e central na portaria. O sistema nao funcionou na data da vistoria e deve ser novamente testado com a apresentacao de ART do profissional habilitado e a desobstrucao do local. 8) BOMBAS DE RECALQUE Devido ao travamento do hidrometro no dia da vistoria as bombas de recalque nao puderam ser testadas e devem ser checadas em proxima oportunidade devera ser estudado o isolamento das mesmas. 9) ENTRADA DE ENERGIA ESCADA Com a instalacao da escada (nao previsto em projeto) de acesso ao QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA torno se facil ao acesso de criancas ao QUADRO . Alem da escada por ser longa e extremamente perigosa por ser metalica e com dias umidos extremante escorregadias. Por ser uma area de seguranca extrema o correto e executar um obstaculo com fechamento em toda extensao com alambrado e portao com fechamento controlado. 10) CENTRO DE MEDICAO Faz se necessario a instalacao de placa acrilica de protecao do barramentos no quadro de distribuicao de energia bem como a desobstrucao do local. 11) GUARITA E ENTRADA DO CONDOMINIO Realizar o fechamento da eclusa e entrada de servico conforme segundo acesso demonstrado no projeto aprovado na PMSP, 12) MURETAS EXTERNAS Efetuar em toda extensao aumento da altura das muretas de isolamento do estacionamento que no projeto de aprovacao junto a PMSP apresentam dimensao de 1,20 metros. 13) PISO DO ESTACIONAMENTO NIVEL TERREO E NIVEL INFERIOR Foram constatadas diversas trincas, fissuras e dilatacao, sendo uma construcao nova e ainda sem uso e podendo se agravar a partir do momento em que liberar para acesso de veiculos e ainda sabendo que a area foi aterrada e a compactacao efetuada nao foi bem acomodada e cedendo no seu nivelamento Exigimos que o piso seja totalmente refeito conforma as normas da ABNT e memorial de execucao e que nos forneca projeto da malha de ferragens utilizada bem com os negativos utilizados. 14) PAISAGISMO A situacao em que se encontra nao condiz com o material publicitario o que foi plantado esta totalmente comprometida (morta) se faz necessario refazer por completo o paisagismo e executando no razoavel aproximadamente do encarte publicitario que nos foi vendido. 15) DOCUMENTACAO Para a regularizacao do processo de entrega, a construtora deve fornecer os seguintes documentos: Copias impressa do projeto arquitetonico aprovado pela P.M.S.P.. Copias impressas dos projetos executivos aprovados de eletrica, hidraulica, TELESP, COMGAS. Copias impressas dos projetos de seguranca contra incendio, PMSP com o carimbo de aprovacao pelo orgao competente. Copias do alvara de execucao. Auto de conclusao da edificacao e Certidao de averbacao do mesmo no Registro de Imoveis;Habite-se. Original do A.V.C.B. do Corpo de Bombeiros. Original do A.V.S. do CONTRU SEHAB. Guias de recolhimento do IPTU. Laudo da CETESB do acompanhamento do analise do solo e do lencol freatico Processo dos elevadores, taxas de licenca de funcionamento dos elevadores. Certificados de limpeza das piscinas e reservatorios, Notas fiscais e manuais dos equipamentos, ART's dos sistemas de pressurizacao, instalacoes eletricas e hidraulicas, teste de estanqueidade das tubulacoes hidraulicas e sistema de gas.http://www.grupos.com.br/blog/apicefreguesia/permalink/45731.htmlESCLARECIMENTO AOS CONDOMINOS APICE FREGUESIA RESIDENCIAL CLUBEhttp://www.grupos.com.br/blog/apicefreguesia/permalink/45772.htmlCOMUNICADO AO CONSELHO FISCALhttp://www.grupos.com.br/blog/apicefreguesia/permalink/45893.htmlBLOG CONDOMINIO CLUBE APICE FREGUESIAhttp://www.grupos.com.br/blog/apicefreguesia/