motor trifasico que permite avariacao de velocidade atraves da comutacao de polos. A ligacao Dahlanderpermite uma relacao de polos de 1:2 o que corresponde a mesma relacao de velocidade.Quando a quantidade de polos e maior a velocidade e mais baixa, quando e menora velocidade e mais alta. Isso decorre da Formula : n = 120 x f x (1-s) / p,quando a frequencia e 60 Hz, onde n = velocidade , p o numero de polos, s =escorregamento e f a frequencia O motor trifasico de inducao TipoDahlander e o motor cuja arquitetura interna das bobinas possibilita obter emum mesmo motor duas velocidades, sendo uma o dobro da outra. Como o motor Dahlander trabalhadisponibilizando as bobinas de forma a atuarem em ligacoes de polosconsequentes e polos ativos, com isso podemos fazer com que dois grupos debobinas, se obtenham quatro polos; com quatro grupos de bobinas, se obtenhamquatro ou oito polos, e com seis bobinas, seis ou doze polos, conformeilustracao abaixo: Existemtres tipos de arranjos de ligacao, que fornecem tres situacoes: Conjugado constante, Potencia constante eConjugado variavel. Aescolha depende do tipo de carga que sera acionada. Por exemplo: nas bombascentrifugas e ventiladores, o conjugado aumenta quadraticamente com avelocidade, portanto e variavel. Namodalidade conjugado constante, o conjugado nas duas rotacoes e constante e arelacao de potencia e de 0,63:1. Exemplo: Motor 0,63/1CV, IV / II polos D / YY. Namodalidade Potencia constante, a relacao de conjugado e de 1:2 e a potenciapermanece constante. Exemplo: Motor 10 / 10 CV, IV / II polos, YY / D. NaModalidade Conjugado Variavel a relacao de potencia e de 1:4. Exemplo: Motor 1/ 4 CV, IV/II polos, Y / YY. Acionamento do motordahlander: E feito um acionamento atraves de umapartida semelhante a estrela triangulo sem temporizacao, embora aprimeira vista o comando se assemelhe ao da partida, e importante salientar quepara menor velocidade utiliza-se apenas um contator o qual alimentara osterminais 1U, 1V e 1W, ligando apenas o contator K1. Quando se quer a maiorvelocidade alimenta os terminais 2U, 2V e 2W e curto-circuita os terminais 1U,1V e 1W atraves dos contatores K3 e K2.Sequencia operacional: Partida do motor em baixa rotacao:Pulsando-se a botoeira conjugada b1, energiza-se a bobina do contator c1, quese mantem por seu contato de selo c1, e abre outro contato NF de c1. Partidado motor em alta rotacao: Pulsando-se a botoeira conjugada b2, desenergiza-se abobina do contator c1 primeiramente, atraves do contato NF de b2.Simultaneamente, o contato NA de b1 e fechado, e o contator c2 fica energizado,e se mantem ligado por seu contato de selo. Este tambem, energiza a bobina do contatorc3, atraves de seu contato auxiliar NA. O motor parte em alta rotacao. Interrupcao: Pulsando o botao b0,desliga-se todo o circuito de comando e por sua vez desliga o motor trifasico.Aplicacao: Os motores Dahlander tem sido usado emmaquinas e equipamentos diversos, onde a necessidade de mais de uma velocidade,e e aplicado em pontes rolantes, esteiras, maquinas-ferramenta com tornos,retificas entre outros. O motor Dahlander por sua facilidade de controle vemsempre mantendo seu espaco na industria, mesmo com toda tecnologia desenvolvidano controle de velocidade de