ser mantido ate a autorizacao para reenergizacao, devendo ser reenergizada respeitando a sequencia de procedimentos abaixo:a) retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos;b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores nao envolvidos no processo de reenergizacao;c) remocao do aterramento temporario, da equipotencializacao e das protecoes adicionais;d) remocao da sinalizacao de impedimento de reenergizacao;e) destravamento, se houver, e religacao dos dispositivos de seccionamento.10.5.3 As medidas constantes das alineas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituidas, ampliadas ou eliminadas, em funcao das peculiaridades de cada situacao, por profissional legalmente habilitado,autorizado e mediante justificativa tecnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nivel de seguranca originalmente preconizado.10.5.4 Os servicos a serem executados em instalacoes eletricas desligadas, mas com possibilidade de energizacao, por qualquer meio ou razao, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6.10.6 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS ENERGIZADAS10.6.1 As intervencoes em instalacoes eletricas com tensao igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ousuperior a 120 Volts em corrente continua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao queestabelece o item 10.8 desta Norma.10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de seguranca para trabalhos cominstalacoes eletricas energizadas, com curriculo minimo, carga horaria e demais determinacoes estabelecidas no Anexo II desta NR.10.6.1.2 As operacoes elementares como ligar e desligar circuitos eletricos, realizadas em baixa tensao, commateriais e equipamentos eletricos em perfeito estado de conservacao, adequados para operacao, podem ser realizadas por qualquer pessoa nao advertida.10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentosespecificos respeitando as distancias previstas no Anexo I.10.6.3 Os servicos em instalacoes energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminencia de ocorrencia que possa colocar os trabalhadores em perigo.10.6.4 Sempre que inovacoes tecnologicas forem implementadas ou para a entrada em operacoes de novas instalacoes ou equipamentos eletricos devem ser previamente elaboradas analises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho.10.6.5 O responsavel pela execucao do servico deve suspender as atividades quando verificar situacao ou condicao de risco nao prevista, cuja eliminacao ou neutralizacao imediata nao seja possivel.10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSAO (AT)10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalacoes eletricas energizadas com alta tensao, que exercam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR.10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de seguranca, especifico em seguranca no Sistema Eletrico de Potencia (SEP) e em suas proximidades, com curriculo minimo, carga horaria e demais determinacoes estabelecidas no Anexo II desta NR.10.7.3 Os servicos em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Eletrico 5 de Potencia SEP, nao podem ser realizados individualmente.10.7.4 Todo trabalho em instalacoes eletricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de servico especifica para data e local, assinada por superior responsavel pela area.10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsaveis pela