Os obturadores de borracha que liberam o fluxo da aguanas descargas com caixas acopladas sofrem um desgaste natural devido aosprodutos quimicos agressivos que tem na agua (cloro). A foto mostra umobturador novo (esquerda) e um obturador depois de 6 anos em uso no condominioVarandas de Barra Bonita (direita) no Recreio dos BandeirantesComo o obturador antigo ficou todo ondulado, ele naoconsegue mais vedar corretamente a saida da descarga e acarreta uma passagemconstante de agua para o vaso sanitario. Este desperdicio pode chegar a 30litros por hora, ou seja, 720 litros por dia. Em trinta dias, este defeito deapenas uma descarga pode causar um desperdicio de 21.600 litros, ou seja, mais dedois caminhoes pipa, cujo custo fica em torno de R$ 900,00 cada. Nos meses comfalta de agua, o condominio poderia economizar muitos caminhoes pipas se naohouvesse agua indo ralo abaixo devido a obturadores com desgaste, e evitar cotaextra.A troca destes obturadores e barata e rapida. Uma pecanova custa menos de R$ 10,00 e a troca pode ser realizada empoucos instantes. RCA Hydrotech resolve caso de Policia: Flagrado morador que desperdiciava agua de sacanagam em condominio em Niteroi. Novos metodos com alta tecnologia da RCA Hydrotech identificam o causador do desperdicio de agua que chegou a dar um prejuizo de R$ 8 mil por mes ao condominio.O edificio docondominio Rui Barbosa, na Rua Presidente Backer no bairro de Icarai, Niteroi temaproximadamente 35 anos de idade e possui dois blocos com sete andares, cada umcom vinte e nove unidades residenciais. Cada bloco possui uma cisterna propriacom hidrometro proprio. Embora cada bloco seja habitado por aproximadamente 90pessoas, no passado recente, o valor da fatura de agua do Bloco 2 passou a ser otriplo do Bloco 1. No mes de outubro o bloco 1 apresentou um consumo diario de 15m3, e o bloco 2 de 42 m3, com praticamente a mesma quantidade de moradores. Comoeste predio ainda nao possui hidrometros individuais, o valor da fatura da aguaesta sendo dividido em partes iguais entre os 29 apartamentos. Enquantoo valor da agua cobrada dentro da taxa condominial no bloco 1 girava em tornode R$ 81,00 por apartamento, este valor no Bloco 2 disparou para R$ 340,00. Alemdo consumo triplo, a tarifa progressiva aplicada pela Aguas de Niteroipenalizou os apartamentos do bloco 2 mais ainda.Esta situacao causoumuita polemica entre os moradores e o sindico chamou varias empresas de cacavazamento para identificar a causa do consumo elevado. Nenhuma delas conseguiu detectar o problema. Em Outubro de 2014 foia vez da RCA Hydrotech tentar identificar o problema. Foi contratado umcheck-list hidraulico que inclui uma inspecao total da rede hidraulica do condominiodes da entrada pelo hidrometro, boias, cisternas, caixas dagua ate os pontosde consumo nos apartamentos, com utilizacao de equipamentos eletronicos(chamados de geofone) que, semelhante a um equipamento de ultrassom namedicina, conseguem identificar vazamentos escondidos. Na ocasiao da nossainspecao, em entrevistas com o pessoal de manutencao do predio ficamos sabendo,que uma das caixas de saida de esgoto na garagem do predio, que recebe oesgoto sanitario da coluna 3 do Bloco 2, frequentemente apresentava um grande fluxo constantede agua limpida, e que este fluxo