O comercio de equipamentos adulterados esta se tornando cada vez mais comum no segmento eletricoDa redacaoSao Paulo, 01/08/2012 - 11:36O comercio de equipamentos que nao atendem as normas obrigatorias esta se tornando habitual no setor de instalacoes eletricas. Produtos como cabos de cobre, utilizados para instalacao de para raios sao vendidos fora do padrao, utilizando bitola menor, e, com menos cobre do que deveria conter. Ao que tudo indica, alguns fabricantes estao reduzindo a bitola especificada de alguns cabos para economizar cobre e ter uma vantagem competitiva ilegal, comenta Adhemar Carmardella SantAnna, presidente da empresa de fios e cabos eletricos IPCE.Os produtos desenvolvidos fora da especificacao provocam serios riscos de seguranca a instalacao e para o consumidor. Outra problematica e a concorrencia desleal que esta atitude provoca, visto que os produtos fabricados conforme as normas, geralmente, possuem o custo maior que os demais equipamentos.Para acabar com o problema, SantAnna acredita que a fiscalizacao realizada pela Prefeitura para liberar o habite-se de uma obra deveria verificar a bitola dos para raios instalados, fiscalizando se estao de acordo com o que foi especificado pelo engenheiro. Fonte:Jornal da instalacao Quando uma linha eletrica atravessa elementos da construcao, como pisos, paredes, coberturas, tetos, etc., as aberturas remanescentes a passagem da linha devem ser obturadas de modo a preservar a caracteristica de resistencia ao fogo de que o elemento for dotado.Toda obturacao deve atender as seguintes prescricoes:a) deve ser compativel com os materiais da linha eletrica com os quais deve ter contato;b) deve permitir as dilatacoes e contradicoes da linha eletrica sem que isso reduza sua efetividade como barreira corta-fogo;c) deve apresentar estabilidade mecanica adequada, capaz de suportar os esforcos que podem sobrevir de danos causados pelo fogo aos meios de fixacao e de suporte da linha eletrica. Essa prescricao e considerada atendida se a fixacao da linha eletrica for reforcada com grampos, abracadeiras ou suportes, instalados a nao mais de 750 mm de obturacao e capazes de suportar as cargas mecanicas esperadas em consequencia da ruptura dos suportes situados do lado da parede ja atingido pelo fogo e de tal forma que nenhum esforco seja transmitido a obturacao. Ou entao se a concepcao da propria obturacao garantir uma sustentacao adequada na situacao considerada.As obturacoes devem suportar as mesmas influencias externas a que a linha eletrica esta submetida e, alem disso, devem ter uma resistencia aos produtos de combustao equivalente a dos elementos da construcao nos quais forem aplicadas. Em geral, devem ter uma resistencia a chamada direta de 750oC por tres horas consecutivas.Devem ainda apresentar um grau de protecao contra penetracao de agua pelo menos igual ao requerido dos elementos da construcao nos quais forem aplicadas e, finalmente, devem ser protegidas, tanto quanto as linhas, contra gotas de agua que, escorrendo ao longo da linha, possam vir a se concentrar no ponto obturado, a menos que os materiais utilizados sejam todos resistentes a umidade, originalmente e /ou apos a finalizacao da obturacao.Existem no mercado materiais especificos para a finalidade de obturacao (alguma espumas) ou, em certos casos, a aplicacao de concreto magro ou de gesso como