de equipe de instalacao, montagem, operacao, reparo ou manutencao, operacao e manutencao de equipamento ou instalacao.Um split nao tem renovacao de ar. Dessa forma ele estaria transgredindo a portaria 3.523/MSO Ministerio da Saude ao entrar na questao de ambientes climatizados so o fez por reconhecer que a qualidade do ar interfere na ocorrencia de agravos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados.A questao de renovacao de ar foi colocada para permitir o minimo de trocas de ar que nao permitam a saturacao do ambiente. O minimo colocado e o mesmo da norma brasileira NBR 6401/ABNT, assim como acompanha padroes internacionais (ASHRAE).Os equipamentos para manter a renovacao de ar dentro do que determina a norma brasileira NBR 6401/ABNT nao sao definidos pelo Ministerio da Saude.Atencao entao pois a instalacao de equipamentos que interferem somente na carga termica sem garantir a renovacao do ar nao atende aos padroes minimos exigidos e podem acarretar sancoes ao seu estabelecimentoTrabalho em um hospital e preciso saber se o ar-condicionado esta dentro das especificacoes bem como o PMOC. Como fazerO Ministerio da Saude elaborou o documento "Orientacoes de Engenharia para Hospitais de Referencia", contendo todas as informacoes necessarias para o dimensionamento de um sistema de ar-condicionado para hospitaisQual seria a frequencia minima para limpeza geral dos condicionadores de ar tipo janelaO criterio recomendado pela Resolucao da Anvisa RE 9/03 e o de realizar medidas ambientais a cada 6 meses, porem a Portaria MS no 3.523/98 recomenda que a verificacao do estado de manutencao seja feita pelo responsavel tecnico que deve tambem determinar a periodicidade da inspecao e limpeza atraves do PMOC.Posso colocar ares-condicionados de janela e splits em UTIS e salas de cirurgiaSalas de cirurgia e UTIs sao consideradas areas criticas e como tal requerem sistemas de climatizacao sofisticados. Equipamentos de janela ou mesmo split, nao atendem aos requisitos exigidos pelas normas (RDC n 50/2002 e NBR 7256)A norma que regulamenta o planejamento fisico de todos os estabelecimentos assistenciais de saude (EAS), inclusive seus sistemas de climatizacao, e a RDC n 50/2002, de 21 de fevereiro de 2002. Segundo o item 7.5.1 da RDC n 50/2002ar-condicionado: "Os setores com condicionamento para fins de conforto, como salas administrativas, quartos de internacao, etc., devem ser atendidos pelos parametros definidos na norma da ABNT NBR 6401 (Instalacoes Centrais de ar-condicionado para Conforto - Parametros Basicos de Projeto). Os setores destinados a assepsia e conforto, tais como salas de cirurgia, UTI, bercario, nutricao parenteral, etc., devem atender as exigencias da norma ABNT NBR 7256 (Tratamento de Ar em Unidades Medico-Assistenciais)."Conforme preconizam na Portaria MS no 3523/98 e na Resolucao RE no 9, "os equipamentos de ar-condicionado de janela e minisplits nao podem ser instalados em centros cirurgicos, pois estes equipamentos nao possibilitam a renovacao de ar e a manutencao dos niveis de pressao necessarios para uma boa qualidade do ar interior. Nestes locais o sistema de climatizacao deve fornecer condicoes de controle da temperatura entre 18oC a 22oC e umidade relativa entre 45% e 55%, alem de possibilitar insuflamento de ar exterior (5 renovacoes/hora) e 25 trocas totais de ar (25 renovacoes/hora),