eletrica industrial. Ja nas instalacoes do SEP(setor eletrico), essas intervencoes sao praticadas sistematicamente comequipamentos energizados pelas razoes ja exposta.Na proxima edicao, o tema continuara a ser abordado nesta coluna.Fonte:Revista O Setor Eletrico Ano 6 Edicao 71Dezembro de 2011====================================================================================================================================================================================================================================Desenergizacao das Instalacoes Eletricas PAINEL NR-10 - DESENERGIZACAO DAS INSTALACOES A desenergizacao e considerada uma medida de protecao coletiva prioritaria pela NR-10, conforme consta no item 10.2.8.2, pois permite controlar o risco eletrico, de forma a garantir a seguranca e a saude do trabalhador. Alias, e uma pratica internacional, pois um servico que pode ser realizado com a instalacao desenergizada nao deve ser feito de outra forma. A desenergizacao nao e o simples desligamento, mas sim a supressao da energia eletrica da instalacao, Por isso, frequentemente, o trabalho em instalacoes desenergizadas e chamado de "trabalho sem tensao". A propria NR-10 distingue a diferenca entre a instalacao desenergizada e a desligada no item 10.5.4, quando determina que os servicos executados em instalacoes eletricas desligadas, mas com possibilidade de energizacao, por qualquer meio ou razao, devem vender ao item 10.6 - ou seja, uma instalacao sem possibilidade de energizacao por qualquer meio ou razao. E o que e uma instalacao energizada? A resposta esta no item 10.6.1 da NR-10, que a define como instalacao eletrica com tensao igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua. Deve-se observar que a tensao pode "aparecer" na instalacao por diversas razoes. Esse conceito e importante e sera util na definicao do aterramento temporario. A desenergizacao e um procedimento estabelecido na NR-10, utilizado para garantir que a instalacao nao sera reenergizada por qualquer meio ou razao. A instalacao desenergizada apresenta nivel de seguranca muito superior ao da desligada, e impede principalmente a energizacao acidental, que pode ser causada por: erros na manobra; fechamento de chave seccionadora; contato acidental com outros circuitos energizados, situados ao longo do circuito; tensoes induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede; fontes de alimentacao de terceiros (geradores); linhas de distribuicao para operacoes de manutencao e instalacao e colocacao de transformadores; torres e cabos de transmissao nas operacoes de construcao de linhas de transmissao; linhas de transmissao nas operacoes de substituicao de torres; ou manutencao de componentes da linha O procedimento adotado oficialmente no Brasil, atraves do item 10.5.1 da NR-10, estabelece que somente sejam consideradas desenergizadas as instalacoes eletricas liberadas para trabalho, mediante procedimentos apropriados, de acordo com a seguinte sequencia: seccionamento; impedimento de reenergizacao; constatacao da ausencia de tensao; instalacao de aterramento temporario com equipotencializacao dos condutores dos circuitos; protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); e instalacao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao. Com isso, a NR-10 define todos os passos que devem ser adotados para que uma instalacao seja considerada desenergizada. Alem disso, reconhece no item 10.5.3 que podem existir razoes, em funcao das peculiaridades de cada situacao, para que as medidas constantes nas alineas apresentadas sejam alteradas, substituidas, ampliadas ou eliminadas. Neste caso devem ser desenvolvidos procedimentos especificos que garantam a manutencao do mesmo nivel de seguranca originalmente preconizado -