por rede comercial confiavel. Grupos geradores classificados neste regime sao dimensionados para operar com cargas variaveis por um periodo de ate 300 h/ano, respeitando-se os intervalos de manutencao determinados pelos fabricantes. (NBR 14664 - Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicacoes)Standby e uma reserva da fonte de energia principal (concessionaria de energia) e espera-se que o mesmo nao seja utilizado com frequencia, de modo que a classificacao Standby e a mais alta disponivel para o grupo gerador. A classificacao de energia standby e usada em aplicacoes de emergencia onde a energia e fornecida durante a interrupcao da energia normal. Nao ha nenhuma capacidade de sobrecarga sustentada disponivel para esta classificacao. (Equivalente a Energia de Parada por Falta de Combustivel de acordo com as normas ISO3046, AS2789, DIN6271 e BS5514). Esta classificacao e utilizada em instalacoes servidas por uma fonte normal e confiavel de energia, e aplica-se somente a cargas variaveis com um fator de carga media de 80% da classificacao standby durante um tempo maximo de 200 horas de operacao por ano, e um tempo maximo de 25 horas por ano a 100% de sua classificacao standby. A classificacao de energia Prime deve ser usada em instalacoes onde a operacao excede 200 horas por ano com carga variavel ou 25 horas por ano a 100% da classificacao. A classificacao standby e utilizada somente para aplicacoes de emergencia e standby onde o grupo gerador serve como reserva da fonte normal de energia. Com esta classificacao, nao e permitida nenhuma operacao sustentada em paralelo com a fonte normal de energia. Para aplicacoes que requerem operacao sustentada em paralelo com a fonte normal, devem ser utilizadas as classificacoes de energia prime ou de carga basica. Sao utilizados para o suprimento de energia eletrica, em caso de falha no fornecimento da concessionaria. Como esta falha pode persistir por algumas horas, este gerador deve estar apto a atender as necessidades da instalacao, pelo tempo que for necessario. Este tipo de gerador e normalmente utilizado em hospitais, shopping Center, teatros, refinarias, sistemas de telecomunicacoes, construcoes militares, aeroportos, centro de processamento de dados etc. Os sistemas de emergencia geralmente sao instalados conforme as necessidades de seguranca publica e por imposicao legal. Normalmente eles destinam-se ao fornecimento de energia e iluminacao em curtos periodos com tres propositos: permitir a evacuacao segura de edificios, suporte a vida e a equipamentos criticos para pessoas que requerem cuidados especiais, ou para sistemas de comunicacoes criticas e locais usados para seguranca publica. Os requisitos de normas normalmente especificam o equipamento de carga minima a ser servido. Os requisitos basicos para um grupo gerador de emergencia sao:- partida segura- transferencia de carga o mais rapido possivel- baixo custo de manutencao.Alem da potencia requerida o custo de um grupo gerador de emergencia depende principalmente do intervalo de tempo que deve transcorrer entre a falta de energia eletrica e a transferencia de carga ao grupo gerador. A instalacao mais simples deste tipo de gerador e atraves de acionamento manual. Neste caso dependendo da distancia e da presenca do pessoal de operacao, pode transcorrer varios minutos entre a