o tipo de zoneamento Zona 0, Zona 1 e Zona 2, referente a produtos inflamaveis, ou Zona 20, Zona 21 e Zona 22, referentes a poeiras combustiveisApenas com a classificacao de areas e com a inspecao em maos, e possivel iniciar o processo de adequacao das nao conformidades nas instalacoes em areas classificadas.Em primeiro lugar, para se fazer um bom trabalho de adequacao, e necessario especificar os equipamentos com tipos e niveis de protecoes especificas para se trabalhar em area classificada. Ha muitos tipos de protecao de equipamentos eletricos e eletronicos Ex certificados para determinado tipo de zona: Ex-d, a prova de explosao; Ex-e, seguranca aumentada; Ex-p, pressurizado; Ex-i, seguranca intrinseca; Ex-n, nao acendivel; Ex-o, imerso em oleo; Ex-m, encapsulado, Ex-q, imerso em areia. Por isso, e necessaria a especificacao correta do equipamento para a area a ser instalada, assim como os niveis de protecao Ga, Gb, Gc, Da, Db e Dc.Com a classificacao de areas, e possivel conhecer o grupo de gases e a temperatura de autoignicao, itens importantes para se especificar os equipamentos adequados, os quais possuem certificacao compulsoria. Alem disso, no laudo de inspecao das instalacoes, obtemos as nao conformidades quanto as areas classificadas, ou seja, os itens referentes a falta de equipamento adequado, equipamentos Ex inadequados ao tipo de zoneamento, classe de temperatura impropria e instalacao inadequada.As correcoes sao iniciadas com a aquisicao de equipamento correto e certificado e tambem com a execucao de uma instalacao adequada. Existem muitos casos em que a empresa adquire o equipamento correto, porem, nota-se sua instalacao inadequada, colocando a area em condicoes inseguras e em desacordo com as normas.Um relatorio de nao conformidades traz detalhes sobre as irregularidades, assim como respectivas solucoes para tais problemas. Entre os mais comuns estao:- Falta de selagem de motores, paineis, luminarias;- Selagem na distancia errada, exigida pela norma;- Tipo de massa e selagem inadequadas;- Equipamento inadequado a classificacao de areas, na especificacao dos tipos de zonas, grupo de gases, temperatura de autoignicao; sejam eles paineis, instrumentos, motores, etc., que poderao ser realocados ou substituidos;- Falta de parafusos nos paineis e em caixas de ligacao de motores;- Pintura e silicone no intersticio das caixas;- Prensa-cabos inadequados ao involucro;- Falta de unidade seladora de fronteira entre as zonas 1 e 2, bem como zona 2 e area nao classificada.- Circuito intrinseco inadequado.Com base nas informacoes disponibilizadas pelo relatorio, e iniciada a regularizacao da instalacao, especificando, primeiro, os equipamentos a serem substituidos de acordo com os tipos de zoneamento 0, 1 e 2 (gases) e 20, 21 e 22 (poeiras combustiveis), segundo a classificacao. Deve-se tomar cuidado com a especificacao, pois nao basta somente indicar, como luminaria a prova de explosao com lampada mista 160 W. Isto nao e suficiente, pois pode se achar que esta comprando o equipamento correto, mas nao ha informacoes corretas sobre a area que consta no trabalho de classificacao de areas. Deve-se atentar as normas dos diversos tipos de protecao Ex, conforme as normas especificas (tabela a seguir), e ao certificado de conformidade obrigatorio.Um bom trabalho de adequacao das instalacoes eletricas em areas classificadas