Segundo dados da ABRACOPEL, em 2011no Brasil houveram 298 mortes causadas por choques eletricos, alem de 265incendios tendo como causa provavel a eletricidade. Boa parte destes acidentespoderia ter sido evitada com a adocao de um simples dispositivo: O DR.Um dispositivo de correntediferencial-residual (dispositivo DR) e um equipamento de protecao que detectaem um circuito a existencia de uma fuga a terra e provoca o seccionamento docircuito quando o valor da corrente diferencial ultrapassa um valor definido.Fig. 1 O DR.Os dispositivosDR s constituem-se no meio mais eficaz de protecao de pessoas (e de animaisdomesticos) contra choques eletricos. Sao o unico meio ativo de protecao contracontatos diretos e, na grande maioria dos casos, o meio mais adequado paraprotecao contra contatos indiretos. Segundo a NBR 5410, o uso de DRs comcorrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA e reconhecidocomo protecao adicional contra choques eletricos.Os dispositivos DR tambem podemexercer a protecao contra incendio e constituir-se em vigilantes da qualidadeda instalacao, quando sua corrente diferencial-residual nominal for de 300 mA.Principio de FucionamentoO dispositivo DR detecta a somafasorial das correntes que percorrem os condutores vivos de um circuito em umdeterminado ponto. Os condutores sao montados de maneira radial, formando umtransformador toroidal de excelentes caracteristicas ferromagneticas, capaz dedetectar correntes de fuga a terra.Fig. 2 Transformador toroidal. A correntediferencial-residual (IDR) detectada provoca a interrupcao do circuito quandoseu valor ultrapassa um valor preestabelecido, chamado de correntediferencial-residual de atuacao (IN). Em uma eventual fuga a terra, origina-seum fluxo no nucleo magnetico que aciona um rele, o qual atua sobre o mecanismoque executa a abertura dos contatos principais.Fig. 3 Construcao interna de um DR.Locais de Aplicacao A secao 5.1.3.2.2 da NBR 5410estabelece alguns casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual dealta sensibilidade como protecao adicional e obrigatorio. Qualquer que seja oesquema de aterramento, deve ser objeto de protecao complementar contracontatos diretos por dispositivos a corrente diferencial-residual (dispositivosDR) de alta sensibilidade, isto e, com corrente diferencial residual IN igualou inferior a 30 mA:a) Os circuitos que sirvam a pontos situados em locais contendo banheira echuveiro;b) Os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em areas externas aedificacao;c) Os circuitos de tomadas de corrente situadas em areas internas que possamvir a alimentar equipamentos no exterior;d) Os circuitos de tomadas de corrente de cozinhas, copas-cozinhas,lavanderias, areas de servico, garagens, e no geral, a todo local internomolhado em uso normal ou sujeito a lavagens.PadroesinternacionaisTendo como base as normas IEC 61008-1, IEC 61009-1 e IEC 60947-2, podemos dividiros DRs em tres tipos, sendo:Tipo I Dispositivos que operam sem protecao de sobrecorrente, para protecaoresidencial e similarFig. 4 DR sem protecao de sobrecorrente.Tipo II Dispositivos que operam comprotecao de sobrecorrente incorporada, para protecao residencial e similar.Fig. 5 DR com protecao desobrecorrente incorporada.Tipo III Dispositivos de correntediferencial residual com toroide externo: usado em plantas industriais comelevadas correntes de fuga a terra. Sao compostos por um rele conectado a umtoroide externo com enrolamento para deteccao de corrente residual. No caso defalha a terra, um sinal comanda o mecanismo de abertura de um dispositivo deseccionamento de potencia (disjuntor ou contator). Uma caracteristica comumnestes dispositivos e a possibilidade de ajustar-se o nivel