E possivel criar uma estrutura topologica no F6 Test para facilitar a organizacao dos testes. Significa montar uma "arvore" de pastas, dividindo os reles por subestacao, LT ou equipamento e ainda funcao no bay. Vamos fazer um passo a passo para conduzir o raciocinio de forma concatenada.O primeiro desses passos e criar uma base de dados nova, atraves do menu "Arquivo - Novo". Com isso, surge uma tela para confirmacao do lugar onde a base ficara armazenada e qual sera o nome atribuido a mesma.Agora temos a base criada e pronta para ser editada. Clicando com o botao direito em cima do nome da base, que fica no lado esquerdo da tela, e possivel inserir os subniveis que determinaram nossa topologia. Para efeito de treinamento, criamos a seguinte hierarquia:Surge entao a necessidade de explicar alguns conceitos importantes do programa, para que a distincao fique clara para o usuario. A navegacao e feita atraves de abas que vao mudando a medida que pontos diferentes do programa sao acessados. Na imagem acima, sao listadas 4 abas. A primeira traz o conceito de Plano de Testes, que permite separar, por exemplo, testes de comissionamentos de testes de manutencoes posteriores. E o primeiro filtro para os testes. A segunda aba permite informarmos os dados sobre a LT e os graficos de caracteristicas (impedancia, sobrecorrente, diferencial,etc). A terceira aba nos da a possibilidade de configurar a interface que sera usada nos testes, como entradas/saidas fisicas ou logicas e a quantidade de sinais analogicos necessarios. A quarta aba e reservada para anotacoes ou para anexar algum arquivo importante. Essa e a tela da terceira aba, onde podemos verificar as conexoes configuradas para os sinais analogicos.Esta maneira de uso nao e fixa, podendo ser adequada a cada caso. A intencao e mostrar que o software permite organizar os testes de forma parecida com a estrutura de pastas e arquivos que os usuarios estao acostumados. A tarefa de verificar a funcionalidade de um rele de protecao nos dias de hoje esta bastante simplificada devido as facilidades oferecidas por esses dispositivos conhecidos como Caixas de Testes. Estas permitem simular as inumeras condicoes de falta em que o rele estaria submetido quando em operacao, bem como implementar recursos do controle do bay, como contatos de disjuntores, chaves de selecao, entre outros, credibilizando os relatorios dos testes.Uma dessas caixas responde pelo nome de F6150, da Doble Engineering. Possui design simples, 16 contatos para interface de controle (8 entradas e 8 saidas), fonte auxiliar DC(48,125 ou 250VDC), capacidade de sincronizacao por GPS para partida simultanea em 2 terminais, comunicacao com o notebook de controle por Ethernet, envio e recebimento de mensagens GOOSE, entre outros recursos.Pode ser controlada atraves, basicamente, de 2 softwares. Um e chamado de "Painel de Controle" e o outro e conhecido como "F6 Test". Estes possuem caracteristicas distintas quanto aos objetivos. O primeiro possui interface mais simples e e utilizado para conferir a correta ligacao da bancada ou ainda fazer alguns testes menos elaborados de pickup s.Ja o F6 Test permite utilizar uma estrutura similar a navegacao de pastas do Windows