a 30 cm) e bem limpas, isentas de oxidos ou gorduras; O aparelho e a carga da bateria deverao estar em boas condicoes e durante a medicao ele devera estar posicionado simetricamente entre as hastes; As condicoes do solo deverao ser levadas em consideracao (seco ou umido); Por questoes de seguranca nao devem ser realizadas medicoes em dias que houverriscos de descargas atmosfericas, nao deixar que pessoas estranhas ou animais seaproximem do local e utilizar calcados e luvas de isolacao para executar asmedicoes. Outra medida que auxilia na obtencao de valores mais precisos de resistividade e arealizacao de diversas medicoes em cada direcao considerada. Sendo dada especial atencaopara regioes de banhados, cruzamentos com rodovias, linhas de transmissao de alta tensaoe ferrovias. Atraves dos dados obtidos em campo, deve-se trata-los para avaliar quais seraoutilizados e quais deverao ser desprezados. Esta avaliacao deve ser realizada da seguinteforma: Apos o calculo aritmetico dos valores de resistividade para cada espacamento,deve-se calcular a diferenca entre cada valor de resistividade e a media de seuespacamento; Valores com desvio acima de 50% deverao ser desprezados. Abaixo disso seraoaceitos; De acordo com o numero de desvios acima de 50%, recomenda-se fazer novasmedidas no local. Com as resistividades medias para cada espacamento, tem-se os valores definitivospara tracar a curva r (resistividade) x l (espacamento medio). 2.3 Metodo de Atenuacao de Corrente (Tecnica PCM - Pipeline CurrenteMapper) A corrosao externa e uma das maiores causas de vazamentos em tubulacoes enterradas, assim, os dutos devem ser protegidos contra o processo corrosivo, o que pode ser feito mediante uma combinacao entre Revestimentos Mecanicos e Sistemas de Protecao Catodica, como ja foi citado anteriormente no topico sobre Protecao Catodica. A inspecao da protecao anticorrosiva (revestimento e protecao catodica) de um duto metalico subterraneo visa obter parametros essenciais para o gerenciamento e controle dacorrosao, de tal forma a colaborar na preservacao do duto em bom estado. Entre as tecnicas existentes para se inspecionar a eficacia da protecao anticorrosiva de um duto subterraneo iremos descrever a metodologia de funcionamento da Tecnica ou Metodo de Atenuacao de Corrente. O embasamento teorico da tecnica estudada foi obtido a partir de bibliografia especifica e material disponibilizado pelas empresas Esteio, Petrobras/Transpetro e Radiodetection. Este metodo tem uma caracteristica que o torna muito vantajoso neste caso em que e importante se manter o duto em operacao durante a inspecao da sua protecao anticorrosiva. A sua aplicacao e feita sobre a superficie do solo, sem interferir com a operacao do duto, coletando informacoes sobre os dois sistemas de protecao anticorrosiva (revestimento e protecao catodica), as quais irao proporcionar a elaboracao de um plano pro-ativo de controle da corrosao externa. Basicamente o objetivo desta tecnica e mapear a distribuicao da corrente simulada de protecao catodica ao longo de um duto subterraneo e identificar os locais com consumo excessivo de corrente. Por consequencia e possivel determinar os pontos de degradacao dorevestimento de protecao do duto e possiveis interferencias eletricas que estejam afetandoos mesmos. Descricao da Tecnica PCM O metodo PCM, tambem conhecido no Brasil como Metodo de Atenuacao de Corrente, combina tecnicas de localizacao e