da edificacao e/ou area de risco, como veremos a seguir:1. Projeto Tecnico (PT)O Projeto Tecnico devera ser utilizado para apresentacao dos sistemas de protecao contra incendio das edificacoes e/ou areas de risco:a. com area de construcao acima de 750 m2 e/ou com altura acima de 6 m, exceto os casos que se enquadram nas regras do Projeto Tecnico Simplificado (item 2 deste capitulo) e Projeto Tecnico para Instalacao e Ocupacao Temporaria (item 3 deste capitulo);b. independente da area da edificacao e/ou area de risco, quando estas apresentarem riscos que necessitem de sistemas fixos de protecao contra incendio (hidrantes, chuveiros automaticos, alarme e deteccao, entre outros); ec. edificacao e/ou area de risco que necessite de protecao de suas estruturas contra a acao do calor proveniente de um incendio (Instrucao Tecnica 08 - Seguranca estrutural nas edificacoes).2. Projeto Tecnico Simplificado (PTS)O Projeto Tecnico Simplificado e utilizado para apresentacao dos sistemas de seguranca contra incendio das edificacoes e/ou areas de risco para:a. edificacao com area construida de ate 750 m2 e/ou altura de ate 6 metros;b. edificacao e/ou area de risco na qual nao se exija protecao por sistema fixo de combate a incendio;c. edificacao que nao necessite de protecao de suas estruturas contra a acaodo calor (IT-08 - Seguranca estrutural nas edificacoes);d. posto de servico e abastecimento cuja area construida nao ultrapasse 750 m2, excetuada a area de cobertura exclusiva para atendimento de bomba de combustivel;e. locais de revenda de gases inflamaveis cuja protecao nao exija sistemas fixos de combate a incendio, devendo ser observados os afastamentos e demais condicoes de seguranca exigidos por legislacao especifica;f. locais com presenca de inflamaveis em tanques ou vasos aereos cuja protecao nao exija sistemas fixos de combate a incendio, devendo ser observados os afastamentos e demais condicoes de seguranca exigidos por legislacao especifica; eg. locais de reuniao de publico cuja lotacao nao ultrapasse 50 (cinquenta) pessoas e nao exija sistemas fixos de combate a incendio.3. Projeto Tecnico para Instalacao e Ocupacao TemporariaInstalacoes tais como circos, parques de diversao, feiras de exposicoes, feiras agropecuarias, rodeios, shows artisticos, entre outros, devem ser desmontadas e transferidas para outros locais apos o prazo maximo de 06 (seis) meses; apos este prazo, a edificacao passa a ser considerada permanente.4. Projeto Tecnico de Ocupacao Temporaria em Edificacao PermanenteE o procedimento adotado para evento temporario em edificacao permanente e deve atender as seguintes exigencias:a. o evento temporario deve possuir o prazo maximo de 6 (seis) meses de duracao;b. a edificacao permanente deve atender as exigencias de seguranca contra incendio previstas no Regulamento de Seguranca Contra Incendio do CBPMESP, juntamente com as exigencias para a atividade temporaria que se pretende nela desenvolver;c. a edificacao permanente deve estar devidamente regularizada junto ao Corpo de Bombeiro;d. se for acrescida instalacao temporaria em area externa junto a edificacao permanente, esta instalacao devera ser regularizada de acordo com o item 3 deste capitulo; ee. se, no interior da edificacao permanente for acrescida instalacao temporaria, como boxe, estande, entre outras, prevalece a protecao da edificacao permanente desde que atenda aos requisitos para a atividade em questao.6 - COMPOSICAO DOS PROCESSOS1.