- Exemplo de codificacao Manchester A transmissao de um equipamento tipicamente fornece 10 mA a 31,25 kbit/s em uma carga equivalente de 50 O, criando um sinal de tensao modulado de 750 mV a 1,0 V pico a pico. A fonte de alimentacao pode fornecer de 9 a 32 Vdc, porem em aplicacoes seguras (IS) deve-se atender os requisitos das barreiras de seguranca intrinseca.Figura 3 - Modo Tensao 31.25 kbit/sO comprimento total do cabeamento e a somatoria do tamanho do trunk (barramento principal) e todos os spurs (derivacoes maiores que 1m), sendo que com o cabo tipo A e de no maximo 1900 m em areas nao seguras. Em areas seguras e de no maximo 1000 m com o cabo tipo A e os spurs nao devem exceder 30 m.Instrucoes de instalacao para o IEC 61158-2Na sala de controle normalmente estao localizados os sistemas de controle de processo, bem como dispositivos de monitoracao e operacao interconectados atraves do padrao RS485. No campo, acopladores (couplers) ou links adaptam os sinais do segmento RS485 aos sinais do segmento IEC 61158-2. Eles tambem fornecem a corrente para alimentacao remota dos dispositivos de campo. A fonte de alimentacao limita a corrente e tensao no segmento IEC 61158-2.Os acopladores de segmento, os Couplers, sao conversores de sinal que adaptam os sinais RS485 ao nivel do sinal IEC 61158-2. Do ponto de vista do protocolo os acopladores sao transparentes. Se acopladores de segmento sao utilizados, a velocidade do segmento RS485 ficara limitada em no maximo a 45,45 Kbit/s ou 93,75 Kbit/s, ou ainda ate 12 Mbit/s com couplers de alta velocidade. Os Links, por sua vez, possuem sua propria inteligencia intrinseca. Eles tornam todos os dispositivos conectados ao segmento IEC 61158-2 em um unico dispositivo escravo no segmento RS485. Neste caso nao existe limitacao de velocidade no segmento RS485 o que significa que e possivel implementar redes rapidas, por exemplo, para funcoes de controle, incluindo dispositivos de campo conectados em IEC 61158-2. Alem disso, aumentam a capacidade de enderecamento.Na rede PROFIBUS-PA sao possiveis estruturas tanto de arvore como linha, ou uma combinacao dos dois. Veja Figura 4. A combinacao geralmente otimiza o comprimento do bus e permite a adaptacao de um sistema eventualmente existente. Figura 4: Sistema com alimentacao de dispositivos em uma rede PROFIBUS e IEC 61158-2 CaboPar trancado blindadoArea do Condutor0,8 mm2 (AWG 18)Resistencia de Loop44 Ohms/KmImpedancia a 31.25 kHz100 Ohms +/-20%Atenuacao a39 kHz3 dB/KmCapacitancia Assimetrica2 nF/KmTabela 2: Especificacao do cabo para IEC 61158-2Em uma estrutura linear, as estacoes sao conectadas ao cabo principal atraves de conectores do tipo T ou as chamadas caixas de juncoes. A estrutura em arvore pode ser comparada a tecnica classica de instalacao em campo. O cabo multivias pode ser substituido pelo par trancado do barramento. O painel de distribuicao continua a ser utilizado para a conexao dos dispositivos de campo e para a instalacao dos terminadores de barramento. Quando uma estrutura em arvore e utilizada, todos os dispositivos de campo conectados ao segmento de rede sao interligados em paralelo ao distribuidor.Independente da topologia utilizada, o comprimento da derivacao da ligacao