pode emitir avisos sonoros, no entanto, tal nao devera provocar nenhum efeito perceptivel sobre as cargas protegidas.Se tiver instalado o software de controle do nobreak, podera definir a frequencia com que a unidade executa auto-testes as baterias e tambem, geralmente, forcar um auto-teste a pedido pode ser preciso forcar este procedimento quando, por exemplo, o nobreak falhar um auto-teste por ter as baterias descarregadas devido a uma recente falha de energia.Naturalmente que o auto-teste as baterias e uma funcionalidade importante, mas nao substitui um teste real ligue simplesmente a carga habitual ao nobreak e em seguida desligue-lhe a alimentacao de entrada, verificando entao o seu desempenho funcional.Nao deve fazer isso com muita frequencia pois, como o nobreak alimentara a carga a partir das baterias, tal ira produzir demasiados ciclos de carga/descarga e, ao longo do tempo, reduzir a duracao da bateria, porem, deve faze-lo periodicamente, especialmente se alterar a composicao das cargas a proteger.Aplicacoes em Paralelo: redundante e de potenciaParalelo redundante em modo N+1:Em ambientes de grandes empresas onde a fiabilidade e de grande importancia, um unico grande nobreak e tambem um ponto unico de falha, que pode perturbar muitos outros sistemas.Para assegurar uma maior fiabilidade, varios nobreaks (ou modulos de potencia num nobreak) e baterias podem ser integrados de modo a fornecer uma protecao de alimentacao redundante equivalente a um nobreak maior."N +1" significa que, se a carga for abastecida por N modulos, a instalacao ira conter N +1 modulos desta forma, a falha de um modulo nao afetara o funcionamento do sistema.Multi-Redundancia:Muitos equipamentos permitem a opcao de fontes de alimentacao redundantes, assim, caso uma das fontes de alimentacao falhe, outra ou mais fontes de alimentacao asseguram a continuidade de alimentacao da carga. Este e um ponto critico cada fonte de alimentacao, por si so, deve ser capaz de assegurar a totalidade da carga do equipamento.A redundancia e reforcada ligando cada fonte de alimentacao a um circuito diferente (ou seja, um disjuntor/fase diferente).Embora seja pratica comum que pessoas desinformadas liguem a ficha de cada uma dessas fontes