com pisca-pisca ou equipamento similar as saidas do local. Os de blocos autonomos sao constituidos de aparelhos de iluminacao de emergencia de um unico involucro, contendo lampadas incandescentes, fluorescentes ou similares, fonte de energia com carregador e controles de supervisao, sensor de falha na corrente alternada, necessario para coloca-lo em funcionamento no caso de falta de alimentacao da rede eletrica. Os de baterias sao os dotados de um painel de controle, rede de alimentacao, luminarias de emergencia e fontes de energia alternada (baterias). A comutacao do estado de vigilia para o estado de funcionamento e automatico quando da interrupcao da alimentacao da rede publica. O sistema nao pode ser utilizado para alimentar quaisquer outras instalacoes da edificacao. E os centralizados sao sistemas de emergencia em que a fonte de alimentacao e constituida por um grupo de motogerador com acionamento automatico no caso de falha ou de falta de alimentacao da rede publica. Tendo neste caso a tensao de alimentacao limitada a 30V para evitar choques eletricos quando do combate a incendios. Todos os sistemas de iluminacao de emergencia devem garantir uma autonomia de pelo menos uma hora com uma perda maxima de 10% da iluminacao nesta primeira hora da iluminacao prevista. No caso de alguns incendios, que geraram tragedias, a adocao de sprinklers (chuveiros automaticos) tem demonstrado ser o melhor equipamento disponivel, e que obteve maior exito no combate ao incendio em edificacoes. Contudo, e sempre bom lembrar que um sistema de sprinklers tem como funcao central realizar o primeiro combate ao incendio, na sua fase inicial, para extingui-lo ou entao controla-lo ate a chegada do Corpo de Bombeiros. A norma que deve ser cumprida e a NBR 10897 de 10/2007 - Sistemas de protecao contra incendio por chuveiros automaticos Requisitos que estabelece os requisitos minimos para o projeto e a instalacao de sistemas de protecao contra incendio por chuveiros automaticos, incluindo as caracteristicas de suprimento de agua, selecao de chuveiros automaticos, conexoes, tubos, valvulas e todos os materiais e acessorios envolvidos em instalacoes prediais. Enfim, depois de uma tragedia, a sociedade brasileira reclama, mas a total negligencia do poder publico vai continuar e por consequencia tudo ficara como antes. O pais vive o absurdo de ter milhares de vitimas de homicidios e um numero igual em acidentes de transito todos os anos. A sociedade acabou acostumada com tudo isso, afinal, acaba se tornando casos diluidos no tempo e no espaco. Quando ocorrem tragedias maiores, e diferente, pois as pessoas se abalam emocionalmente. Elas tem o poder de perturbar, por mostrar o choro de centenas de familias e o quanto e valiosa a vida, o quanto e importante preserva-la. Quando o assunto e a seguranca das pessoas, o exagero nunca e demais. Os riscos devem sempre ser medidos, possibilidades devem ser cogitadas e negligencias punidas severamente antes que as tragedias acontecam novamente. O preco de uma vida nao pode ser o da negligencia publica e da corrupcao generalizadas. Sobre o Itenac: O Instituto Tecnologico de Estudos para a Normalizacao e Avaliacao de Conformidade (Itenac) e uma associacao civil, sem fins lucrativos, fundada