no minimo, os seguintes itens de seguranca:a) especificacao das caracteristicas relativas a protecao contra choques eletricos, queimaduras e outros riscos adicionais;b) indicacao de posicao dos dispositivos de manobra dos circuitos eletricos: (Verde D, desligado e Vermelho - L, ligado);c) descricao do sistema de identificacao de circuitos eletricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de protecao, de intertravamento, dos condutores e os proprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicacoes devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalacoes;d) recomendacoes de restricoes e advertencias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalacoes;e) precaucoes aplicaveis em face das influencias externas;f) o principio funcional dos dispositivos de protecao, constantes do projeto, destinados a seguranca das pessoas;g) descricao da compatibilidade dos dispositivos de protecao com a instalacao eletrica.10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalacoes proporcionem aos trabalhadores iluminacao adequada e uma posicao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 Ergonomia.10.4 - SEGURANCA NA CONSTRUCAO, MONTAGEM, OPERACAO E MANUTENCAO10.4.1 As instalacoes eletricas devem ser construidas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores e dos usuarios, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispoe esta NR.10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos eletricos e magneticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalizacao de seguranca.10.4.3 Nos locais de trabalho so podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas eletricas compativeis com a instalacao eletrica existente, preservando-se as caracteristicas de protecao, respeitadas as recomendacoes do fabricante e as influencias externas.10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento eletrico devem estar adequados as tensoes envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentacoes existentes ou recomendacoes dos fabricantes.10.4.4 As instalacoes eletricas devem ser mantidas em condicoes seguras de funcionamento e seus sistemas de protecao devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentacoes existentes e definicoes de projetos.10.4.4.1 Os locais de servicos eletricos, compartimentos e involucros de equipamentos e instalacoes eletricas sao exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utiliza-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.10.4.5 Para atividades em instalacoes eletricas deve ser garantida ao trabalhador iluminacao adequada e uma posicao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realizacao das tarefas.10.4.6 Os ensaios e testes eletricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalacoes eletricas devem atender a regulamentacao estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam as condicoes de qualificacao, habilitacao, capacitacao e autorizacao estabelecidas nesta NR.10.5 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS DESENERGIZADAS10.5.1 Somente serao consideradas desenergizadas as instalacoes eletricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequencia abaixo:a) seccionamento;b) impedimento de reenergizacao; 4c) constatacao da ausencia de tensao;d) instalacao de aterramento temporario com equipotencializacao dos condutores dos circuitos;e) protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I);f) instalacao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao.10.5.2 O estado de instalacao desenergizada deve