Falando um pouco mais sobre os tipos de nobreak's, iremos mostrar os do tipo on line de dupla conversao. Sua montagem basica e constituida por um circuito retificador, um banco de baterias, circuito inversor com filtro e uma chave_estatica de transferencia. Abaixo temos um diagrama em blocos da montagem do equipamento: Este tipo de equipamento e denominado como dupla conversao porque em funcionamento ele executa duas conversoes de energia. A primeira realizada pelo circuito retificador que converte a corrente alternada em corrente continua que tambem costuma ser utilizada para carregar as baterias e alimentar o circuito inversor. A segunda conversao do sistema fica por conta do circuito inversor. Alimentado pela corrente continua do retificador e na falta de energia, pelas baterias, ele converte esta alimentacao de corrente continua em corrente alternada. Permanecendo estabilizada em tensao, frequencia e protegida contra varios surtos ja que e uma onda senoidal nova independente da tensao de entrada. O funcionamento deste tipo de equipamento e muito simples. Ele se propoe a estar sempre alimentando a carga pelo circuito inversor, independente de quaisquer falha na rede eletrica, se tornando um no-break sem tempo de transferencia e por este motivo, e chamado online. Sua aplicacao e recomendada para cargas sensiveis e criticas. Seu circuito inversor sempre mantem-se em constante sincronismo com rede eletrica de entrada, mantendo sua forma de onda na saida senoidal e no mesmo faseamento da entrada, permitindo transferencias automaticas entre rede e inversor, sem desligamento da carga caso houver parada do inversor ou se for conveniente a transferencia manual para manutencao por exemplo. Nos dois circuitos do no-break online (retificador e inversor) sao empregado filtros bem simples, afim de reduzir ao maximo interferencias para carga. Na saida do circuito retificador, geralmente coloca-se um filtro RC (passa-baixa) para retirar o ripple e quaisquer outras ondulacoes da tensao continua. No caso do circuito inversor e empregado um Filtro LC (passa-faixa), afim de acertar a forma de onda de saida do inversor por ser semi-senoidal e retirar os harmonicos. O no-break on line de dupla conversao, torna-se um equipamento mais confiavel e ideal por sua montagem e prevencoes contra falhas, tanto da rede ou do nobreak ja que a grande maioria possui sistema de by_pass estatico. Ate breve, onde continuaremos a esclarecer mais um pouco sobre os tipos de No-breaks. "Brasil,V.L. (Eng. eletrica eletronica)". Neste post iremos abordar um assunto muito importante para voce que tem um gerador de energia e que poucos tem conhecimento. As provaveis solucoes para algumas das falhas mais comuns que um gerador de energia pode apresentar tanto em modo manual quanto em automatico.O gerador de energia nao funciona?verificar se a bateria tem carga para funcionamento do motor, caso esteja descarregada verificar o funcionamento do carregador de bateria (retificador);verificar o motor de arranque se esta sendo acionado ou em casos de motores que usam solenoide para abertura de combustivel, verificar se ela esta sendo acionada, senao estiver dando sinal de funcionamento pode ser o rele de acionamento dos mesmos com problema;verificar a existencia de oleo diesel ou gasolina, motores a diesel dao entrada de ar