Precisa de Pintura? Entao ligue pra Raul Pinturas!(79) 9992-5158 / 9808-5094 AterramentoSegundo a norma brasileira NBR 5410, que trata de instalacoes eletricas debaixa tensao, existem os seguintes esquemas de aterramento:TN-S - Esquema em que os condutores de protecao eletrica (terra) e neutroencontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentacao do circuito, poremdistribuidos de forma independente por toda a instalacao. TN-C-S - Esquema em que os condutores de protecao eletrica (terra) e neutroencontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentacao do circuito edistribuidos em parte da instalacao por um unico condutor (que combina asfuncoes de neutro e terra) e em outra parte desta mesma instalacao atraves dedois condutores distintos. TN-C - Esquema em que os condutores de protecao eletrica (terra) e neutroencontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentacao do circuito edistribuidos por um unico condutor, combinando as funcoes de neutro e terra portoda a instalacao. TT - Esquema em que o condutor neutro e aterrado em um eletrodo distinto doeletrodo destinado ao condutor de protecao eletrica. Desta forma as massas dosistema eletrico estao aterradas em um eletrodo de aterramento eletricamentedistinto do eletrodo de aterramento da alimentacao. IT - Esquema em que as partes vivas sao isoladas da terra ou o ponto dealimentacao e aterrado atraves de uma impedancia. As massas sao aterradas ou emeletrodos distintos para cada uma delas, ou em um eletrodo comum para todaselas ou ainda partilhar do mesmo eletrodo de aterramento da alimentacao, poremnao passando pela impedancia.Esquema TN-S As funcoes do condutor Neutro (N) e do condutor de Protecao (PE) sao distintosna rede.Esquema TN-C-SEm parte do sistema as funcoes do condutor Neutro (N) e do condutor de Protecao(PE) sao combinadas em um unico condutor (PEN).Esquema TTO esquema TT possui um ponto da alimentacao diretamente aterrado, estando asmassas da instalacao ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamentedistinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentacao.Notas:a) Em sistemas TN-C o dispositivo DR somente podera ser instalado se o circuitoprotegido for transformado em TN-S,caracterizando-se um sistema TN-C-S.b) Para sistemas IT, consultar ABNT NBR 5410. Energia Ativa e Reativa A utilizacao da energia reativa e determinante para a eficiencia energetica. Esse tipo de energia, tambem conhecida como energia suja, ao contrario da energia ativa, nao produz trabalho, mas contribui para o funcionamento de bobinas, motores, transformadores e geradores. Sua utilizacao, no entanto, deve corresponder ao fator de potencia proximo a 1 (um). A Agencia Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) adota uma referencia para o fator de potencia de 0,92. Se estiver abaixo desse valor, no entanto, o gasto de energia aumenta e, consequentemente, o valor da conta no fim do mes tambem. A relacao parece complicada, mas nao e. O fator de potencia - relacao entre a energia ativa e a energia total - e um dos principais indicadores de instalacoes inadequadas, pois mostra se o consumidor utiliza energia eletrica adequadamente ou nao ao relacionar o uso eficiente da energia ativa e reativa de uma instalacao. Equipamentos como compressores de arcondicionado, reatores de lampadas fluorescentes, entre outros, sao imprescindiveis para o bom funcionamento das instituicoes financeiras e muitas vezes sao geradores de energia reativa. Por esse