DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELETRICOS (parte final)OS SEIS CRITERIOS TECNICOS DE DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELETRICOSChamamos de dimensionamento tecnico de um circuito a aplicacao dos diversos itens da NBR 5410/2004 relativos a escolha da secao de um condutor e do seu respectivo dispositivo de protecao.Os seis criterios da norma sao: secao minima; conforme 6.2.6; capacidade de conducao de corrente;conforme 6.2.5; queda de tensao; conforme 6.2.7; sobrecarga; conforme 5.3.3; curto-circuito; conforme 5.3.5; protecao contra choques eletricos; conforme 5.1.2.2.4 (quando aplicavel) Para considerarmos um circuito completa e corretamente dimensionado, e necessario realizar os seis calculos acima, cada um resultando em uma secaoe considerar como secao final aquela que e a maior dentre todas as obtidas.Especial atencao deve ser dispensada ao dimensionamento de condutores em circuitos onde haja a presenca de harmonicas. Esse assunto e abordado noitem 6.2.6.2.5 da NBR 5410/2004.SECAO MINIMA (NBR 5410:2004 6.2.6)SECAO MINIMA DO CONDUTOR NEUTROConforme 6.2.6.2 da NBR 5410/2004, o condutor neutro deve possuir, no minimo, a mesma secao que os condutores fase nos seguintes casos: em circuitos monofasicos e bifasicos; em circuitos trifasicos, quando a secao do condutor fase for igual ou inferior a 25mm2; em circuitos trifasicos, quando for prevista a presenca de harmonicas.Conforme 6.2.6.2.6 da NBR 5410/2004, apenas nos circuitos trifasicos, e admitida a reducao do condutor neutro quando as tres condicoes abaixo foremsimultaneamente atendidas: quando a secao do neutro for no minimo igual a 25mm2; caso a maxima corrente susceptivel de percorrer o neutro seja inferior a capacidade de conducao de corrente correspondente a secao reduzida do condutor neutro; quando o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes.Os valores minimos da secao do condutor neutro nestes casos estao indicados na tabela a seguir.Secoes dos condutores Fase (mm2)Secao minima do condutor Neutro (mm2)De 1,5 a 25mm2Mesma secao do condutor Fase3525502570359550120701507018595240120300150O CONDUTOR DE PROTECAO (FIO TERRA):A NBR 5410/2004 recomenda o uso de condutores de protecao (designados por PE), que, preferencialmente, deverao ser condutores isolados, cabosunipolares ou veias de cabos multipolares. A tabela indica a secao minima do condutor de protecao em funcao da secao dos condutores fase do circuito. Em alguns casos, admite-se o uso de um condutor com a funcao dupla de neutro e condutor de protecao. E o condutor PEN (PE + N), cuja secao minima e de 10mm2, se for condutor isolado ou cabo unipolar, ou de 4mm2, se for uma veia de um cabo multipolar (NBR 5410:2004 6.4.3.4). body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small } a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; } a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; } comment { display:none; } Secoes dos condutores Fase (mm2) Secao minima do condutor de Protecao (mm2) 1,5 1,5 (minima) 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 16 16 25 16 35 16 50 25 70 35 95 50 120 70 150 95 185 95 240 120 300 150 400 240 500 240 630 400 800 400 1000 500 SECAO MINIMA DO CONDUTOR FASE Normalmente se considera fase, condutor vivo ou carregado os condutores de um sistema trifasico onde o neutro acompanha o equilibrio do sistema, ou onde nao existem indice relevante