Generalidades sobre Correcao do Fator de Potencia. http://www.engenheirosassociados.com.br/artigos/generalidade_potencia.phphttp://www.engenheirosassociados.com.br/artigos.phphttp://www.engenheirosassociados.com.br/qualidade.phpDefinicoes Potencia e a capacidade de produzir trabalho na unidade de tempo; Potencia Ativa e aquela que efetivamente produz trabalho util, normalmente expressa em quilowatt (kW); Potencia Reativa e aquela utilizada para criar o fluxo magnetico necessario ao funcionamento dos equipamentos tais como motores, transformadores e reatores. E normalmente expressa em quilovoltampere-reativo (kvar); Potencia Aparente e a potencia total absorvida por uma instalacao eletrica, usualmente expressa em quilovolt-ampere (kVA); Energia e a utilizacao da potencia num intervalo de tempo Energia Ativa E a utilizacao da potencia ativa durante qualquer periodo de tempo, usualmente expressa em quilowatt-hora (kWh). Na conta de energia eletrica a energia ativa aparece sob a denominacao de consumo (kWh); Energia Reativa e a utilizacao de potencia reativa durante qualquer periodo de tempo, usualmente expressa em quilovolt-ampere-reativo-hora (Kvarh); Demanda e a utilizacao de potencia ativa durante um determinado intervalo de tempo, mensurada por aparelho integrador (medidor de demanda), durante um intervalo de tempo de 15 minutos. E expressa em quilovolt-ampere (kVA). Como especificar o capacitorQuando e como ocorre a necessidade de energia reativa?Sabe-se que todos os motores, transformadores e reatores dependem do magnetismo para sua operacao. O magnetismo e uma forca e, portanto nao pode ser consumida no sentido fisico. Nos motores de corrente alternada, transformadores e reatores, existe a necessidade periodica da forca magnetica. A energia eletrica necessaria para produzir esta forca magnetica e chamada de energia reativa, que apesar de nao necessaria para producao do trabalho util impoe uma carga ao sistema eletrico de distribuicao e a fonte de suprimento de energia eletrica. O que significa fator de potencia?A potencia reativa bem como as potencias ativas fluem atraves de motores, transformadores e reatores. A adicao geometrica destas duas potencias determina o que chamamos de potencia aparente. A divisao de potencia ativa pela potencia aparente determina o que chamamos de fator de potencia:Quais as causas de um baixo fator de potencia? Muitos equipamentos que necessitam de energia eletrica para o seufuncionamento consomem tambem energia reativa. Quanto maior o consumo de energia reativa menor sera o fator de potencia do equipamento e, consequentemente, do sistema eletrico em questao. A seguir temos as principais causas de um baixo fator de potencia: a) Motores operando em vazioO consumo de energia reativa necessaria a geracao do campo magnetico de um motor eletrico e o mesmo tanto para operacao em vazio quanto a plena carga. Porem a energia ativa e diretamente proporcional a carga mecanica aplicada no eixo do motor. Assim temos que, quanto menor a carga mecanica aplicada, menor a energia ativa consumida, portanto menor sera o fator de potencia. b) Motores superdimensionadosAs consequencias de aplicacao de um motor de potencia nominal acima da que for submetida sao as mesmas do caso anterior, resultando em um baixo fator de potencia. c) Transformadores operando em vazio ou com pequena carga Quando ha superdimensionamento dos transformadores para as cargas a que estao ligados, ha um maior consumo de energia reativa em relacao a energia ativa, acarretando assim um baixo fator de potencia.d) Lampadas de descargas com reatores de