Materia do Jornal O Dia!Reforma de baixo custo prioriza funcionalidade e beleza!Acesse o link!http://odia.ig.com.br/portal/imoveis/reforma-de-baixo-custo-prioriza-funcionalidade-e-beleza-1.560892 Materia da Folha de SP!Patchwork em azulejo da cozinha e atracao de feira em SP; veja maisAcesse o link! http://www.folha.com.br/no1219433 Materia da Folha de SP! Arquitetos e designers indicam cores para diferentes comodos da casa; Veja!!Acesse o link e confira:http://www.folha.com.br/no1621309 Materia da Folha de SPSP tera condominio 'gourmet' no Minha Casa, Minha VidaAcesse o link! http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1632162-sp-tera-condominio-gourmet-no-minha-casa-minha-vida.shtml Materia da Folha de SP!Loft no estilo industrial fica aconchegante apos reforma!Acesse o link!http://www.folha.com.br/no1246429 Materia do YahooFaca um makeover nas suas cadeirasAcesse o link!!https://br.mulher.yahoo.com/blogs/pode-entrar/fa%C3%A7a-um-makeover-nas-suas-cadeiras-021220589.html MATERIA DA FOLHA DE SP!Casa tem estruturas em forma de asas de passaro para bloquear ventos!Acesse o link!fonte: http://www.folha.com.br/no1399412 Materia da Folha de SP!Cobertura vira 'oasis' com ofuro, jardim e churrasqueira; veja!Acesse o link!http://www.folha.com.br/no1222273 Materia de Decoracao do Portal YahooAcesse o link e confira!!https://br.mulher.yahoo.com/fotos/10-tend%C3%AAncias-de-decora%C3%A7%C3%A3o-lindas-para-a-sua-cozinha-slideshow/10-tend%C3%AAncias-maravilhosas-para-a-sua-cozinha-photo-1396288317484.html 7 ideias para deixar a cozinha organizada!!Acesse o link!!https://br.mulher.yahoo.com/blogs/pode-entrar/7-ideias-para-deixar-cozinha-organizada-025254815.html?page=all Generalidades Sobre Resistividade do Solohttp://www.engenheirosassociados.com.br/artigos/info_aterramento.phphttp://www.engenheirosassociados.com.br/artigos/generalidade_resistividade_solo.phphttp://www.engenheirosassociados.com.br/artigos.php Para o correto funcionamento do aterramento, e necessario conhecer a resistividade do solo, bem como suas caracteristicas no que diz respeito ao tipo ou tipos de solos, sua estratificacao em camadas, teor de umidade, temperatura etc. A elevacao da umidade interfere significantemente na resistividade, pois forma um meio eletrolitico favoravel a passagem de corrente ionica, atraves da dissolucao de sais contidos no solo.Conforme Carstens (2003), outro fator que influencia na variacao da resistividade eletrica do solo e a temperatura. Para valores de temperaturas entre 10 a 60 oC seu valor nao varia muito. Porem, para valores proximos a 100 oC, a resistividade aumenta significativamente, devido ao estado de vaporizacao, que deixa o solo mais seco. Esse aumento tambem e verificado para valores de temperatura abaixo de zero. Tais caracteristicas em comum se devem ao fato de o solo se tornar mais seco, dificultando a passagem de corrente eletrica. Medicao da Resistividade do Solo Dentre os metodos mais conhecidos para o levantamento dos valores de resistividade estao o Metodo de Wenner, Metodo de Lee e o Metodo de Schlumberger Palmer.As informacoes obtidas sobre a resistividade dos trechos em estudo sao provenientes da utilizacao do Metodo de Wenner ou Metodo dos Quatros Pinos, segundo NBR 7117. Esse metodo utiliza um Megger (Terrometro / Telurimetro) para medir valores de resistencia necessarios para o calculo da resistividade do solo. O equipamento em questao possui dois terminais de corrente (A e B) e dois terminais de potencial (M e N). O emprego de uma corrente eletrica artificial que e introduzida no terreno atraves dos eletrodos A e B, tem como objetivo gerar um potencial nos eletrodos Me N, que devera ser detectado pelo instrumento, indicando o valor da resistencia eletrica medido entre estes eletrodos. Esse metodo considera que praticamente 58% da distribuicao de corrente que passa entre as hastes externas ocorre a uma profundidade igual ao espacamento entre as hastes. Para que as medicoes tenham uma exatidao consideravel, deve-se seguir alguns preceitosbasicos: As hastes deverao ter aproximadamente 50 cm de comprimento com diametro entre 10 e 15 mm; Durante a medicao as hastes deverao estar sempre alinhadas, igualmente espacadas cravadas a uma mesma profundidade (20