vez mais elevadas, para que sejam controlados e protegidos, estes sistemas utilizam instrumentos de medicao e protecao que necessitam receber informacoes destas grandezas. Como e inviavel economicamente o uso de instrumentos que mecam diretamente as tensoes e correntes de linha, utilizam-se os transformadores de instrumentos.Em seu livro Instalacoes Eletricas Industriais, Joao Mamede Filho define esses objetivos: Alimentar o sistema de protecao e medicao com tensao e corrente reduzidas, mas proporcionais as grandezas dos circuitos de forca; Proporcionar isolamento entre o circuito de alta tensao e os instrumentos e, consequentemente, seguranca pessoal; Padronizar a fabricacao dos instrumentos. Para a transformacao dos valores de corrente e tensao do sistema de potencia, sao utilizados, respectivamente o transformador de corrente (TC) e o transformador de potencial (TP).As definicoes basicas desses sistemas sao: Circuito primario - circuito conectado ao enrolamento primario, onde se tem o verdadeiro valor da grandeza a ser transformada (circuito de forca, geralmente um cabo, um barramento, etc); Circuito secundario - circuito conectado ao enrolamento secundario , onde se tem o valor proporcional da grandeza do circuito primario, composto por fiacoes, blocos terminais e instrumentos (amperimetros, voltimetros, reles, etc.). Carga: impedancia total do circuito secundario. Erro de relacao: diferenca entre a relacao de transformacao medida e relacao de transformacao nominal. Classe de exatidao: valor maximo do erro de relacao expresso em porcentagem .Os transformadores de corrente (TCs)Destinam-se a evitar a conexao direta de medidores e reles, nos circuitos de corrente alternada de alta-tensao, bem como a adaptar a grandeza a ser medida as faixas usuais da aparelhagem.O enrolamento primario tem geralmente poucas espiras, as vezes mesmo uma unica; ao contrario, o enrolamento secundario tem maior numero de espiras e a ele sao ligadas as bobinas dos diversos medidores e/ou reles.Apresentam como funcao principal reduzir a informacao de corrente primaria a valores compativeis com os equipamentos de medicao e protecao da subestacao. Como se localizam em pontos distantes dos paineis de controle, medicao e protecao, isolam destes e das pessoas que tem acesso aos mesmos, as correntes primarias, de valores extremamente elevados, principalmente no momento da ocorrencia de uma falta.De acordo com a finalidade de sua aplicacao, os TCs sao divididos em dois grupos: TC de Medicao - devem operar em condicoes de regime permanente e dentro da faixa de O a 2 vezes o valor da corrente nominal. TC de Protecao - devem transformar a corrente primaria, dentro de determinados limites de exatidao, tanto em condicoes normais de operacao, quanto sob curto-circuitos (corrente de curto-circuito ate 20 vezes o valor da corrente nominal).De acordo com suas caracteristicas construtivas, os TCs de protecao sao divididos em dois grupos: TC de baixa reatancia - tem caracteristica de baixa reatancia por possuir o enrolamento secundario distribuido uniformemente sobre um nucleo toroidal. Sua baixa reatancia de dispersao de fluxo magnetico nao influencia significativamente no erro de relacao de transformacao TC de alta reatancia - tem caracteristica de alta reatancia de dispersao de fluxo magnetico por possuir nucleo com outras geometrias, tendo o enrolamento secundario concentrado em partes desse nucleo.O TC deve ser especificado, visando seu correto funcionamento, de