thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
contar enquanto eu nao estou aqui como esta indo.O celular dela toca, ela atende...Ela: Alo ?Ele: E o jeito como voce cora quando esta nervosa, e como voce ri sem piedade. E o jeito que voce me faz sentir. E como voce me faz rir, quando me faz parar de chorar. Como voce me diverte como ninguem; na primeira vez que te vi dormindo eu percebi tudo: eu fui construido para voce, e voce foi moldada para mim. Eu te amo.Ela: Quando voce disse que estava apaixonado era como se uma faca entrasse bem fundo no meu peito, achei que era outra garota.Ele: Eu jamais me apaixonaria por alguem que nao fosse voce.Ela: Eu te amo.Ele: Eu sempre te amei.
e um compromisso maior do que viver juntas, pensem nisso. Gravavam as vozes nas montanhas nas altitudes monges daqueles do Buda a fazer backing vox involuntarios que alegria que amor contagiar os vales com celebridades to be! Nao se matem princesas e preciso incinerar o mundo de maos dadas!
duas classes de uma mesma fase e ciclo ou nao, enfim, varias outras experiencias que nao cabem aqui. E o que os alunos aprenderam? Bom, notamos que muitos apenas viram, apreciaram, olharam curiosos, alguns reclamaram, mas uma parcela significativa mudou de atitude, comenta, contribui, evoluiu e demonstra interesse dentro e fora da sala de aula. Tambem foi despertado a sensibilidade e o espirito critico, submerso num mundo sem valores e sem referencias. O contato com o novo, com o diferente, com o outro ou com o Simples e Totalmente Outro, para alguns sob o nome de Deus, tambem foi mudado. Notou-se tambem em alguns uma valorizacao daquilo que se tem na escola e uma curiosidade sobre como eram usadas determinadas tecnologias antigamente. Enfim, esperamos que cada vez mais outros professores, apoio educacional e toda a escola possa trabalhar conjuntamente, despir-se do medo do diferente, da tecnologia e abracar um mundo de possibilidades, onde o futuro nao e distante, mas toca o tempo no hoje da vida, no dia a dia, na efemeridade, mas que e tambem pe no chao, porto forte onde se visualiza o horizonte e nao teme levar do passado o que e importante, aprender com as experiencias do presente e abracar o futuro com gratuidade.
Dennys Cristian Costa Santos Co-autores: Rogerio Santos Silva, Olivia Aparecida Gomes Franca, Carolina Garcia Marinho e Luciana Borges Louredo. Modalidade: Ensino Fundamental Final Componente Curricular: Geografia Tema: Estado, povos e nacoes Para acessar a aula, clique aqui
descargas atmosfericas, atraves da viabilizacao (qualidade) de um caminho alternativo para a terra, de descargas atmosfericas.B Descarregar cargas estaticas acumuladas nas carcacas das maquinas ou equipamentos para a terra.C Facilitar o funcionamento dos dispositivos de protecao (fusiveis, disjuntores, etc.), atraves da corrente desviada para a terra.02 - Antes de falarmos sobre os tipos de aterramento, devemos esclarecer (de uma vez por todas !) o que e terra, neutro, e massa. Essa alimentacao e fornecida pela concessionaria de energia eletrica, que somente liga a caixa de entrada ao poste externo se houver uma haste de aterramento padrao dentro do ambiente do usuario. Alem disso, a concessionaria tambem exige dois disjuntores de protecao.Teoricamente, o terminal neutro da concessionaria deve ter potencial igual a zero volt. Porem, devido ao desbalanceamento nas fases do transformador de distribuicao, e comum esse terminal (Neutro) tender a assumir potenciais diferentes de zero. O desbalanceamento de fases ocorre quando temos por exemplo o som bifasico (2 fases) ou monofasico (1 fase e Neutro) e as luzes trifasicas, ligadas em um mesmo link (transformador) . Pode ver se todo seu sistema esta desbalanceado ou nao com um alicate amperimetro , medindo fase por fase . Outro exemplo e um transformador que alimenta, em um setor seu, uma residencia comum (fase 1) , e no outro setor, um pequeno supermercado (fase 2) . Essa diferenca de demanda, em um mesmo link (transformador) , pode fazer com que o neutro varie seu potencial (flutue) . Para evitar que esse potencial flutue, ligamos (logo na entrada) o fio neutro a uma haste de terra. Sendo assim, qualquer potencial que tender a aparecer sera escoado para a terra. definicao: O neutro e um condutor fornecido pela concessionaria de energia eletrica, pelo qual ha o retorno da corrente eletrica. O terra e um condutor construido atraves de uma haste metalica e que, em situacoes normais, nao deve possuir corrente eletrica circulante. Resumindo: A grande diferenca entre terra e neutro e que, pelo neutro ha corrente circulando, e pelo terra, nao. Quando houver alguma corrente circulando pelo terra, normalmente ela devera ser breve, isto e, desviar uma descarga atmosferica para a terra, por exemplo. O fio terra, por norma, vem identificado pelas letras PE, e deve ser de cor verde e amarela. Notem ainda que ele esta ligado a carcaca do PC. A carcaca do PC, ou de qualquer outro equipamento e o que chamamos de massa (toda a caixa metalica do equipamento).A ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) possui uma norma que rege o campo de instalacoes eletricas em baixa tensao. Essa norma e a NBR 5410, a qual, como todas as demais normas da ABNT, possui subsecoes. As subsecoes : 6.3.3.1.1, 6.3.3.1.2, e 6.3.3.1.3 referem-se aos possiveis sistemas de aterramento que podem ser feitos . Os tres sistemas da NBR 5410 mais utilizados sao :A Sistema TN-S : Notem pela figura 2 que temos . O neutro e aterrado logo na saida do transformador , e levado ate a carga . Paralelamente , outro condutor identificado como PE e utilizado como fio terra , e
e conectado a carcaca (massa) do equipamento. B Sistema TN-C:Esse sistema, embora normalizado, nao e aconselhavel, pois o fio terra e o neutro sao constituidos pelo mesmo condutor. Dessa vez, sua identificacao e PEN (e nao PE, como o anterior). Podemos notar pela figura 3 que, apos o neutro ser aterrado na entrada, ele proprio e ligado ao neutro e a massa do equipamento.C Sistema TT :Esse sistema e o mais eficiente de todos. Na figura 4 vemos que o neutro e aterrado logo na saida e segue (como neutro) ate a carga (equipamento). A massa do equipamento e aterrada com uma haste propria, independente da haste de aterramento do neutro.Mas qual desses sistemas deve utilizar na pratica? Geralmente, o proprio fabricante do equipamento especifica qual sistema e melhor para seu equipamento, porem como regra geral, temos: (a) Sempre que possivel, optar pelo sistema TT (fig 4) em 1o lugar. (b) Caso, por razoes operacionais e estruturais do local, nao seja possivel o sistema TT, optar pelo sistema TN-S (Fig 2) . (c) Somente optar pelo sistema TNC (Fig 3) em ultimo caso, isto e, quando realmente for impossivel estabelecer qualquer um dos dois sistemas anteriores.REGRAS PRATICAS DE PROCEDIMENTOS Os calculos e variaveis para dimensionar um aterramento podem ser considerados assuntos para pos graduacao em Engenharia Eletrica, por exemplo, a resistividade e tipo do solo, geometria e constituicao da haste de aterramento, formato em que as hastes sao distribuidas etc, sao alguns dos fatores que influenciam o valor da resistencia do aterramento.Vao aqui algumas dicas que, com certeza, irao ajudar:(A) - Haste de aterramento: A haste de aterramento normalmente, e feita de uma alma de aco revestida de cobre. Seu comprimento pode variar de 1,5 a 4,0m. As de 2,5m sao as mais utilizadas, pois diminuem o risco de atingirem dutos subterraneos em sua instalacao. (B) - O valor ideal para um bom aterramento deve ser menor ou igual a 5W (ohms). Dependendo da quimica do solo (quantidade de agua, salinidade, alcalinidade, etc.), mais de uma haste pode se fazer necessaria para nos aproximarmos desse valor 5W (ohms). Caso isso ocorra, existem duas possibilidades : tratamento quimico do solo (que sera analisado mais adiante), e o agrupamento de barras em paralelo. Uma boa regra para agruparem-se barras e a da formacao de poligonos. A figura 5 mostra alguns passos. Notem que, quanto maior o numero de barras, mais proximo a um circulo ficamos. Outra regra no agrupamento de barras e manter sempre a distancia entre elas, o mais proximo possivel do comprimento de uma barra. E bom lembrar que essas sao regras praticas. Como dissemos anteriormente, o dimensionamento do aterramento e complexo, e repleto de calculos.MEDINDO O TERRA O instrumento classico para medir a resistencia do terra e o terrometro. Esse instrumento possui 2 hastes de referencia, que servem como divisores resistivos conforme a figura 6 . Na verdade, o terrometro injeta uma corrente pela terra que e transformada em quedas de tensao pelos resistores formados pelas hastes de referencia , e pela propria haste de terra.Atraves do valor dessa queda de
tensao, o mostrador e calibrado para indicar o valor ohmico da resistencia do terra. Uma grande dificuldade na utilizacao desse instrumento e achar um local apropriado para instalar as hastes de referencia. Normalmente, o chao sao feitos de concretos e com certeza, fazer dois buracos no chao (muitas vezes ate ja pintado ou construido com muitos detalhes) nao e algo agradavel . Infelizmente, caso haja a necessidade de medir-se o terra . Nao temos outra opcao a nao ser essa .Mas podemos ter uma ideia sobre o estado em que ele se encontra sem medi-lo propriamente . A figura 7 mostra esse truque . Em primeiro lugar escolhemos uma fase qualquer, e a conectamos a um polo de uma lampada eletrica comum. Em segundo lugar, ligamos o outro polo da lampada na haste de terra que estamos analisando. Quanto mais proximo do normal for o brilho da lampada , mais baixa e a resistencia de terra . Caso voce queira ser mais preciso , imaginem um exemplo de uma lampada de 127 volts por 100 W (Sendo a rede 127v fase-neutro). Podemos medir a corrente eletrica que circula por ela com um AMPERIMETRO, que para um terra considerado razoavel, essa corrente deve estar acima de 600 mA . . Se voce nao tiver um AMPERIMETRO ou quer fazer outra medicao , podemos utilizar um VOLTIMETRO em uma escala de AC como mostra figura 7a. Meca a tensao da rede entre a fase e o neutro. Em seguida, ligue uma lampada normal (aproximadamente 60W) com tensao correta entre a fase e o neutro , e meca a tensao sobre a lampada conforme mostra figura 7a. Compare entao as duas tensoes medidas e calcule a diferenca entre elas, que nao deve ser inferior a 8% !!Exemplo : Numa tomada 127v (fase e neutro), ligamos uma lampada de 127v - 60W no terra e fase , quando meco entre terra e fase (fig 7a) , esta tensao nao pode ser menos que 8% da tensao entre fase-neutro , em torno de 10v .Caso esteja abaixo, e sinal que o aterramento nao esta suficientemente bom. Cabe lembrar a voce que , essa pratica e apenas um artificio (para nao dizer macete) com o qual podemos ter uma ideia das condicoes gerais do aterramento (haste do terra) . Em hipotese alguma esse metodo pode ser utilizado para a determinacao de um valor preciso .IMPLICACOES DE UM MAU ATERRAMENTO Ao contrario do que muitos pensam, os problemas que um aterramento deficiente pode causar nao se limitam apenas aos aspectos de seguranca, que e o mais importante. E bem verdade que os principais efeitos de uma maquina mal aterrada, sao choques eletricos ao operador, e resposta lenta (ou ausente) dos sistemas de protecao (fusiveis, disjuntores, etc...). Mas outros problemas operacionais podem ter origem no aterramento deficiente. Abaixo segue uma pequena lista , caso alguem se identifique com algum desses problemas, e ainda nao checou seu aterramento, esta ai a dica: - Quebra de comunicacao entre maquina e PC (DMX, CPL, CNC, etc...) em modo on-line. Principalmente se o protocolo
de comunicacao for RS 232. - Excesso de EMI gerado (interferencias eletromagneticas) ruidos .- Aquecimento anormal das etapas de potencia (inversores, conversores, etc...), e motorizacao.- Em caso de computadores pessoais e equipamentos digitais, funcionamento irregular com constantes travamentos.- Falhas intermitentes, que nao seguem um padrao. - Queima de CIs ou placas eletronicas sem razao aparente , mesmo sendo elas novas e confiaveis.- Para equipamentos com monitores de video, interferencias na imagem e ondulacoes podem ocorrer.TIPOS DE ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO As caracteristicas quimicas do solo (teor de agua , quantidade de sais , etc...) influem diretamente sobre o modo como escolhemos o eletrodo de aterramento. Os eletrodos mais utilizados na pratica sao: 01 - Hastes de aterramento 02 - Malhas de aterramento 03 - Estruturas metalicas das fundacoes de concreto. 01 - Haste de aterramento A haste pode ser encontrada em varios tamanhos e diametros . O mais comum e a haste de 2,5 m por 0,5 polegada de diametro. Nao e raro , porem, encontrarmos hastes com 4,0 m de comprimento por 1 polegada de diametro. Cabe lembrar que, quanto maior a haste , mais riscos corremos de atingir dutos subterraneos (telefonia, gas , etc...) na hora da sua instalacao. Normalmente , quando nao conseguimos uma boa resistencia de terra (abaixo de 10W) , agrupamos mais de uma barra em paralelo (veja Fig 5). Quanto a haste , podemos encontrar no mercado dois tipos basicos : Copperweld (haste com alma de aco revestida de cobre) Cantoneira (trata-se de uma cantoneira de ferro zincada , ou de aluminio) . 02 - Malhas de aterramento A malha de aterramento e indicada para locais cujo solo seja extremamente seco. Esse tipo de eletrodo de aterramento, normalmente, e instalado antes da montagem do contra-piso do predio, e se estende por quase toda a area da construcao. A malha de aterramento e feita de cobre, e sua janela interna pode variar de tamanho dependendo da aplicacao, porem a mais comum esta mostrada na figura 8 . No caso de sonorizacao este tipo de elemento e mais usado em estudio , mesmo tendo o solo uma boa resistencia . 03 - Estruturas metalicas Muitas instalacoes utilizam as ferragens da estrutura da construcao como eletrodo de aterramento eletrico. (figura 9). Mais adiante veremos que, quando isso vier a ocorrer, deveremos tomar certos cuidados. Resumindo, qualquer que seja o eletrodo de aterramento (haste, malha, ou ferragens da estrutura), ele deve ter as seguintes caracteristicas gerais: - Ser bom condutor de eletricidade. - Ter resistencia mecanica adequada ao esforco a que esta submetido. - Nao reagir (oxidar) quimicamente com o solo.,PROBLEMAS COM ATERRAMENTO ELETRICO LIGADO AO PARARAIOS Tanto os locais que empregam malha de aterramento ou as estruturas prediais, como terra, normalmente apresentam um inconveniente que pode ser extremamente perigoso : a conexao com o para raios . Notem pela figura 10, que temos um exemplo de uma malha de terra ligada ao para raios , e tambem aos demais equipamentos eletroeletronicos. fig 10 Essa e uma pratica que devemos evitar ao maximo, pois nunca podemos prever a magnitude da potencia
que um raio pode atingir. Dependendo das condicoes, o fio terra podera nao ser suficiente para absorver toda a energia, e os equipamentos que estao junto a ele podem sofrer o impacto (figura 11) . Portanto, nunca devemos compartilhar o fio terra de para raios com qualquer equipamento eletroeletronico.TRATAMENTO QUIMICO DO SOLO Um aterramento eletrico e considerado satisfatorio quando sua resistencia encontra-se abaixo dos 10 W. Quando nao conseguimos esse valor, podemos mudar o numero ou o tipo de eletrodo de aterramento. No caso de haste, podemos muda-la para canaleta (onde a area de contato com o solo e maior), ou ainda agruparmos mais de uma barra para o mesmo terra (Veja fig 5). Caso isso nao seja suficiente, podemos pensar em uma malha de aterramento. Mas imaginem um solo tao seco que, mesmo com todas essas tecnicas, ainda nao seja possivel chegar-se aos 10 W. Nesse caso a unica alternativa e o tratamento quimico do solo. O tratamento do solo tem como objetivo alterar suas constituicoes quimicas, aumentando o teor de agua e sal e, consequentemente melhorando sua condutividade. Obs : O tratamento quimico deve ser o ultimo recurso, visto que sua durabilidade nao e boa. O tratamento quimico tem uma grande desvantagem em relacao ao aumento do numero de hastes, pois a terra, aos poucos, absorve os elementos adicionados. Com o passar do tempo, sua resistencia volta a aumentar, portanto, essa alternativa deve ser o ultimo recurso. Temos varios produtos que podem ser colocados no solo antes ou depois da instalacao da haste para diminuirmos a resistividade do solo. A Bentonita e o Gel sao os mais utilizados. De qualquer forma, o produto a ser utilizado para essa finalidade deve ter as seguintes caracteristicas : - Nao ser toxico - Deve reter umidade - Bom condutor de eletricidade - Ter pH alcalino (nao corrosivo) - Nao deve ser soluvel em agua Uma observacao importante no que se refere a instalacao em baixa tensao e a proibicao (por norma) de tratamento quimico do solo para equipamentos a serem instalados em locais de acesso publico (colunas de semaforos, caixas telefonicas, controladores de trafego, ou qualquer local de aceso a populacao ...). Essa medida visa a seguranca das pessoas nesses locais. O produto mais utilizado para esse tratamento e o Erico - gel , e os passos para essa tecnica sao os seguintes :1o passo : Cavar um buraco com aproximadamente 50 cm de diametro, por 50 cm de profundidade ao redor da haste. 2o passo : Misturar metade da terra retirada , com Erico gel. 3o passo : Jogar a mistura dentro do buraco. 4o passo : Jogar, aproximadamente , 25 l de agua na mistura que esta no buraco. 5o passo: Misturar tudo novamente. 6o passo : Tampar tudo com a terra virgem que sobrou. Podemos encontrar no mercado outros tipos de produtos para o tratamento quimico (Bentonita , Earthron , etc.), porem o Erico gel e um dos mais modernos. Suas principais caracteristicas sao: Ph alcalino (nao corrosivo), baixo resistividade eletrica, nao e toxico, nao e soluvel em agua (retem
a agua no local da haste).BITOLA E CONEXAO DO FIO TERRA Ter uma boa haste ou um solo favoravel nao basta para termos um bom aterramento eletrico. As conexoes da haste com os cabos de terra , bem como a bitola do cabo terra tambem contribui muito para a resistencia total de aterramento. No que se refere a bitola do fio terra , ela deve ser a maior possivel. Temos abaixo uma regra pratica que evita desperdicios, e garante um bom aterramento.Para:Sf < 35 mm2 St = 16 mm2Onde:Sf = a secao transversal dos cabos (fios) de alimentacao do equipamento (fases).St = a secao transversal do fio terra. Notem que para diametros inferiores a 35 mm2 para as fases , temos o fio terra de 16 mm2 . Ja para diametros iguais ou acima de 35 mm2, o fio terra devera ter secao transversal igual a metade da secao dos cabos de alimentacao, ou seja, para cabos de alimentacao 90mm2 temos cabos para o terra, de 45mm2 . Quanto a conexoes, devemos optar em 1o lugar pela fixacao por solda do fio terra a haste . Isso evita o aumento da resistencia do terra por oxidacao de contato . Caso isso nao seja possivel, poderemos utilizar aneis de fixacao com parafusos. Nesse caso porem , e conveniente que a conexao fique sobre o solo , e dentro de uma caixa de inspecao.EMI (Interferencia Eletromagnetica) Qualquer condutor de eletricidade ao ser percorrido por uma corrente eletrica, gera ao seu redor um campo eletromagnetico. Dependendo da frequencia e intensidade da corrente eletrica, esse campo pode ser maior ou menor. Quando sua intensidade ultrapassa determinados valores, ela pode comecar a interferir nos outros circuitos proximos a ele. Esse fenomeno e a EMI (interferencia eletromagnetica). Na verdade, os efeitos da EMI (interferencia eletromagnetica) comecaram a ser sentidos na 2o Guerra Mundial. As explosoes das duas bombas atomicas sobre o Japao irradiaram campos eletromagneticos tao intensos, que as comunicacoes de radio na regiao ficaram comprometidas por varias semanas. Atualmente, os circuitos chaveados (fontes de alimentacao, inversores de frequencia, reatores eletronicos, etc.) sao os principais geradores de EMI (interferencia eletromagnetica). O chaveamento dos transistores (PWM) em frequencias de 2 a 30 kHz geram interferencias que podem provocar o mau funcionamento de outros circuitos proximos, tais como CPUs, e dispositivos de comunicacao (principalmente RS 232). Podemos perceber a EMI (interferencia eletromagnetica) em radios AM colocados proximos a reatores eletronicos de lampadas fluorescentes, principalmente nas estacoes acima dos 1000 KHz. Uma das tecnicas para atenuar a EMI (interferencia eletromagnetica) e justamente um bom aterramento eletrico, como veremos a seguir.ATERRAMENTO NA COMUNICACAO SERIAL RS232Obs : E bom lembrar que a comunicacao RS232 e quase o mesmo padrao do DMX512. Os sistemas de comunicacoes seriais como RS 232 sao especialmente sensiveis a EMI (interferencia eletromagnetica) . A RS 232 utiliza o terra dos sistemas comunicantes como referencia para os sinais de transmissao ( TX ) e recepcao ( RX ). Caso haja diferencas de potenciais entre esses terras, a comunicacao podera ser quebrada. Isso ocorre quando o terra utilizado como referencia nao
esta dentro do valor ideal (menor ou igual a 5W), portanto o fio terra serve como uma antena receptora de EMI.Notem, pela figura 12, o diagrama simplificado do fenomeno. Isso significa que o mau aterramento e uma porta aberta para que os ruidos eletricos (tais como EMI) entrem no circuito, e causem um funcionamento anormal nos equipamentos.BLINDAGEM ATERRADA Outra tecnica para imunizar se os ruidos eletricos e o aterramento das blindagens. Todos os circuitos chaveados (fontes de alimentacao, inversores, etc.), na sua maioria, possuem sua caixa de montagem (carcaca) feita de metal. Essa tecnica e a blindagem, que tambem e fabricada em alguns cabos atraves da malha (shield) (Cabos de microfones, por exemplo). Na verdade, fisicamente, essa blindagem e uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday nao permite que cargas eletricas penetrem (ou saiam) do ambiente em que estao confinadas. Ela torna se ainda mais eficiente quando aterrada. A maioria dos equipamentos possui sua carcaca metalica, e ligada ao terminal terra. Quando nao aterramos a carcaca de qualquer equipamento, comprometemos nao somente a seguranca do usuario, como tambem contribuimos para a propagacao de EMI (interferencia eletromagnetica).TERRA COMPARTILHADO Devemos evitar ao maximo a ligacao de muitas maquinas em um mesmo fio terra. Quanto maior for o numero de sistemas compartilhados no mesmo terra, maiores serao as chances de um equipamento interferir no outro (figura Abaixo). Mais tarde veremos que isso pode acontecer um fenomeno chamado de Loop de terra , que iremos discutir em um outro artigo . Isso ocorre porque as amplitudes dos ruidos podem se somar e ultrapassar a capacidade de absorcao do terra. Obviamente esse problema surge com maior frequencia para um fio terra que nao tenha uma boa resistencia de aterramento ou espessura . Para os equipamentos que possuem seu terra tratado quimicamente, ele nao deve ser compartilhado com outras. Cabe lembrar que o tratamento quimico , ao longo do tempo, perde sua eficiencia .CONCLUSAO Antes de executarmos qualquer trabalho (projeto, manutencao, instalacao, etc...) na area eletroeletronica, devemos observar todas as normas tecnicas envolvidas no processo. Somente assim poderemos realizar um trabalho eficiente, e sem problemas l. Fazer uma verificacao completa do sistema de aterramento e extremamente importante para os diversos equipamentos da instalacao. Com estas dicas , somadas as tecnicas de aterramento exploradas neste artigo , acreditamos que ja esteja preparado para analise e construcao do sistema de aterramento da sua empresa ou do seu equipamento . Atualmente, com os programas de qualidade das empresas, apenas um servico bem feito nao e suficiente. Laudos tecnicos, e documentacao adequada tambem sao elementos integrantes do sistema.