thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
tendera ao infinito, ou seja, aumentara muito, pois a tensao e constante! A unica "carga" que permanecera no circuito sera a "resistencia" (para os eletricistas, diga-se impedancia) dos contatos dos equipamentos e dos cabos que estiverem instalados entre o transformador e o ponto em que ocorreu o curto circuito. Como mostra a figura acima, cada local de falha indica qual dispositivo devera atuar, isolando a falha, sem atuar no dispositivo que vem a montante(antes) sem interromper a alimentacao de todo o sistema, ou parte dele, evitando transtornos desnecessarios.Importante: estes dispositivos podem ser disjuntores e fusiveis, desde que suas curvas nao coincidamCurva?!?!?!?! Em termos matematicos (nao da pra fugir, eletricidade e fisica, e fisica tem matematica...), uma curva nada mais e do que uma sequencia de valores que variam em funcao de outros valores, simples assim. No nosso caso, e uma variacao da corrente em funcao do tempo, desta forma:O eixo da base em uma numeracao que vai de um a 60, estes sao os valores multiplos da correte nominal (In), enquanto o eixo transversal indica os valores do tempo, que comeca com 0,5 milesimos de segundo e termina com 7200s (120min ou 2h), quando a curva se torna uma reta praticamente paralela ao eixo do tempo t(s). Perceba que a curva em momento nenhum toca o eixo do tempo. Isso porque o disjuntor e feito para operar na sua corrente nominal. Agora veja que a partir de um determinado valor de corrente entre 1 e duas vezes a corrente nominal existe atuacao do disjuntor. Observe que em valores acima de tres vezes o valor da corrente nominal, ja existe atuacao do disjuntor, cada um de acordo com a sua utilizacao. Qual o valor de corrente de partida em motores? Geralmente sao seis a oito vezes a corrente nominal do motor. Por este motivo utilizamos disjuntores curva "C" para circuitos de cargas com motores e maquinas motrizes! Agora, em correntes que ultrapassam a marca de dez vezes a corrente nominal, claro, configuramos apenas que pode ser um curto circuito! Reparem no ponto 5, o ponto de atuacao ao valor proximo de 10x o valor da corrente nominal e de 0,1 segundo, ou seja um decimo de segundo.De inicio e um pouco dificil de entender e aplicar, mas seguindo estas ideias, muitas vezes nem e necessario fazer muitos calculos para se definir o disjuntor, basta ter a curva caracteristica no catalogo do fabricante.Fica a dica, se ainda tiver duvida, pode perguntar nos comentarios, e nao se esqueca:"Erit Quaestio Scientium Nostrum est!"Sua duvida e nosso conhecimento!
pela gigantesca barragem de Itaipu, de 14.000 megawatts, no rio Parana. Metade do sistema de geracao utilizado na Usina trabalha com a ferequencia de 50Hz (10 turbinas) e a outra metade na frequencia de 60Hz. Como a frequencia utilizada no Paraguai e de 50Hz, houve necessidade de que o excedente nao utilizado pelo Paraguai fosse convertido para a frequencia de 60Hz para ser utilizada no Brasil, na subestacao isolada a gas (GIS), fabricada e montada pela Asea Brown-Bovery Suica(ABB). A ABB forneceu ainda duas linhas de energia de corrente continua em alta tensaoLinha HVDC de Itaipu, ligando SP e RJ(HVDC) em 1984 e 1987, que fornecem energia a uma distancia de mais de 800 km para Ibiuna, Sao Paulo. Por um quarto de seculo, as conexoes de 600 quilovolts foram os maiores sistemas de transmissao de tensao CC do mundo. A Eletrobras Furnas, concessionaria com sede no Rio de Janeiro e proprietaria das linhas de transmissao, escolheu a tecnologia HVDC para parte do projeto porque ela permite a transmissao de eletricidade por longas distancias, com perdas menores do que com sistemas de corrente alternada, mas tambem porque, fornecendo maior controle sobre a energia em si, a HVDC tambem permite que as redes do Paraguai e do Brasil sejam conectadas mesmo operando em frequencias diferentes. A maior linha de transmissao em corrente continua encontra-se ligando Porto Velho(RO) a Araraquara(SP), com 2,3 mil Km de extensao, operando em tensao nominal de 600kV. Ja na China, esta a Linha de transmissao entre a usina hidreletrica de Xiangjiaba, na regiao sudoeste da China, ate Xangai, centro comercial e industrial lider do pais, com 7200MW, operando em Ultra alta tensao (800kV).
longe de edificios e para a terra.Objetivos A principal finalidade de um aterramento eletrico esta em assegurar que este sistema nao cause danos aos usuarios e ao patrimonio. Pensa ca comigo, em um sistema nao aterrado, digamos que um fio fase (aquele que da choque, Deus me livre!!!) encoste em uma superficie condutora, nada vai acontecer: disjuntores nao desarmam, maquinas nao param de funcionar e sim, acontece, pessoas sao eletrocutadas!!!! Dinamo, 1855Durante a segunda Revolucao Industrial, com o advento da eletricidade e doeletromagnetismo como recurso, mas por se conhecer pouco sobre a eletricidade e seus efeitos, eram frequentes os acidentes, e pouca importancia era dada, pois a mao de obra era "excedente": Maquinas operando em tensoes altas (perto dos 1000 ate cerca de 2500V, pois as maquinas eram pouco eficientes), fios expostos e nenhum, nenhum EPI ou EPC. Neste cenario, entre frequentes protestos por melhores condicoes de trabalho, que surgiu a necessidade de um sistema que protegesse o usuario de choques eletricos, entre eles o aterramento. Seguranca pessoal A conexao dos equipamentos eletricos ao sistema de aterramento deve permitir que, caso ocorra uma falha na isolacao dos equipamentos, a corrente de falta passe atraves do condutor de aterramento ao inves de percorrer o corpo de uma pessoa que eventualmente esteja tocando o equipamento.Desligamento automaticoO sistema de aterramento deve oferecer um percurso de facil caminho de retorno para a terra da corrente de fuga, permitindo, assim, que haja a operacao automatica, rapida e segura do sistema de protecao. Controle de tensoes O aterramento permite um controle das tensoes desenvolvidas no solo (passo, toque e transferida) quando um curto-circuito fase-terra retorna pela terra para a fonte proxima ou quando da ocorrencia de uma descarga atmosferica no local. Transitorios O sistema de aterramento estabiliza a tensao durante transitorios no sistema eletrico provocados por faltas para a terra, chaveamentos, etc, de tal forma que nao aparecam sobretensoes perigosas durante esses periodos que possam provocar a ruptura da isolacao dos equipamentos eletricos.Cargas estaticas O aterramento deve escoar cargas estaticas acumuladas em estruturas, suportes e carcacas dos equipamentos em geral, advindos de varias causas entre elas cargas de capacitores e transformadores (com nucleo de ferro magnetizado, induz tensao em seus terminais).
constituem a lampada LED, comprometendo, desta forma, o que torna os LEDs tao atrativos do ponto de vista economico: a sua elevada vida util!O controle de tensao tambem e importante devido a influencia da corrente que circula no circuito na temperatura de juncao do LED. Um aumento desta temperatura provoca a perda de eficiencia de iluminacao (Lumens/Watts) do LED e tambem pode provocar a mudanca na coloracao da luz emitida.O aumento da temperatura de juncao tambem resulta num decrescimo da resistencia do material do LED, uma vez que este semicondutor apresenta uma resistencia com coeficiente de temperatura negativo, o que pode levar a uma potencializacao desse aumento de temperatura e ocasionar a sua queima.As lampadas de LED sao constituidas por um arranjo contendo varios LEDs individuais e nao podem ser conectadas diretamente a rede eletrica, pois as tensoes e correntes nominais sao incompativeis, sendo necessaria a conexao de drivers. Os drivers propiciam o controle das grandezas envolvidas no acionamento das lampadas de LED, disponibilizando tensoes e correntes dentro dos limites especificados pelo fabricante, desta forma, assegurando seguranca e funcionamento adequado das mesmas. Pode-se dizer, que estes circuitos funcionam como os reatores eletronicos para lampadas fluorescentes, podendo ser embutidos ou separados no conjunto das lampadas, dependendo dos fabricantes.
de corrente harmonica. Em situacoes adversas a estas, ou onde existe em pelo menos uma delas, o neutro tambem e considerado condutor carregado( vide item 6.2.5.6.1 da NBR 5410). Destaco aqui esta informacao, pois e um conceito importante para compreendermos a classificacao postas pela tabelas. Por uma questao de visualizacao, nao irei dispor das tabelas aqui, mas deixarei um link para baixar os PDF's, de maneira mais comoda. Tabelas de Dimensionamento de cabos
Esta semana passada fiz um retrospecto sobre os chamados que tenho tido e percebi que os chamados por iluminacao tem sidos os mais altos, embora os menos rentaveis; Em quase todos os casos, se tratam de lampada ou reator eletronicos, incluindo-se ai lampadas LED, acredite se quiser... No caso que me chamou mais atencao foi de um dos meus clientes, pois ele ja havia trocado (ele mesmo, pois nao queria pagar ninguem, chamado M.D.V.!), e por ultimo, substituiu as lampadas eletronicas por lampada LED. MAAASSS, continuava a queima. Pois bem meu caro leitor, chegando ate ele, a primeira coisa que me passou pela cabeca foi verificar o quadro de distribuicao, ja suspeitando de um neutro aberto, mas descartei apos verificacao visual; pensei em variacoes eletricas oriundas da rede, e de novo a lampada( em minha cabeca!) acendeu: SURTOS!!! Como sou o Primo Pobre e nao tenho um analisador de energia, procurei meu Primo Rico e pedi emprestado um alicate Watimetro, e, veja so o que encontrei, depois de descarregar as medidas do Datta logger, que coletava medidas a cada 0,4 segundos e transformar em planilha: Na minha tabela vinda do datalogger do analisador tinha valores registrados ate 999, porem apresentei apenas um intervalo de 220 registros,onde encontrei as anomalias. Foi em pouco mais de 6 minutos de observacao, onde detectei 3, 3 surtos, na faixa de 1400 V!!!!! Se tivesse diminuido o tempo de intervalo de amostragem, talvez teria encontrado muito mais!!!! Nao preciso nem dizer o que e surto de tensao para voce entender o que pode causar, mas vamos la! O surto de tensao e um aumento de tensao de curta duracao no valor normal da sua instalacao eletrica. Ou seja, ele ocorre quando uma tensao de alimentacao de, por exemplo, de 110 volts ou 220 volts eficazes, passa, de repente, a um pulso com dois mil volts e comeca a circular pela rede, ate chegar ao equipamento. Este pulso e muito rapido (veja uma representacao grafica abaixo) e nao e detectado pelos dispositivos de protecao normais, como o disjuntor ou o DR.Os equipamentos eletroeletronicos sao fabricados para suportar estes impulsos ate 1500 volts em media, o que significa que se este pulso de dois mil atingi-lo, provavelmente ira danifica-lo.Mas de onde surgem estes pulsos chamados de surto de tensao? Surgem das descargas atmosfericas (raios), que podem atingir as redes de energia ou mesmo locais proximos, e, atraves da rede, chegar ate sua residencia. Podem tambem ser gerados por chaveamentos de cargas ou mesmo pelas manobras da concessionaria de energia. Portanto, podem aparecer do nada.Aqui, precisamos fazer uma observacao importante: mesmo que o predio ou a edificacao tenha um sistema de protecao contra descarga atmosferica (para-raios), isso nao significa que as instalacoes estejam protegidas contra os surtos de tensao.Voltando ao tema, os surtos surgem e chegam ao equipamento podendo queima-lo. Entao e necessario protege-lo com o Dispositivo de Protecao contra Surtos, conhecido como DPS.Ele e um dispositivo simples em varios formatos, que tem a funcao de desviar para a terra o surto de tensao que vier a surgir nas instalacoes
da rede. Este dispositivo de protecao esta previsto na norma de instalacoes eletricas de baixa tensao editada pela ABNT em 2004, e deve ser instalado na entrada de energia da edificacao e em pontos de maior controle, como, por exemplo, nos apartamentos. O DPS possui algumas caracteristicas interessantes, pois tem a capacidade de detectar o surto de tensao e desvia-lo para a terra na mesma velocidade em que o surto acontece, ou seja,1 milisegundo, e reestabelecer a energia em seguida. Findo isto, apresentei o relatorio ao meu cliente M.D.V., sugeri a instalacao do DPS no QDG do Apartamento dele, e com menos de R$200 estava resolvido o problema de troca de lampadas semanal... Voce deve estar com uma pulga atras orelha, afinal o que e M.D.V.????Mao De VacaTa explicado? rsrsrsrErit quaestio scientium nostrum est!!!!Sua duvida sera nosso conhecimento!!!!
Correcao do Fator de Potencia Na ultima postagem nos vimos a as potencias e as suas representacoes graficas no triangulo (retangulo), e vimos que a soma das potencias se da de uma forma vetorial, ou seja atraves de forcas angulares. Lembrando mais uma vez (so os semi-quarentoes como eu, que eu quero ver o esforco kkk) do nosso tio "Pitagoras", "Cateto adjacente sobre Hipotenusa" e o que define o famigerado FATOR DE POTENCIA, aqueles benditos dois numeros que ficam a direita do zero, separados de uma virgula expressando um valor menor que um, mas que "ferram" a conta de luz de quem nao se preocupa com a quantidade de motores e cargas indutivas que tem instaladas em seu estabelecimento. Pois bem, pa, se imbora!!! As potencias reativas sao exatamente aquilo que nao presta pra voce, nao serve pra nada a nao ser pra ferrar o seu orcamento, alem de reduzir a performance de sua instalacao eletrica (um dos incovenietes e a queda de tensao e a sobrecorrente, ja que a fonte fica sobrecarregada com uma energia que e demandada mas nao se utiliza para nada).Para os cervejeiros de plantao, acredito que a apologia fara um pouco mais de reultado, mas embora seja carnaval, nao vamos perder o foco pessoal...Na maioria esmagadora dos casos, a potencia reativa e indutiva, devido ao grande uso de motores e maquinas motrizes que representam o supra sumo da reatancia indutiva, por serem na maioria dos casos motores de inducao. no estudo do triangulo das potencias, quem e que esta diretamente oposto ao efeito da indutancia, ein?!?! A CAPACITANCIA!!!! Isso mesmo, o emprego de capacitores na correcao de fator de potencia tem seu uso em larga escala (apesar de existirem motores de inducao sincronos, mas eles representam uma solucao pontual, ja que sao caros e sao utilizados em condicoes especificas como bombas , compressores, etc...). Por isso vamos nos deter ao uso de capacitores desta vez, falando destes outros recursos mais tarde.Energia reativa, Demanda dentro e fora de ponta, Capacitores e Bancos de CapacitoresAlguns destes termos podem ser pouco convidativos, mas vou apresentar para um melhor entrosamento...Energia reativa: como ja falamos bastante, a energia reativa e resultado do efeito da indutancia e capacitancia, sendo uma oposta a outra.Demanda dentro e fora de Ponta: Quem ja ouviu falar na regra universal de mercado, a da oferta e procura? Sim existe uma hora em que a energia e mais cara, noutro ela fica num preco normal, ou quando o centro distribuidor regional passa por um periodo de estiagem, a oferta de energia diminui e o preco aumenta. Geralmente sao 3 horas diarias (17:30 e 20:30, no caso Light S.A.), definidas pela distribuidora local e reguladas pela agencia nacional de energia eletrica(Aneel), quando a demanda por energia fica maior e consequentemente seu preco sobe.Tabela Comparativa entre tarifas e horarios( Fonte Aneel)Importante ressaltar que a energia reativa tambem e tarifada por esta classificacao, quando o fator de potencia fica abaixo do que e permitido para a utilizacao que e 0,92 (para consumidores do grupo A, ou seja consumidores de grande porte)Capacitores e
Bancos de Capacitores:Nao preocupado em ser redundante, Capacitor e o elemento que acumula cargas eletricas, possuindo a grandeza eletrica da capacitancia (santo Einstein!!!). Bem, ja disse que o efeito da capacitancia se opoe ao efeito da indutancia em um circuitode CA?!?! Bem, aqui comeca entao aparte pratica do assunto... Muitas das vezes nao e economicamente viavel utilizarmos um capacitor para cada equipamento, entao calcula se ou mede se toda a energia reativa, e agrupamos tudo num banco com varias celulas capacitivas, onde elas sao acionadas gradativamente, evitando que os capacitores fiquem energizados todo o tempo sem necessidade, diminuindo sua vida util, ou ate mesmo se tornando carga reativa capacitiva, gerando tambem multa.Descritivo de conta de energia eletrica, relatando energia reativa em kVArh (fonte Celpe)Ora, Vamos descobrir o valor do fator de potencia desta conta? pois e vou chamar no amigo Pitagoras!!!!A soma dos quadrados dos catetos (adjacente e oposto) e igual ao quadrado da hipotenusa; Onde:S (potencia aparente) e a hipotenusa;P (potencia real) e o cateto adjacente; Q (potencia reativa) e o cateto oposto.FP= P/S; temos que nossa energia ativa (P) e 175kWh, e o consumo reativo(Q), 421,3kVArh. Note que temos medida de energia, que e potencia em funcao de tempo (quilowatt-hora).temos entao:S = 1752 + 421,32S = 30625 + 177493,69 456,2kVAhFP = P/S 175/456,2 0,38que e um valor bem baixo para o valor de referencia 0,92... Entao vamos ao que sera necessario para corrigir este valor e eliminar esta multa:Para um valor de 0,92 , teremos entao:S = P/FP 175/0,92 190,21kVAhQ = S2 - P2 Q = 190,212 - 1752Q = 36182,65 - 30625 74,54kVArhQcor = Qant - Qnovo 421,23 - 74,54 = 346,69kVArh Ai que esta o "X", este valor nao e o valor da potencia reativa a ser corrigida, pois trabalhamos o tempo todo com energia que e o que foi dado pelo consumo. Para a potencia teremos entao que ter a quantidade de dias faturados, e supor as horas por dia utilizadas.Supomos entao, no nosso caso, que sao 32 dias faturados, e que temos em torno de 10 horas diarias em que o consumo esta ativo (estou supondo que seja um comercio qualquer). Teremos entao 346,69/32 x 10 = 108,34kVAr.Este entao e o valor a ser aplicado no capacitor para que a multa por energia reativa seja eliminada. Este valor foi baseado em media de dias, mas em alguns casos o mais adequado seria medir com um equipamento analisador de energia, onde teriamos fatores relevantes como horarios e picos de consumo, que nos dariam uma forma melhor de otimizar o uso do banco de capacitores, ligando eles nos momentos exatos e/ou colocando apenas a quantidade necessaria de celulas capacitivas, aumentando a vida util e diminuindo o custo de manutencao do sistema. Gostou do artigo? Comente!Tem duvidas? Comente mais ainda!!! Erit quaestio scientiam nostram est!!!(Sua duvida sera nosso conhecimento!!!)
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que acompanhou a cerimonia de posse, acredita que uma pauta cultural mais intensa vai dominar os debates deste ano na Camara.Nossa expectativa e que retome alguns programas e discussoes que ficaram adormecidos, como a comunicacao digital, politicas para artes, uma remodelagem da Funarte. Tambem precisamos ter uma lei definitiva sobre direito autoral, salientou.Jandira e autora do projeto que originou a Lei Cultura Viva (13.018/14), publicada no Diario Oficial em julho de 2014. A nova lei transformou o Programa Nacional de Promocao da Cidadania e da Diversidade Cultural em uma politica de Estado, garantindo permanencia as acoes do programa independentemente das alternancias de gestao na administracao publica.Procultura - Ao defender a parceria publico-privada na cultura, Juca Ferreira lembrou o projeto de lei (PL 6722/10) que cria o Programa Nacional de Fomento e Incentivo a Cultura (Procultura). A proposta tambem estabelece aumento progressivo no desconto do Imposto de Renda para pessoas fisicas ou juridicas que invistam em projetos culturais de produtores independentes ou de pequeno porte.O ministro, no entanto, defendeu limites para o percentual de recursos que deve ser devolvido aos patrocinadores de iniciativas culturais. Sou a favor de PPPs e de que a lei reserve como um dos mecanismos de financiamento a renuncia fiscal. Agora, nao pode ser 100% - o minimo deve ser 20%.Este post e um oferecimento de "Ensino Nacional"PROGRAME SUA FESTA, DEIXE OS MUSICOS POR NOSSA CONTABOM LAZER - SEU FIM DE SEMANA COMECA AQUI
Pelo muito que voces tem representado para nos, queremos dedicar a todos os melhores votos de um Natal cheio de paz. Que nos possamos continuar na emocao de levar entretenimento, de desejar felicidades, de reconciliar sentimentos, de encurtar distancias atraves das palavras que juntas formam mensagens que agora dedicamos a voces.Desejamos que neste Natal, a luz que guia o mundo possa tambem clarear os seus sonhos. Feliz Natal, que os anjos acampem ao redor de todos para sempre protege-los, ampara-los nessa longa caminhada da vida, para que o caminho seja repleto de otimismo, alegria e muita emocao.Estamos felizes com o nosso trabalho, pois a cada dia fazemos novos amigos e parceiros; a cada dia aparecem mais pessoas encantadoras e talentosas em nossa trajetoria.Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muitos shows e eventos e o que nos da empresa Jacytan Melo Producoes, desejamos a todos que nos acompanharam e nos ajudaram durante todo o ano de 2014! Que venha 2015.PROGRAME SUA FESTA, DEIXE OS MUSICOS POR NOSSA CONTA Imagem: Reproducao/Internetpor Redacao Revista Consultor JuridicoBLOG DE JACYTAN MELO - As multas e encargos decorrentes do uso nao autorizado de obra artistica sao determinados pela legislacao civil, e nao pelo Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao (Ecad). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justica, o uso sem autorizacao nao gera vinculo contratual entre o autor e o usuario, e por isso o regulamento do Ecad nao se aplica.O julgamento veio em acao movida pela entidade contra o Clube Vidalonga Programa de Condicionamento Fisico. O Ecad alega que o Clube usou musicas publicamente sem que os autores ou detentores dos direitos autorais tivessem autorizado. Em primeira instancia, o clube foi condenado a pagar os direitos, alem de juros moratorios de 6% ao ano ate a vigencia do novo Codigo Civil, e de 12% ao ano depois da vigencia.Ambos entraram com recurso no Tribunal de Justica do Rio de Janeiro o Clube para reclamar da condenacao e o Ecad, para alegar que nao houve prestacao jurisdicional adequada. O Ecad afirmou que o TJ fluminense nao considerou o direito de os autores fixarem o preco pela utilizacao de seus trabalhos, e ainda que o uso nao autorizado esta previsto em seu regulamento. Foi dado provimento parcial ao recurso.O relator do recurso no STJ, ministro Massami Uyeda, porem, entendeu que a sentenca do primeiro grau foi adequadamente fundamentada, e apresentada de forma clara e coerente. Quanto aos valores, o ministro reconheceu que os titulares do direito autoral podem fixar o custo da utilizacao das obras. Mas a Lei 9.610/1998, que trata dos direitos autorais, nao determina expressamente de quanto e esses valores. Cabe, portanto, a legislacao civil, e nao ao regulamento do Ecad, a fixacao das quantias.De acordo com o magistrado, o uso nao autorizado de obras musicais passa ao largo das relacoes contratuais e nao cria vinculos entre autor e usuario. Foi negado, entao, o recurso do Ecad. A decisao foi unanime.As informacoes sao da Assessoria de Imprensa do STJ.PROGRAME SUA FESTA, DEIXE OS MUSICOS POR NOSSA CONTABOM LAZER - SEU FIM DE SEMANA COMECA AQUI