rede simples, as horas de engenharia. O nome Actuator Sensor Interface representa o seu proprio conceito. Apesar de tecnicamente, o "AS-i" ser um barramento, o termo interface mostra que ele fornece uma interface simples para acesso a sensores e atuadores em campo. As redes industriais AS-i foram concebidas para serem aplicadas em ambientes automatizados, substituindo as conexoes tradicionais de atuadores e sensores do tipo "switch" (liga-desliga) por um barramento unico. Alem desses e possivel conectar ao barramento sensores/atuadores que realizam uma conversao analogico/digital ou vice-versa. Tradicionalmente essas conexoes sao feitas por pares de fios que conectam um a um os atuadores e sensores ao controlador correspondente, em geral um Controlador Logico Programavel (CLP).O sistema AS-i e configurado e controlado por um mestre, o qual programa a interface entre um controlador e o sistema AS-i. Esse mestre troca informacoes continuamente com todos os sensores e atuadores ligados ao barramento AS-i de forma pre-determinada e ciclica.A Figura 29 ilustra o sistema AS-i como um todo, evidenciando os seus principais componentes: cabo, fonte AS-i com seu circuito de desacoplamento, o mestre e o escravo AS-i.Interface 1: entre o escravo e os sensores e atuadores; Interface 2: entre os equipamentos (fonte, mestre e escravo) e o meio de transmissao; Interface 3: entre o mestre e o host, ou seja, uma entidade qualquer que acessa a rede AS-i de um nivel superior. Figura 29 - Componentes e interfaces.A rede AS-Interface conecta os dispositivos mais simples das solucoes de automacao. Um unico cabo une atuadores e sensores com os niveis superiores de controle. AS-Interface e um sistema de rede padronizado (EN 50295) e aberto, que interliga de maneira muito simples atuadores e sensores.A conexao dos elementos pode ser feita em estrutura de arvore, estrela, linha ou em uma combinacao das anteriores. Nao existindo conexoes convencionais e reduzindo o numero de interligacoes em bornes e conectores, nao somente reduz custos e tempo de montagem, como tambem reduz erros.Na tecnologia de conexao usando cabos paralelos, cada contato individual de um equipamento e conectado separadamente para os terminais e bornes de sensores e atuadores. A rede AS-i substitui o tradicional arranjo de cabos multiplos, caixas de passagem, canaletas, dutos de cabos por um simples cabo especialmente desenvolvido para rede AS-i. A rede AS-i se caracteriza por somente em um par de fios, caminharem junto a alimentacao dos sensores ou atuadores em 24Vcc e a informacao do estado dos mesmos. A configuracao maxima da rede e de 62 participantes (escravos) que sao acessados ciclicamente por um mestre no nivel de controle superior. O tempo de reacao e curto, para todos os escravos conectados, o tempo de resposta e de 10ms. Anteriormente, sensores e atuadores tinham de ser conectados ao controlador via terminais, conectores e terminais de blocos. AS-i proporciona uma reducao nos custos de instalacao e manutencao. Agora, um cabo padronizado com 2 fios habilita a troca de informacoes e ao mesmo tempo a alimentacao dos equipamentos. Escravos sao conectados diretamente no barramento sem a necessidade de interligacao adicional. Este cabo de flexivel de duas vias e considerado o padrao para a