Existem seis inspecoes diferentes que podem ser realizadas nas buchas de um transformador de potencia:Inspecao de rotinaInspecao regular (uma vez a cada dois anos)Inspecao devido a aquecimentos parciais excessivosInspecao de danos locais (fissuras) nas buchasInspecao para vazamentos de oleoArmazenamentoExplosao de Transformador por falha em bucha1. Inspecao de rotinaAquecimento local excessivoPreste atencao para as conexoes terminais. E conveniente para pintar estas parte com tintas indicadoras de temperatura. E aconselhavel a realizacao de inspecao termografica.PoluicaoQuando ha muita poeira e sal, uma limpeza deve ser realizada e para isso, o transformador deve ser colocado fora de servico. Usar da agua, amonia ou tetracloreto de carbono. Se eles estiverem muito sujas, o uso de acido cloridrico concentrado, diluido 40 vezes ou mais, em agua.A solucao nao deve estar em contato com qualquer parte metalica; apos a limpeza das pecas de porcelana, estas devem ser neutralizadas com agua contendo bicarbonato de sodio, numa proporcao de 30 gramas por litro.Se fizer uso de solucao quimica, certifique-se de lavar depois com agua doce, de modo a nao deixar nenhum elemento estranho nas superficies.Em sistemas nos quais a parada do transformador para a limpeza e muito dificil, ou em zonas onde existem muitos danos pela poeira ou o sal, esta sendo usado recentemente um metodo de lavagem designado "of hot line". E um metodo para lavar o equipamento sem parar o seu funcionamento, e existem duas ou tres formas de faze-lo.Curso de NR10 100% Valido e so na TOP Eletrica! Saiba porque...Danos mecanicosVerifique se existem danos ou vazamentos de oleo nas buchas.2. Inspeccao regular (uma vez a cada dois anos)Avaliacao da deterioracao do isolamentoOs metodos para detectar a degradacao do isolamento sao a medicao da resistencia de isolamento e tan (Fator de potencia do isolamento).A medicao da resistencia de isolamento nas buchas nao e simples, uma vez que a bucha e o enrolamento do transformador devem ser independentes; no entanto, a medicao deve ser feita da melhor maneira possivel.A medicao da tan tambem e dificil, uma vez que as buchas devem ser separadas do transformador, na maioria dos casos. A avaliacao dos resultados da medicao nao deve depender apenas os valores absolutos obtidos, mas sim com a comparacao dos valores obtidos em cada ano e da variacao entre eles. Se existem grandes discrepancias nos valores, atencao especial e necessaria.Terminal para medicao do fator de potencia do isolamento de buchasQuando a resistencia de isolamento e superior a 1000 mohms a temperaturas normais, pode-se considerar como bom estado, mas o valor do fator de potencia tambem devem ser levadas em consideracao para a avaliacao.Em breve teremos um artigo especial sobre buchas e sobre as medicoes do fator de potencia de isolamento.Medidor de fator de potencia de isolamento - Doble3. Inspecao devido a aquecimentos parciais excessivosO excessivo aquecimento dos terminais, na maioria dos casos, e devido ao afrouxamento. Se esta condicao e observada, eliminar a poeira ou sujeira das pecas de contato e reapertar firmemente.4. Inspecao de danos locais (fissuras) nas buchasA limpeza das buchas devem ser feitas de acordo com o que foi mencionado. Se os danos forem muito graves, devem ser