m na vertical entre dois pontos aterrados, recomenda-se o uso de protetores de transientes, no ponto inicial e final da distancia. Na pratica, na horizontal, entre 50 e 100 m recomenda-se o seu uso. Figura 6 - Distancia Efetiva em uma Distribuicao de Cabo E indicado instalar o protetor de transiente imediatamente apos o coupler DP/PA, antes de cada equipamento e mesmo na caixa de juncao. Em areas classificadas, recomenda-se o uso de protetores certificados. Fonte de Alimentacao e Sinal de Comunicacao PROFIBUS-PAO consumo de energia varia de um equipamento para outro, assim como de fabricante para fabricante. E importante que a resistencia do cabeamento nao seja muito alta, a fim de nao gerar uma queda de tensao ao longo do cabeamento. Para manter a resistencia baixa sao necessaria boas conexoes e juncoes. Em termos de sinal de alimentacao, consideram-se como valores aceitaveis:12 a 32 Vdc na saida do coupler DP/PA (dependendo do fabricante do coupler) Ripple, r (mV): < 25: excelente 25<r<50: ok 50<r<100: marginal >100: nao aceitavel Em termos de sinal de comunicacao, consideram-se como valores aceitaveis:750 a 1000 mVpp - ok 1000 mVpp - Muito alto, pode ser que tem um terminador a menos. Algumas barreiras e protetores de segmento (spur guard ou segment protector) possuem uma alta impedancia em serie e podem resultar em sinais ate 2000 mV e memso assim podem permitir a operacao adequada. < 250 mVpp - Muito baixo, verificar se tem mais de 02 terminadores ativos, fonte de alimentacao, coupler DP/PA, etc. Alguns equipamentos tem polaridade, outros nao, por isso e muito importante assegurar a correta conexao do barramento H1 nos equipamentos. Shield e AterramentoAo considerar a questao de shield e aterramento em barramentos de campo, deve-se levar em conta:A compatibilidade eletromagnetica (EMC); Protecao contra explosao; Protecao de pessoas.De acordo com a IEC61158-2, aterrar significa estar permanentemente conectado ao terra atraves de uma impedancia suficientemente baixa e com capacidade de conducao suficiente para prevenir qualquer tensao que possa resultar em danos de equipamentos ou pessoas. Linhas de tensao com 0 Volts devem ser conectadas ao terra e serem galvanicamente isoladas do barramento fieldbus. O proposito de se aterrar o shield e evitar ruidos de alta frequencia.Preferencialmente, o shield deve ser aterrado em dois pontos, no inicio e final de barramento, desde que nao haja diferenca de potencial entre estes pontos, permitindo a existencia e caminhos a corrente de loop. Na pratica, quando esta diferenca existe, recomenda-se aterrar o shield somente em um ponto, ou seja, na fonte de alimentacao ou na barreira de seguranca intrinseca. Deve-se assegurar a continuidade da blindagem do cabo em mais do que 90% do comprimento total do cabo.O shield deve cobrir completamente os circuitos eletricos atraves dos conectores, acopladores, splices e caixas de distribuicao e juncao.Nunca se deve utilizar o shield como condutor de sinal. E preciso verificar a continuidade do shield ate o ultimo equipamento PA do segmento, analisando a conexao e acabamento.Em areas classificadas, quando uma equalizacao de potencial entre a area segura e area perigosa nao for possivel, o shield deve ser conectado diretamente ao terra