Curiosidades sobre Seguranca Contra Incendio em condominios e edificacoes comerciais.A NR 23 orienta sobre a protecao contra incendios e diz que:Item 23.1.1:Todas as empresas deverao possuir:a) Protecao contra incendio;b) Saidas suficientes para a rapida retirada do pessoal, em caso de incendio;c) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu inicio;d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.Item 23.3.6:Nenhuma porta de entrada, ou saida, ou de emergencia de um estabelecimento ou local de trabalho, devera ser fechada a chave, aferrolhada ou presa.Durante as horas, poderao ser fechadas com dispositivos de seguranca, que permitam a qualquer pessoa abri-las facilmenteA norma fala sobre empresas, entretando, e importante que seja criado um grupo dentro da edificacao condominial capaz de realizar as primeiras atitudes nas emergencias, pois a incidencia de pessoas idosas e criancas no condominio pode ser grande o que colabora para aumentar a dificuldade de evacuacao do recinto. Por isso, funcionarios, sindico e moradores voluntarios, devem ser orientados e treinados a utilizar os dispositivos de seguranca instalados e acionar corretamente o Corpo de Bombeiros.Sabe-se que este tipo de treinamento nao e recorrente, porem com um aumento na concientizacao das administradoras, sindicos e ate mesmo dos condominos, muitas edificacoes ja comecam a se preocupar em realizar, anualmente, um treinamento teorico e pratico de combate a incendio e primeiros socorros com funcionarios e moradores das edificacoes residenciais privativas multifamiliares.Sobre a manutencao dos extintores de incendio:Segundo o INMETRO:Os prazos para recarga de extintores sao determinados pela Norma Brasileira - NBR 12962, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.EXTINTOR COM CARGAS DE AGUA OU PO QUIMICO - Devem ser inspecionados anualmente, esta inspecao e que determinara o nivel de manutencao que o extintor devera passar.EXTINTOR COM CO2 - Dioxido de Carbono - Deve ser inspecionado a cada 6 meses para verificar a perda da carga. Se a perda da carga for superior a 10% o extintor devera ser recarregado.ENSAIO HIDROSTATICO (reteste) feito nos cilindros de extintores - Deve ser realizado a cada 5 (cinco) anos ou em menor intervalo se o mesmo sofrer impacto mecanico ou tecnico de grande intensidade.FONTE: http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/faqs.aspSegundo a NBR 15219:O Plano de emergencia deve ser elaborado para toda e qualquer planta, com excecao das edificacoes residenciais unifamiliares, por profissional habilitado e levando em consideracao aspectos como a localizacao, tipo de construcao, ocupacao, populacao, pessoas portadororas de necessidades especiais, entre outros.E importante fornecer uma copia do Plano de Emergencias para o quartel do Corpo de Bombeiros responsavel por aquela area de atuacao. Nao basta apenas elaborar um Plano, este deve ser divulgado amplamente para a populacao da edificacao , sendo os funcionarios da mesma treinados a aplica-lo e orientar os demais sobre os procedimentos em casos de emergencia. Podem ser usados tambem para os visitantes: videos, panfletos, cartazes e palestras como forma de disseminacao destas informacoes.Para a prevencao de incendio e importante que os moradores, funcionarios e visitantes mantenham-se sempre informados sobre os riscos de cada edificacao, a localizacao dos dispositivos preventivos moveis (extintores) e fixos (caixas de incendio) mais comuns e, principalmente saibam a maneira correta de utiliza-los.Fonte;http://asegurancadotrabalhador.blogspot.com.br/ Curso Tecnico - Tecnico em Seguranca