do mesmo ou cobertura com areia. Cuidados especiais com divisorias de madeirab) Verificar a existencia de encanamentos abertos, galerias de agua e esgoto e outras aberturas que possam conter liquidos ou vapores inflamaveisc) Checar aberturas no piso e/ou frestas que possam possibilitar a passagem de fagulhas para pisos inferiores.d) Verificar a utilizacao/realizacao nas proximidades de atividades com uso de tintas ou outros produtos inflamaveis, bem como e principalmente a existencia de residuos de liquidos inflamaveis ou outros materiais combustiveis.e) Checar mobiliario e instalacoes que possam ser atingidas pelas chamas ou calor.f) Em todos os casos, materiais inflamaveis devem ser retirados, quando nao possivel devem ser cobertos por mantas apropriadas. Como afastamento minimo sugere-se a distancia de 12 metros.Nos casos mais complexos, deve se prever tambem a necessidade de acompanhamento, seja por bombeiro industrial - no caso onde estes existam - ou mesmo pelo Brigadista de Incendio. Tal presenca pode ser decisiva para a contencao do fogo na sua fase inicial evitando um incendio.Devem ficar claros tambem que algumas situacoes, devido ao potencial de riscos, deverao ser tratadas como especiais. Isso vai depender muito da natureza da atividade desenvolvida, mas em comum: dutos de exaustao de cabines onde sao utilizados materiais inflamaveis, tanques de oleo, tambores e latoes anteriormente usados com liquidos ou gases inflamaveis. Etc.EQUIPAMENTOSNo caso dos equipamentos para soldagem a arco eletrico, devemos garantir que todos esteja aterrados durante todo o tempo de uso e que a fiacao utilizada para conexao a rede eletrica esteja em perfeitas condicoes de uso, com enfase em especial as possiveis emendas e seus isolamentos e que esta fiacao nao possam ser atingidas por veiculos ou carrinhos manuais. Ja os cabos de solda devem ter o mesmo tamanho e caso exista necessidade de emenda esta so pode ser feita por conector apropriado. Recomenda-se ainda que os meios de fixacao dos cabos de solda sejam de bronze.Ja para as operacoes com oxiacetileno, devem observar pelo menos as seguintes regras:Instalacoes em pontos fixos:Nos terminais das tubulacoes onde sao conectadas as mangueiras deve existir um registro de fechamento rapido e estes devem estar soldados na tubulacao.Apos o registro de fechamento de acetileno, na extremidade da tubulacao deve existir valvula contra retrocesso de chamas.Apos o registro de oxigenio, deve ser instalado um regulador de pressao de um estagio. Na tubulacao de acetileno, a utilizacao de regulador de pressao deve ser feita na central de distribuicao de gases.No tocante as mangueiras devem ser seguidas as mesmas instrucoes mencionadas a seguir para os conjuntos portateis.Conjuntos PortateisDevem preferencialmente ser montados sobre um carrinho metalico, com rodas metalicas ou de borracha, dotado de separador entre os cilindros e suportes para fixacao do mesmos.Neste carrinho deve haver ainda suporte para as mangueiras e um compartimento com orificios de ventilacao onde serao guardados os macaricos. Recomenda-se que este compartimento seja trancado com cadeado.Os cilindros so podem ser manuseados ou transportados com seus capacetes de protecao e mesmo quando vazios devem estar presos, sempre na posicao vertical. Caso por algum motivo acidental o cilindro de acetileno venha a ficar na horizontal e necessario deixa-lo em pe por