/ Diametro: ___ mm, Comprimento: ____m; d) Esguichos: Tipo1____mm ( ) Tipo2 = 13mm ( )d) Diametro da tubulacao: 63 mm ( ) aco carbono ( ) aco galvanizado; 54mm ( ) cobre ( ) aco ( )_______________________________________Ass.: Responsavel Tecnico_______________________________________Ass.: Proprietario ou Responsavel pelo uso_______________________________________Ass.: Analisador_______________________________________Ass.: Chefe do Setor de AnaliseAnexo D - fl s. 1/3capitulo capitulo 1 70 1 70 2/28/05 3 2/28/05 3:35:54 PM :35:54 PMInstrucao Tecnica no 01/2004 - Procedimentos Administrativos71INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO PARA PTBR(para edifi cacoes e areas de risco baixo de carga de incendio ate 300 MJ/m2)ITEM Observacao: As exigencias padronizadas estao marcadas com asterisco (*)1O controle de materiais nas rotas de fuga deve estar de acordo com a IT 10. O engenheiro responsavel deve anexar atestado sobre a classe dos materiais, conforme anexo Q. Podem ser anexados tambem laudos de ensaio dos materiais.2Deve haver barra antipanico para restaurantes com lotacao superior a 100 pessoas. Segundo IT 11, Anexo O, admite-separa igrejas o compromisso de portas abertas em substituicao a barra antipanico, conforme O da IT 01. Os corrimaosdevem ser continuos nos patamares, devem ter as extremidades voltadas para parede, altura entre 80 cm e 92 cm, terlargura entre 38 mm e 63 mm, resistencia de carga de 90 kgf verticalmente, ser fi xados na parte inferior e com afastamentominimo de 4 cm da parede. Para escadas com largura superior a 2,20 m deve haver corrimao intermediario.3Anexar Atestado de Brigada de Incendio, conforme anexo L e segundo a IT 17 (somente para area construida maior de750m2 ).4 A sinalizacao dos equipamentos e das rotas de fuga devem estar de acordo com a IT 20.5 Afastamentos da central: vide tabelas das respectivas IT 28 e IT 29.6A altura maxima de fi xacao e de 1,60 m. Os extintores devem estar desobstruidos e sinalizados. Cada pavimento deve serprotegido no minimo por 2 unidades extintoras distintas, sendo uma para incendio de classe A e outra para classes B:C. Epermitida a instalacao de 2 unidades extintoras iguais quando os extintores forem de Po ABC. Ate 50m2 de area e aceitoum extintor de Po ABC.7Pontos de Iluminacao de Emergencia a cada 15 m (no minimo) e nas mudancas de direcao. Um ponto em cada lance deescada. As baterias devem estar em local com ventilacao. Deve haver ponto de teste do sistema. As luminarias de aclaramento com altura inferior a 2,50 m e as luminarias de balizamento devem ter tensao maxima permitida de 30V, conformeIT 18. O sistema pode ser por bloco autonomo, por central de baterias, por gerador ou misto (quando por gerador, anexarAtestado de Abrangencia, conforme anexo P da IT 01). Os circuitos devem ser independentes da rede geral. No caso decentral de baterias e gerador, os eletrodutos devem ser exclusivos para sistema de incendio e quando aparentes serem dotipo metalico ou PVC rigido antichama. Nao pode haver corrente continua em conjunto com corrente alternada. 8Um ponto de alarme manual em cada hidrante ou caminhamento max. de 30 m. Um ponto de detector de fumaca emcada quarto para hospitais e assemelhados. A central de alarme deve fi car em