lagos ou represas, por gravidade ou bombeamento.Se por bombeamento, uma casa de maquinas e construida junto a captacao.Essa casa contem conjuntos de motobombas que sugam a agua do manancial e a enviam para a estacao de tratamento.A subterranea e efetuada atraves de pocos artesianos, perfuracoes com 50 a 100 metros feitas no terreno para captar a agua dos lencois subterraneos.Essa agua tambem e sugada por motobombas instaladas perto do lencol dagua e enviada a superficie por tubulacoes.A agua dos pocos artesianos esta, em sua quase totalidade, isenta de contaminacao por bacterias e virus, alem de nao apresentar turbidez.a) Tratamento da agua de captacao superficialE composto pelas seguintes fases: OxidacaoO primeiro passo e oxidar os metais presentes na agua, principalmente o ferro e o manganes, que normalmente se apresentam dissolvidos na agua bruta. Para isso, injeta-se cloro ou produto similar, pois tornam os metais insoluveis na agua, permitindo, assim, a sua remocao nas outras etapas de tratamento. CoagulacaoA remocao das particulas de sujeira se inicia no tanque de mistura rapida com a dosagem de sulfato de aluminio ou cloreto ferrico. Estes coagulantes, tem o poder de aglomerar a sujeira, formando flocos. Para otimizar o processo adiciona-se cal, o que mantem o pH da agua no nivel adequado. FloculacaoNa floculacao, a agua ja coagulada movimenta-se de tal forma dentro dos tanques que os flocos misturam-se, ganhando peso, volume e consistencia. DecantacaoNa decantacao, os flocos formados anteriormente separam-se da agua, sedimentando-se, no fundo dos tanques. FiltracaoA agua ainda contem impurezas que nao foram sedimentadas no processo de decantacao.Por isso, ela precisa passar por filtros constituidos por camadas de areia ou areia e antracito suportadas por cascalho de diversos tamanhos que retem a sujeira ainda restante. DesinfeccaoA agua ja esta limpa quando chega a esta etapa. Mas ela recebe ainda mais uma substancia: o cloro.Este elimina os germes nocivos a saude, garantindo tambem a qualidade da agua nas redes de distribuicao e nos reservatorios. Correcao de pHPara proteger as canalizacoes das redes e das casas contra corrosao ou incrustacao, a agua recebe uma dosagem de cal, que corrige seu pH. FluoretacaoFinalmente a agua e fluoretada, em atendimento a Portaria do Ministerio da Saude.Consiste na aplicacao de uma dosagem de composto de fluor (acido fluossilicico).Reduz a incidencia da carie dentaria, especialmente no periodo de formacao dos dentes, que vai da gestacao ate a idade de 15 anos.b) Tratamento da agua de captacao subterraneaA agua captada atraves de pocos profundos, na maioria das vezes, nao precisa ser tratada, bastando apenas a desinfeccao com cloro. Isso ocorre porque, nesse caso, a agua nao apresenta qualquer turbidez, eliminando as outras fases que sao necessarias ao tratamento das aguas superficiais.ReservacaoA agua e armazenada em reservatorios, com duas finalidades: manter a regularidade do abastecimento, mesmo quando e necessario paralisar a producao para manutencao em qualquer uma das unidades do sistema; atender as demandas extraordinarias, como as que ocorrem nos periodos de calor intenso ou quando, durante o dia, usa-se muita agua ao mesmo tempo (na hora do almoco, por exemplo).Quanto a sua posicao em relacao ao solo, os reservatorios sao classificados em