As plantasde tubulacao devem ser elaboradas de acordo com as normas PETROBRAS N-381,N-59, N-90, e N-1521, exceto quando definido de forma diferente pela PETROBRAS,ou seja antes de comecarmos o desenho e bom darmos uma olhada nestas normas. Para comecaro desenho de nossa planta de tubulacao, iremos primeiro mensurar se iremosconseguir representar em uma escala adequada a area total da planta de arranjogeral em uma unica planta de tubulacao. Feito adivisao da area da planta de arranjo geral, iremos agora comecar o desenho daplanta de tubulacao pelos limites da area da unidade a ser representada. Essalinha limite sera representada por linha larga interrompida por dois tracos (_______ _ _ ________ _ _ ________) e tiramos as dimensoes desta area da plantade arranjo geral.Logo apos,iremos desenhar os contornos dos equipamentos, vasos, bombas, bem como as suasbases de concreto, e tambem predios, ruas e outros objetos de dificillocomocao, determinando assim a posicao dos mesmos dentro da unidade (baseia-senas posicoes da planta de arranjo geral). Esses itens serao representados porsua vista superior (ja que a planta de tubulacao e um desenho projetivo) comlinha estreita.Contorno dosvasos e equipamentos.Vasos eequipamentos com suas bases.Depois quefizer os contornos dos equipamentos, insira as linhas de centro dos mesmos:Observe quenas bombas inserimos linhas de centro passando pelos bocais.Agora vamos comecar a tracar as tubulacoes necessarias para oprojeto de nossa unidade. Para comecar utilizaremos linha larga pararepresentar as tubulacoes, sendo que os tubos de diametro nominal ate 12devem ser representados por traco unico na sua linha de centro e os tubos dediametros maiores devem ser representados (em escala) por 2 tracos paralelos,com sua linha de centro indicada e utilizada com referencia para as cotas eidentificacao. Para sabermos que tubulacoesdevem ser tracadas, teremos que ter em maos o fluxograma mecanico, que nos diraa movimentacao dos fluidos na unidade. Assim, comecaremos a tracar astubulacoes de maior diametro, e depois as tubulacoes principais, aquelas quevao de um equipamento para o outro, ou seja, que ja tem uma posicao pre-fixadapela necessidade do projeto. Depois, tracaremos as linhas auxiliares, os bypass e etc. Para sabermos que linhas estao passando acima ou abaixo das outras,prestemos atencao na elevacao dos bocais dos equipamentos, e a partir deles,fixemos as elevacoes das outras linhas. Para distinguirmos que linhasestao descendo ou subindo, utilizaremos a seguinte simbologia:Continuando, chamamos a atencaopara as intersecoes entre linhas horizontais e verticais, orientando para quevoce interrompa a linha horizontal e deixe a vertical continua.Tambem fique atento para colocarsetas indicativas de fluxo nas linhas desenhadas. Essas setas poderao serposicionadas na posicao que fique mais clara na planta de tubulacao, ou seja,nao precisa ser posicionada nas mudancas de direcao como no caso do fluxogramamecanico. Para desenhar os instrumentos evalvulas, fique atento para as normas da PETROBRAS (N-59). Como a planta detubulacao e um desenho projetivo, teremos que representar as valvulas nasdiferentes posicoes que aparecerem vistas de cima, ou seja, poderemos ter querepresentar as valvulas tanto de frente, de lado, ou vistas de cima, dependendoda sua posicao espacial na unidade. Teremos todas essas simbologias na NormaN-59 da PETROBRAS.Obs.: as valvulas tambem deveraoestar em escala, para isso, voce devera verificar as suas dimensoes