TIPOS DE DISJUNTORESDISJUNTORESOs disjuntores sao dispositivos capazes de atuar na protecao de correntes de curto-circuito ou em casos de sobrecarga .Quando a uma corrente superior a que ele suporta, ele interrompe o fluxo de energia instantaneamente evitando, assim, prejuizos aos equipamentos ligado a ele.FUNCOES BASICAS1-Proteger os cabos contra sobrecargas e curto-circuitos.2-Permitir o fuxo normal de corrente sem interrupcoes.3-Garantir a seguranca das instalacoes e dos utilizadores.DEFINICAODispositivo de manobra (mecanico) e deprotecao capaz de estabelecer, conduzir einterromper correntes em condicoes normais docircuito, assim como estabelecer, conduzir portempo especificado e interromper correntes emcondicoes anormais especificadas do circuito,tais como as de curto-circuito.NORMAS DOS DISJUNTORESNBR 5361Disjuntores De Baixa TensaoNBR 07118Disjuntores de Alta TensaoEuropeias:IEC 60947-2IEC 60898ESPECIFICACOESTensao nominal em VcaNivel de isolamentoCurvas caracteristicas (tempo x corrente) dodisparador termico e/ou magneticoFrequencia nominalCorrente nominalCorrente de operacao do disparador de sobrecargaCapacidade de estabelecimento em curto-circuito(kA crista)Capacidade de interrupcao em curto-circuitosimetrico (kA eficaz);Ciclo de operacao.LOGO A BAIXO ALGUNS TIPOS DE DISJUNTORES.DISJUNTOR SECODisjuntor cujos contatos principais operam aoar sob pressao atmosferica.DISJUNTOR DE POTENCIADisjuntor abertos para elevadas correntes.DISJUNTORES A SOPRO MAGNETICONeste tipo de disjuntor os contactos abrem-se no ar,empurrando o arco voltaico para dentro das camarasde extincao, onde ocorre a interrupcao, devido a umaumento na resistencia do arco e consequentementena sua tensao.Uma das principais caracteristicas dos disjuntores asopro magnetico e a grande resistencia do arcovoltaico.Os disjuntores a sopro magnetico sao usados emmedia tensao ate 24kV, principalmente montados emcubiculos.DISJUNTOR TERMO-MAGNETICOAtua disparando pelo efeito termico quando em sobre-cargaAtua disparando instantaneamente pelo efeito eletromagnetico de uma corrente de curto-circuito.DISJUNTORES A OLEO: O oleo mineral com suas destacadascaracteristicas de isolante e extintor, foi usado desde os primeirostempos na fabricacao de disjuntores.DISJUNTORES A GRANDE VOLUME DE OLEO (GVO): Possuem camaras de extincao onde se forca o fluxo de oleo sobre o arco. Os disjuntores GVO sao usados em media e alta tensao ate 230kV. A caracteristica principal dos disjuntores GVO e a sua grande capacidadede ruptura em curto circuito.DISJUNTORES A PEQUENO VOMULE DE OLEO (PVO): Os disjuntores PVO cobrem em media tensao, praticamente, toda a gama de capacidades de ruptura de 63kA. No nivel de 138kV a sua capacidade de ruptura por camara esta limitada a um maximo de 20kA, o que equivale a dizer que para maiores correntes de curto circuito, (31,5; 40 e 50kA), que sao comuns nesta tensao, deve-se empregar varias camaras em serie com o uso obrigatorio de capacitores de equalizacao e acionamento mais possante com consequente aumento do uso e complexidade do equipamento.DISJUNTORES A VACUO:Grande seguranca de operacao, pois nao necessitam desuprimento de gases ou liquidos e nao emite chamas ou gases;Praticamente nao requerem manutencao, possuindo uma vidaextremamente longa em termos de numeros de operacoes aplena carga e em curto circuito;A relacao capacidade de ruptura/volume e bastante grande,tornando estes disjuntores bem apropriados para o uso emcubiculos;Devido a ausencia de meio extintor gasoso ou liquido, podemfazer re-ligamentos automaticos multiplosDISJUNTORES DE MEDIA TENSAO ISOLADOS A GAS. DISJUNTORES DR ( POUCO CONHECIDO MAIS DE GRANDE UTILIDADE )Protecao contra correntes de fuga a terra em instalacoes eletricas de baixa tensaoOs Dispositivos DR, Modulos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual ate 30mA, sao destinados fundamentalmente a protecao de