em uso normal ou sujeitas a lavagens; em circuitos que, em edificacoes nao-residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, areas de servico, garagens e, no geral, em areas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.Isso porque a chance de uma corrente eletrica se tornar perigosa em uma area molhada e bem maior do que em uma seca. Quando o corpo esta imerso na agua, sua resistencia ohmica e reduzida e aumenta assim a possibilidade de circulacao de maiores correntes. Por isso, a preocupacao com a protecao contra choques nesses ambientes tem que ser redobrada.Para os demais circuitos da instalacao, embora seja recomendavel usar os DRs de alta sensibilidade, podem ser utilizados dispositivos de baixa sensibilidade, que tem correntes diferenciais residuais nominais superiores a 30 mA, em geral ate 300 mA. Nesse caso, os DRs de baixa sensibilidade protegem contra choques e tambem contra fugas de correntes excessivas e incendios de origem eletrica. Esses produtos podem ter ainda correntes nominais, que sao mais usuais na faixa entre 25 A e 125 A, para corrente alternada.Desde sua mencao na ABNT NBR 5410, o DR vem sendo, gradativamente, mais empregado nas novas instalacoes residenciais e comerciais. No mercado brasileiro, essa protecao e feita, majoritariamente, com DRs eletromecanicos, que sao independentes da tensao de alimentacao estando, portanto, garantida a protecao mesmo com tensoes reduzidas. Os dispositivos eletronicos possuem maior aceitacao em outros paises, sendo largamente utilizados nos Estados Unidos, na Africa do Sul, no Japao e na China.O especialista Pat Ward, da empresa irlandesa Western Automation Research & Development, conta que dois fatores tem contribuido para o aumento do uso de circuito eletronico nos DRs: alta performance e imunidade a disparos intempestivos. Problemas de disparos intempestivos podem surgir devido a surtos de tensao ou corrente que podem induzir corrente no TC (transformador de corrente). Adicionando-se um circuito eletronico, a saida resultante do TC pode ser minimizada ou atrasada para prevenir uma resposta instantanea ao surto, diz.No caso do Brasil, uma explicacao para a predilecao pelo DR eletromagnetico pode ser obtida na propria norma de instalacoes eletricas de baixa tensao (ABNT NBR 5410), que restringe o uso de DRs eletronicos em algumas situacoes:6.3.3.2.7 Admite-se o uso de dispositivos DR com fonte auxiliar que nao atuem automaticamente no caso de falha da fonte auxiliar se a instalacao na qual o dispositivo for utilizado tiver sua operacao, supervisao e manutencao sob responsabilidade de pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5) conforme tabela 18. Nota: A fonte auxiliar pode ser a propria rede de alimentacao.Conforme a norma, o DR eletronico nao pode ser instalado em situacoes em que nao haja pessoas advertidas ou qualificadas, isto e, pessoal de manutencao e/ou operacao, engenheiros e tecnicos. Este item foi uma inclusao da comissao responsavel pela revisao da norma, ja que nao esta no documento original da IEC, no qual foi baseada a norma NBR.No Brasil e no Mercosul, a norma que traz as orientacoes para a fabricacao e aplicacao do DR eletromagnetico e a NBR NM 61008. A norma tecnica para os DRs eletronicos, padrao internacional, e