en-trada em operacoes de novas instalacoes ou equipamentos eletricos devem ser previamente elaboradas analises de risco, desenvolvidas com circuitos desener-gizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 10.6.5 O responsavel pela execucao do servico deve suspender as atividades quando verificar situacao ou condicao de risco nao prevista, cuja eliminacao ou neutralizacao imediata nao seja possivel. 10.7 TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSAO (AT) 10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalacoes eletricas energizadas com alta tensao, que exercam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao dis-posto no item 10.8 desta NR. 152 - COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO DE SP 10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1. devem receber treinamen-to de seguranca, especifico em seguranca no Sistema Eletrico de Potencia (SEP) e em suas proximidades, com curriculo minimo, carga horaria e demais determinacoes estabelecidas no Anexo II desta NR. 10.7.3 Os servicos em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem como a-queles executados no Sistema Eletrico de Potencia - SEP nao podem ser reali-zados individualmente. 10.7.4 Todo trabalho em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de servico especifica para data e local, assinada por superior responsavel pela area. 10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsaveis pela execucao do servico, devem realizar uma avaliacao previa, estudar e planejar as atividades e acoes a serem desen-volvidas de forma a atender os principios tecnicos basicos e as melhores tecni-cas de seguranca em eletricidade aplicaveis ao servico. 10.7.6 Os servicos em instalacoes eletricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos especificos, detalhados e assina-dos por profissional autorizado. 10.7.7 A intervencao em instalacoes eletricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativacao, tambem conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automatico do circuito, sistema ou equipamento. 107.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificacao da condicao de desativacao, conforme procedimento de trabalho especifico padronizado. 10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensao, devem ser submetidos a testes eletricos ou ensaios de laboratorio periodico, obedecendo-se as especificacoes do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausencia desses, anualmente. 10.7.9 Todo trabalhador em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem co-mo aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicacao permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operacao durante a realizacao do servico. 10.8 HABILITACAO, QUALIFICACAO, CAPACITACAO E AUTORIZACAO DOS TRABALHADORES. 10.8.1 E considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusao de curso especifico na area eletrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 10.8.2 E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previa-mente qualificado e com registro no competente conselho de classe. 10.8.3 E considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condicoes, simultaneamente: COMISSAO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIACAO DO SETOR ELETRICO NO ESTADO