Ola galera, mais um post super bacana para voces ficarem ainda mais inteirado neste universo fantastico do ar comprimido.http://www.weg.net/brMas afinal o que e o Soft Starter?Soft Starter e um dispositivo eletronico composto de pontes de tiristores acionadas por uma placa eletronica, a fim de controlar a tensao de partida de motores de corrente alternada trifasicos.Seu uso e comum em bombas centrifugas, ventiladores, compressores e motores de elevada potencia cuja aplicacao nao exija a variacao de velocidade.Os soft starters sao utilizados basicamente para partidas de motores de inducao CA (corrente alternada) tipo gaiola, em substituicao aos metodos estrela-triangulo, chave compensadora ou partida direta.Tem a vantagem de nao provocar trancos no sistema, limitar a corrente de partida, evitar picos de corrente e ainda incorporar parada suave e protecoes.Essas chaves contribuem para a reducao dos esforcos sobre acoplamentos e dispositivos de transmissao durante as partidas e para o aumento da vida util do motor.Costumam usar a tecnologia chamada By-Pass a qual apos o motor receber toda a tensao da rede, liga-se um contato que substitui os modulos de tiristores, evitando sobreaquecimento dos mesmos.A corrente do motor deixa entao de fluir pelos tiristores, passando a fluir pelo contator, permitindo que os tiristores fiquem em repouso, evitando danos por sobreaquecimento aos mesmos, minimizando as perdas de potencia e a dissipacao de calor nos tiristores, proporcionando reducao de espaco e contribuindo para economia de energia.Principio de funcionamentoO soft-starter e um equipamento eletronico capaz de controlar a potencia do motor no instante da partida, bem como sua frenagem. Ao contrario dos sistemas eletricos convencionais utilizados para esta funcao (partida com autotransformador, chave estrela-triangulo, entre outras). Seu principio de funcionamento baseia-se em componentes estaticos, os tiristores. O esquema generico de um soft-starter esta ilustrado na Figura abaixo. TIPOS DE PARTIDAAfinal, o que e uma partida compensadora?A chave de partida compensadora alimenta o motor com tensao reduzida em suas bobinas na partida. Essa reducao e feita atraves da ligacao atraves da ligacao de um autotransfromador em serie com as bobinas do motor, apos o motor ter acelerado, elas voltam a receber tensao nominal.A reducao da corrente de partida depende do TAP em que estiver ligado o autotransformador:TAP 65%: Reducao para 42% do seu valor de partida direta;TAP 80%: Reducao para 64% do seu valor de partida direta.A chave de partida compensadora e utilizada em motores que partem sob carga, o conjugado resistente de partida da carga deve ser inferior a metade do conjugado de partida do motor.Vantagens da chave compensadora:Pode ser utilizado com qualquer motor trifasicoNecessita apenas de tres fios de motorO motor permanece sempre energizado, mesmo no intervalo de troca dos contadoresCorrente de partida entre 42% a 100% da nominalPartida com cargaDesvantagens da chave compensadora:Maior custoOcupa maior espacoBaixo numero de manobras consecutivas devido o autotrafo Ola pessoal, estamos de volta para mais um bate papo bacana relacionado ao mundo dos compressores. Vamos nessa?Nos proximos tres posts iremos explicar brevemente alguns tipos de partida.Neste primeiro, falaremos sobre a PARTIDA ESTRELA TRIANGULO.A Partida Estrela Triangulo e um metodo de partida de motores eletricos trifasicos, que utiliza uma chave de mesmo nome. Esta