10.2.5.10.2.6 O Prontuario de Instalacoes Eletricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer a disposicao dos trabalhadores envolvidos nas instalacoes e servicos em eletricidade.10.2.7 Os documentos tecnicos previstos no Prontuario de Instalacoes Eletricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado.10.2.8 - MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA10.2.8.1 Em todos os servicos executados em instalacoes eletricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de protecao coletiva aplicaveis, mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores.10.2.8.2 As medidas de protecao coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizacao eletrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensao de seguranca.10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementacao do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de protecao coletiva, tais como: isolacao das partes vivas, obstaculos, barreiras, sinalizacao, sistema de secciona mento automatico de alimentacao, bloqueio do religamento automatico.10.2.8.3 O aterramento das instalacoes eletricas deve ser executado conforme regulamentacao estabelecida pelos orgaos competentes e, na ausencia desta, deve atender as Normas Internacionais vigentes.10.2.9 - MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL10.2.9.1 Nos trabalhos em instalacoes eletricas, quando as medidas de protecao coletiva forem tecnicamente inviaveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de protecao individual especificos e adequados as atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas as atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influencias eletromagneticas.10.2.9.3 E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalacoes eletricas ou em suas proximidades.10.3 - SEGURANCA EM PROJETOS (voltar)10.3.1 E obrigatorio que os projetos de instalacoes eletricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergizacao, para sinalizacao de advertencia com indicacao da condicao operativa.10.3.2 O projeto eletrico, na medida do possivel, deve prever a instalacao de dispositivo de secciona mento de acao simultanea, que permita a aplicacao de impedimento de reenergizacao do circuito.10.3.3 O projeto de instalacoes eletricas deve considerar o espaco seguro, quanto ao dimensionamento e a localizacao de seus componentes e as influencias externas, quando da operacao e da realizacao de servicos de construcao e manutencao.10.3.3.1 Os circuitos eletricos com finalidades diferentes, tais como: comunicacao, sinalizacao, controle e tracao eletrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnologico permitir compartilhamento, respeitadas as definicoes de projetos.10.3.4 O projeto deve definir a configuracao do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou nao da interligacao entre o condutor neutro e o de protecao e a conexao a terra das partes condutoras nao destinadas a conducao da eletricidade.10.3.5 Sempre que for tecnicamente viavel e necessario, devem ser projetados dispositivos de secciona mento que incorporem recursos fixos de equipotencializacao e aterramento do circuito seccionado.10.3.6 Todo projeto deve prever condicoes para a adocao de aterramento temporario.10.3.7 O projeto das instalacoes eletricas deve ficar a disposicao dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado.10.3.8 O projeto eletrico deve atender ao que dispoem as Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranca no Trabalho, as regulamentacoes tecnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por