de produtos quimicos mais seguros para a agricultura;Cooperacao com as entidades de protecao ambiental.IV TRATAMENTO DE AGUA DE ABASTECIMENTOO tratamento de agua tem por finalidade melhorar a qualidade da agua de abastecimento ao publico, tendo os seguintes objetivos:Higiene: Remocao de bacterias, elementos nocivos (toxicos), compostos organicos, protozoarios, etc.Estetica: Remocao da cor, turbidez, odor e sabor.Economia: Reducao da corrosividade.A regiao metropolitana de Sao Paulo, possui sete grandes sistemas de tratamento de agua, sao elas: Cantareira, Guarapiranga, Alto e Baixo Cotia, Alto do Tiete, Rio Claro e Rio Grande. O maior deles e o da Cantareira, que e responsavel por 33 mil litros de agua por segundo. A agua que e produzida nos sete sistemas chega aos consumidores atraves de 1200 quilometros de grandes tubulacoes ou adutoras, reservatorios e 23 mil quilometros de redes de distribuicao.A Estacao de Tratamento de Agua - ETA, e instalada quando a agua bruta utilizada pela populacao, esta impropria para o consumo.Geralmente esse sistema e instalado proximo de um manancial, que pode ser um rio ou represa, muitas vezes necessitando de uma Estacao Elevatoria para bombear a agua ate a entrada da Estacao de Tratamento de Abastecimento.Na entrada do sistema ha um gradeamento que tem por finalidade deter os materiais flutuantes de maiores dimensoes, evitando assim o desgaste e destruicao dos esquipamentos.A Estacao de Tratamento e composta das seguintes fases:1) Coagulacao e FloculacaoEssa etapa tem o objetivo de transformar as impurezas que se concentram em suspensao (particulas finas, bacterias, etc), materiais colidais (cor, ferro, manganes oxidado, etc) e alguns materiais dissolvidos em particulas gelatinosas (flocos). No processo de coagulacao, e utilizado o coagulante quimico sulfato de aluminio, que, apos determinacao em laboratorio da dosagem otima, e adicionada a agua bruta em zona de grande turbulencia. Apos essa mistura, a agua escoa para o floculador (zona de mistura lenta) para uma boa constituicao e agregacao das impurezas.A agua floculada passa, atraves de canais, para a fase seguinte que e a decantacao.2) DecantacaoA agua floculada escoa por gravidade para o decantador onde ocorre a separacao das fases liquidas (agua) e solida (flocos), em virtude da velocidade da agua ser bem moderada nesta etapa.A qualidade da agua decantada e excelente em relacao a agua bruta, mas nao e suficiente para distribui-la a populacao. Assim e necessario que haja a eliminacao das particulas finas ainda existente na terceira etapa do tratamento, que e a filtracao.3) FiltracaoNessa etapa, a agua passa nos filtros atraves de leitos de areia, com granulometrica variando entre 0,50 a 0,65 mm, sustentada por camadas de seixos (cascalhos, pedras de diversos tamanhos), sob as quais existe um sistema de drenos.A agua, apos a filtracao, encontra-se tratada no ponto de vista fisico quimico sendo, entao, necessario realizar-se a desinfeccao.4) FluoretacaoApos a filtracao, e realizado esse processo, que atraves da adicao de acido fluossilicio, que tem como objetivo prevenir o aparecimento da carie dentaria, na areas mais carentes.5) Desenfeccao por CloracaoA desinfeccao e realizada atraves da dosagem de cloro gasoso. Para que esse processo ocorra adequadamente, e preciso que a agua apresente um pH acido, o que provavelmente e atingido com a