10: Bye Bye Beautiful- Nightwish9: Best Of You- Foo Fighters8: Help!- The Beatles7: Reptilia- The Strokes6: Ordinary Say- Dolores O'Riordan5: Adolescents- Incubus4: Cry For The Moon- Epica3: The Promise- In This Moment2: To The Stage- Asking Alexandria1: Disease- Matchbox Twenty 10: Your Own Love9: Up There8: Lost Tree7: Past Praying For6: Clocks5: Stranger4: You'll Never Know3: Fixed At The Zero2: E.T (Cover Katy Perry)1: Figure It Out 10: Go Go Go9: Feeling Fine8: Daydream7: This Kingdom Perfect6: What's Your Melody5: You And Me4: Bring Me Back Down3: Can You Feel Tonight2: Chemistry1: Say You Don't Want It 10: Ordinary Day- Dolores O'Riordan9: Adolescents- Incubus8: Cry For The Moon- Epica 7: Reptilia-The Strokes 6: The Promise- In This Moment5: To The Stage- Asking Alexandria 4: Best Of You- Foo Fighters 3: Somebody Told Me- The Killers 2: Disease- Matchbox Twenty1: Aerials- System Of A Down 10: Ordinary Day- Dolores O'Riordan9: Cry For The Moon- Epica8: Reptilia-The Strokes7: Adolescents- Incubus6: The Promise- In This Moment5: Best Of You- Foo Fighters4: Aerials- System Of A Down 3: To The Stage- Asking Alexandria2: Somebody Told Me- The Killers1: Disease- Matchbox Twenty Quantidade minima de tomadasVeja como calcular o numero de tomadas de uso geral necessarias em um apartamentoReportagem: Jamila VenturiniAs tomadas de uso geral, tambem conhecidas pela sigla TUG, sao aquelas que nao sao destinadas a equipamentos especificos, como chuveiros ou torneiras eletricas. Elas sao utilizadas para a alimentacao de aparelhos moveis ou portateis comuns, como televisores, aspiradores de po, luminarias, etc.Em uma residencia, ha uma quantidade minima deste tipo de tomadas, que devem ser instaladas de acordo com a area dos comodos. Para alguns ambientes, como a cozinha e o banheiro, ha regras mais especificas e as tomadas devem ser posicionadas em locais pre-determinados (veja a tabela completa a seguir).Recomenda-se, porem, que a quantidade de tomadas seja maior do que o minimo calculado. Dessa maneira e possivel evitar o uso de extensoes e benjamins, que consomem mais energia e podem comprometer a seguranca da instalacao eletrica.RESIDENCIAS: CASAS E APARTAMENTOSFonte: adaptado de NBR 5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensao.CALCULO PRATICOSaiba como calcular a quantidade minima de tomadas de uso geral (TUGs) para um apartamento com as caracteristicas descritas a seguir:1 Considere, quando necessario, a area e o perimetro (soma dos lados das paredes) de cada ambiente para identificar quantidade minima de tomadas de uso geral. Depois, divida o perimetro pelo valor correspondente indicado na tabela da NBR 5410 - Instalacoes eletricas de baixa tensaoa) Area de servicoPerimetro = 1,5 m + 1,5 m + 1,5 m + 1,5 m = 6 mQuantidade minima de tomadas = 6/3,5 = 1,71 (o valor e sempre arredondado para o inteiro imediatamente acima)Quantidade minima de tomadas = 2b) CozinhaPerimetro = 3,5 m + 1,5 m + 3,5 m + 1,5 mPerimetro = 10 mQuantidade minima de tomadas = 10/3,5 = 2,85Quantidade minima de tomadas = 3 (uma delas obrigatoriamente sobre a pia)c) BanheiroPelo menos uma tomada, junto ao lavatorio.d) QuartoArea = 2,5 m x 3 mArea = 7,5 m2 (portanto, maior que 6 m2)Perimetro = 2,5 m + 3