indicados para instalacoes onde nao existe rede comercial ou esta nao e confiavel. Neste regime nao ha necessidade de reserva de potencia ou potencia de sobrecarga. (NBR 14664 - Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicacoes)A energia prime esta disponivel por um numero ilimitado de horas de operacao anual em aplicacoes de carga variavel. Aplicacoes que requerem qualquer operacao em paralelo com a fonte normal de energia com carga constante estao sujeitas as limitacoes de tempo de funcionamento. Em aplicacoes com carga variavel, o fator de carga media nao deve exceder 70% da Classificacao de Energia Prime. Uma capacidade de sobrecarga de 10% esta disponivel por um periodo de 1 hora dentro de um periodo de 12 horas de operacao, porem nao devera exceder 25 horas por ano. O tempo total de operacao na Classificacao de Energia Prime nao deve exceder 500 horas por ano.Energia Prime com Tempo de Funcionamento Limitado:Auxiliar: Grupos geradores classificados neste regime sao disponiveis para acionamento de cargas variaveis por um periodo de ate 1000 h/ano, respeitando-se os intervalos de manutencao determinados pelos fabricantes. Sao indicados para uso em situacoes onde as faltas de energia da rede comercial sao programadas, tais como horarios de ponta. Neste regime nao ha necessidade de reserva de potencia ou potencia de sobrecarga. (NBR 14664 - Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicacoes) A energia prime esta disponivel por um numero limitado de horas de operacao anual em aplicacoes com carga constante como de energia interrompivel, reducao de carga, corte de pico e outras aplicacoes que em geral envolvem a operacao em paralelo com a fonte normal de energia. Os grupos geradores podem operar em paralelo com a fonte normal de energia em ate 750 horas por ano em niveis de energia que nao excedam a Classificacao de Energia Prime. Deve-se notar que a vida do motor sera reduzida pela operacao constante sob carga alta. Qualquer aplicacao que requeira mais de 750 horas de operacao por ano na Classificacao de Energia Prime devera utilizar a Classificacao de Energia de Carga Basica.Este tipo de gerador e utilizado onde se quer interceptar picos de carga periodicos ou sazonais e que se repetem com regularidade ou se quer evitar o consumo de energia nos horarios de ponta das concessionarias (18:00 as 21:00 h) para efeito de economia no custo desta energia. Considerando-se que as companhias de eletricidade estao frequentemente interessadas num consumo de energia uniforme por parte dos consumidores, elas, muitas vezes, podem conceder tarifas de consumo basico mais favoravel, quando sao assumidos picos de demanda pelos geradores do usuario, principalmente em caso de grandes consumidores. Por outro lado, por questoes de evitar demandas altas de energia nos horarios criticos , horarios de ponta (18:00 as 21:00 h), as concessionarias sobretaxam o custo da energia consumida neste horario em varias vezes o seu custo normal. A instalacao de grupos geradores para funcionamento diario nestes horarios, diminuem de maneira significativa as contas de energia eletrica pagas a concessionaria, fazendo com que a instalacao deste equipamento venha a se pagar em um tempo relativamente curto (12 a 24