PROFInet e feita utilizando implementacoes proxies o que garante que o espectro todo de produtos PROFIBUS podem ser implementados sem mudancas, garantindo ao usuario a protecao maxima aos seus investimentos.Alem disso a tecnologia Proxy permite a integracao com outros fieldbuses. Figura 9 - Criacao e interconexao de componentes. Figura 10 - Estrutura de dispositivo PROFInet Figura 11 - Modelo de migracao PROFInet O PROFInet tem tres modelos distintos de operacao, sendo dois deles para tempo real. Veja figura 12.O primeiro modelo e baseado na arquitetura TCP/IP pura, utilizando Ethernet na camada 1 e 2, o IP na camada 3 e o TCP ou UDP na camada 4. Essa arquitetura e chamada de Non-real time (Non-RT), pois seu tempo de processamento se aproxima dos 100 ms. A grande aplicacao nesse tipo de comunicacao e de configuracao da rede ou na comunicacao com os Proxis, utilizando o PROFInet CBA. Os Proxis sao conversores de protocolos (por exemplo, de PROFInet para PROFIBUS-DP ou de PROFInet para HART, FF, etc), conforme mostrado na figura 13. Figura 12 -PROFInet tem tres modelos distintos de operacao Figura 13 - Proxy PROFInet/PROFIBUS-DP e PROFInet/HART, PROFInet/FF O segundo modelo baseia-se no chamado Soft Real Time (SRT) e caracteriza-se por ser um canal direto entre a camada da Ethernet e a aplicacao. Com a eliminacao de varios niveis de protocolo, ha uma reducao no comprimento dos telegramas transmitidos, requerendo menos tempo de transmissao de dados na rede. Neste caso, pode-se utilizar os dois tipos de PROFInet IO e CBA.O terceiro modelo baseia-se no conceito de Isochronous Real Time (IRT), para aplicacoes em que o tempo de resposta e critico e deve ser menor do que 1ms. Um exemplo tipico de aplicacao neste caso e o controle de movimento de robos, onde o tempo de atualizacao de dados deve ser curto. Utiliza-se apenas o PROFInet IO para esse caso.Figura 14 - PROFInet CBA e IO provendo maxima flexibilidade as aplicacoes O PROFInet foi desenvolvido em seu modelamento de forma a proporcionar o acesso as informacoes de dados via servicos padroes de WEB.Figura 15 - O acesso as informacoes de dados do PROFInet e possivel via servicos padroes de WEB. Alem disso, a tecnologia do PROFInet permite facil integracao com sistema MES (Manufacturing Execution Systems). Figura 16 - PROFInet e o MES Foundation Fieldbus Este e um protocolo de comunicacao digital bidirecional que permite a interligacao em rede de varios equipamentos diretamente no campo, realizando funcoes de controle e monitoracao de processos e estacoes (IHMs) atraves de softwares supervisorios. Esta baseado no padrao ISO/OSI, onde se tem as seguintes camadas: Physical Layer, Communication Stack e User Application, onde podemos citar o gerenciamento de forma abrangente com a aplicacao envolvendo o Fieldbus Access Sublayer(FAS), o Fieldbus Message Specification(FMS) e o modelo de Function Blocks mais Device Descriptions. Figura 17 - Estrutura de camadas do Foundation Fieldbus O Physical layer (Meio Fisico) e definido segundo padroes internacionais (IEC, ISA). Ele recebe mensagens da camada de comunicacao (Communication Stack) e as converte em sinais fisicos no meio de transmissao fieldbus e vice-versa, incluindo e removendo preambulos,