do rele sao escolhidastal que o conjugado maximo do rele ocorra quando uma carga com fator depotencia unitario percorre o circuito.Assim, se um circuito monofasico e envolvido, usa-se um reledirecional que tera conjugado maximo quando a corrente esta em fase com atensao; o mesmo rele pode ser usado em um circuito trifasico, caso a carga sejasuficientemente bem equilibrada; outra forma de conexao usual, conforme a Figuraabaixo mostra o conjugado obtido quando a corrente no rele estaadiantada de 30o em relacao a tensao.Alimentacao de rele direcional de potenciaNo caso da carga do circuito trifasico serdesequilibrada, ou ainda, quando uma corrente de atuacao muito baixa sejarequerida, usa-se um rele polifasico que consta de tres unidades monofasicascujos conjugados sao adicionados para controlar um unico jogo de contatos e asgrandezas de atuacao de um rele podem ser quaisquer de varias combinacoes, masfrequentemente sao usadas as seguintes Grandezas de atuacao de um rele,conforme a Tabela.Tabela de grandezas de atuacao de um releOs reles de potencia sao disponiveis com ajuste da minimacorrente de atuacao, assim, eles podem ser calibrados seja em funcao da minimacorrente de atuacao, em amperes, sob tensao nominal, ou em termos da minimapotencia de atuacao, em watts; assim sendo, tais reles podem ser ajustados pararesponder a qualquer desejada quantidade de energia suprida em uma dadadirecao, de fato,.esses reles sao wattimetros com seu mecanismo substituido porcontatos e tendo uma mola de controle.Os reles direcionais de potencia tem caracteristicastemporizadas para impedir operacao indesejavel durante as momentaneas reversoesde energia, como quando dos surtos de potencia sincronizante dos geradores oudas reversoes de energia quando ocorrem curto-circuitos.II. Reles direcionais para protecao contra curto-circuitoNos curto-circuitos envolvem correntes bastante atrasadas emrelacao a posicao de fator de potencia unitario, e desejavel que os relesdirecionais para protecao contra curto-circuito sejam arranjados paradesenvolver conjugado maximo sob tais condicoes de corrente atrasada, na Figura,um rele esta ligado a uma rede, e mostra uma caixa de acessorios que permiteajustes convenientes na obtencao de diferentes angulos de conjugado maximo.Esquematico de rele direcionalEm caso de curto-circuito a instalacao passa de uma condicaode fator de potencia 0,0 a 0,30 (angulos passando de 25 a 75, por exemplo).Assim, pode haver um grande numero de conexoes possiveis, mas na pratica,apenas algumas sao usuais. Mais exatamente, elas sao conhecidas como conexoes0 quadratura 30 (adjacente) e 60, conforme e mostrado na Figura abaixo,esses nomes descrevem a relacao entre a corrente na bobina de corrente e atensao de referencia, sob condicao de fator de potencia unitario da carga.Reles direcionais para protecao contra curto-circuito saousados geralmente para suplementar outros reles (sobre corrente, distancia) emcaso de curto-circuito, e se o valor alcancado pela sobrecorrente deve provocarou nao a abertura do circuito. Sendo assim, esses reles direcionais nao saotemporizados, nem ajustaveis, mas operam sob baixos valores de corrente; temboa sensibilidade.A alimentacao de rele direcional de curto-circuitoNa operacao do dia a dia, os sistemas sao expostos acondicoes muitas as vezes adversas e imprevisiveis que podem levar a situacoesde anormalidades, falhas ou a uma operacao instavel, produzindo transtornos diversosaos usuarios. Qualidade, Confiabilidade e a Continuidade ditam um ponto deeficiencia, onde se consiga economizar nos investimentos; cada vez mais tem-se buscadooperar