thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
e a edificacao deve ter pessoas para operar o sistema de forma eficiente no combate ao fogo e comandar a saida com seguranca da edificacao, isto e, ter uma brigada de incendio.Por fim, a tendencia moderna nao so no Brasil mas no mundo todo e considerar para fins de seguranca contra incendio, a preocupacao inicial do principio de incendio, como forma de limitar seu crescimento e descontrole, favorecendo e extincao inicial e facil de um sinistro e permitindo no caso de necessidade uma rapida evacuacao das nossas edificacoes (SEITO et al, 2008), preservando a saude fisica e mental de nossos ocupantes prediais e salvaguardando nossos patrimonios e bens.4 DISCUSSAO DOS RESULTADOSO predio anteriormente classificado como de classe de risco E-4 (escola) da tabela 1 do decreto 357 do estado do Para, apresenta agora classe de risco D-1 (reparticao publica e escritorio) com carga de incendio de 700 Mj/m2 conforme IT-14 de Sao Paulo e classificacao de risco medio quanto a tabela 3 do mesmo decreto 357 do estado do Para.Sendo obrigatorio pela tabela 4 do decreto 357 estadual que o predio com area total de 720m2 e 9 m de altura total, apresente como itens de seguranca: iluminacao de emergencia, saidas de emergencia, sinalizacao de emergencia e extintores. 4.1 EXTINTORESTodos os andares do predio apresentam estes equipamentos em funcionamento com seus respectivos simbolos de identificacao, entretanto foram encontradas situacoes em que o tipo de extintor nao e aconselhavel para a classe de incendio mais provavel nas areas que se supoem protegidas.Outro fator que chama atencao e a variedade de extintores instalados, sendo encontrados extintores tipo ABC, po quimico BC ou CO2 sem que os funcionarios saibam em que situacao utilizar cada um deles por falta de treinamento, nao ha informacao se os extintores passam pela manutencao, havendo o risco de utilizar extintor que nao apagara o principio de incendio ou que danificara o equipamento vitima do sinistro. Dando aos usuarios uma falsa sensacao de seguranca.A maioria das salas possui arquivos em papel e computadores para atendimento do publico, apresentando classe de risco A e C como as mais provaveis. Entretanto a maioria delas e atendida apenas por extintor de po quimico para combater o principio de incendio conforme a Imagem 1, o que e desaconselhavel devido a probabilidade de destruicao da memoria dos computadores como consequencia do alto poder corrosivo da substancia quimica Bicarbonato de Sodio (NaHCo3) do extintor, alem de nao apagar principio de incendio classe A, visto que para este o combate e feito por resfriamento e nao abafamento. IMAGEM 1. Extintor po quimico Fonte: Acervo do autorNessas condicoes o predio esta em desacordo com as condicoes especifica da NBR 12693 item 5.1 que determina os cuidados com a classe de risco, natureza do fogo e agente extintor.Existem salas que estao sem o apoio de qualquer extintor, como a sala de materiais (almoxarifado), onde e possivel incendio classe A, B e C. O que coloca o predio atualmente em desacordo com o artigo 2 item III do decreto 357/2007 do estado do Para.Ha situacoes onde extintores tipos CO2 trabalham sem
parceria com extintores de agua ou espuma mecanica para os riscos de incendio classes C e A respectivamente existentes no predio, alem de estarem localizados em corredores estreitos, como o de acesso ao auditorio. Conforme Imagem 2. IMAGEM 2. Extintor de CO2Fonte: Acervo do autorHa extintores obstruidos por mesas e cadeiras tornando impossivel sua rapida utilizacao em situacao de emergencia. Tornando sua busca insegura no caso de uma intervencao rapida, conforme Imagem 3. IMAGEM 3. Extintor obstruido Fonte: Acervo do autor4.2 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIANao existe em nenhum andar do predio e nos corredores ou junto as portas, placas indicativas da direcao da saida a se tomar no caso de uma emergencia, placas indicativas dos andares nao permitindo que o usuario se oriente no predio ou luminarias de emergencia para o caso de um incendio ou situacao adversa provocar o corte de energia no predio. Conforme Imagem 4. IMAGEM 4. Corredor nao sinalizado Fonte: Acervo do autorNas escadas nao existe iluminacao de emergencia nem sinalizacao auxiliar proximo aos degraus, tornando seu acesso perigoso e fonte de stress. Conforme Imagem 5. IMAGEM 5. Escada nao sinalizadaFonte: Acervo do autorNestas condicoes o predio apresenta mais uma inseguranca, visto que o mesmo apresenta corredores estreitos e recebe pouca iluminacao natural nestes corredores, nao permitindo aos funcionarios e usuarios uma rapida acao de saida do predio.No auditorio nao existe sinalizacao luminosa indicativa da saida em caso de panico, apesar de ser um ressinto muito utilizado para reunioes oficiais.4.3 SAIDAS DE EMERGENCIATodo predio deve apresentar requisitos minimos nas rotas de fuga, que permitam aos seus usuarios fazerem uma rapida evacuacao do predio em caso de uma situacao de panico ou de incendio.Pela tabela n 7 da norma NBR 9077, o numero recomendado de escadas e portas de fuga para este predio, considerando a area maxima construida 750 m2 e de apenas uma escada tipo simples e uma saida de fuga, considerando o tipo de ocupacao D e altura do piso de descarga ate o ponto mais alto do ultimo pavimento indicado por L, resultado compativel com a realidade da edificacao.Para a escada e porta de acesso a area de fuga, a norma NBR 9077 recomenda que seja estimada em projeto a quantidade de unidades de passagens pela formula:N=P/COnde, N= Quantidade de unidade de passagem P= populacao C=capacidade de unidade de passagem. Pela norma NBR 9077, tabela n5 a edificacao do grupo D do predio, deve apresentar 7 pessoas por m2 e capacidade de unidade de passagem igual a 60 para escadas e 100 para portas de acesso a area de fuga Para o calculo da escada, considera se a populacao do segundo e terceiro piso fluindo para a saida do primeiro piso:P=4807 P=68,57 que implica em: N=68,5760=1,15 ~ 2 unidades de passagens ou 1,1 m. Como o predio apresenta 1,3 m na largura da escada , o mesmo atende a norma.Para a porta de fuga, considera se toda a area do predio de 720 m2.P= 7207 P=102,86 que implica em N=102,86100= 1,02 ~ 2 unidades de passagens ou 1,1 m. Como o predio apresenta porta de
1,5 m, o mesmo tambem esta dentro da norma neste quesito.Para os degraus da escada, o predio atende a norma NBR 9077, possuindo: Altura h =17 cmA largura b dos degraus possui 29 cm dentro do calculo recomendado pela formula 63 cm (2h+b)64 cm, indicado na NBR 9077. O degrau possui bocel de 1,7cm.O patamar possui 1,17cm respeitando a distancia minima expressa pela formula p=(2h+b)n+b, onde: n representa um numero inteiro igual a 1,2,3.Pela tabela n 6 da mesma norma NBR 9077, o predio atende os requisitos minimos de seguranca quanto a distancia maxima a ser percorrida, visto possuir 27 m na sua maior distancia e a norma exigir no maximo 30 m. O mesmo ocorre com a exigencia da tabela n 8 para sistema de alarme de incendio do predio, nao sendo obrigatoria a apresentacao deste sistema.O corrimao da escada apresenta distancia da parede maior que 40 mm e secao circular com diametro dentro do recomendado, entre 38 mm e 65 mm. Conforme Imagem 6. IMAGEM 6. Corrimao Fonte: Acervo do autorEntretanto observa-se que a unica saida de fuga e constantemente obstruida por armarios, cadeiras e motos estacionadas no corredor de acesso a via publica, fato devido ao pouco espaco nas salas para acondicionar os mesmos materiais e falta de estacionamento para as motos. Conforme Imagem 7.Nestas condicoes os usuarios do predio podem ficar suscetiveis ao stress e desconforto emocional em funcao de nao poderem sair rapidamente do predio caso o sinistro bloqueie a unica e limitada saida viavel da edificacao. O que contraria o artigo 2 item I do decreto 357/2007 do estado do Para. FIGURA 7. Saida de emergencia Fonte: Acervo do autor5 PROPOSTAS DE ADEQUACAO5.1 EXTINTORES O predio por ser um orgao publico, necessita estar preparado para receber os seus clientes e funcionarios, oferecendo nao so conforto mais tambem a devida seguranca a suas vidas, com projetos de seguranca contra incendio e panico que estejam adequados a finalidade do predio, as limitacoes de seus ocupantes, ao uso a que o predio se destina e aos valores guardados em seus arquivos.Pelo decreto 357/2007 tabela 4, do estado do Para, o predio nao e obrigado a possuir hidrante, mais um bom projeto de extintores para atender um apreciavel nivel de seguranca. Neste caso e aconselhavel adotar um projeto que atenda as duas classes de risco mais provavel, classe A para arquivos e moveis e classe C para equipamentos eletricos e computadores.Como um extintor de capacidade extintora de 1a atende 135m2 de area para risco medio, temos que: , portanto no minimo 2 A de capacidade extintora atende a norma e pela area maxima a ser protegida por extintor temos: , ou seja, apenas um extintor atende o predio.Pela NBR 12693 tabelas 5, como o predio possui apenas 240m2, obtemos o mesmo resultado. Um extintor com 2 A de capacidade extintora pode atender uma area maxima de 270m2, nos dando o mesmo numero de extintores. Por esta tabela um extintor seria o suficiente para proteger o andar inteiro, entretanto ha a necessidade de respeitar a distancia maxima de 20 m a
ser percorrida para combate ao principio de incendio.Essa medicao realizou-se considerando a existencia de moveis no meio do percurso e que precisao ser contornados por ocasiao de um principio de incendio ate atingir o maximo de 20 m, como garantia da maxima protecao.Todos os extintores devem ser do tipo portatil, locados a 0,2 m do piso acabado, por conveniencia das caracteristicas da populacao do edificio, visto que na maioria e formada por mulheres e algumas com idade em torno de 50 anos, sendo mais pratico para elas retirar o extintor de uma altura de 0,2 m e nao 1,6 m. Os extintores devem ser de preferencia colocados em areas que possam ser facilmente vistos, e protegidos da possibilidade de terem seus acesos obstruidos por objetos ou pelo proprio fogo. Permitindo que todos os usuarios estejam familiarizados com a sua localizacao.Todos os extintores sinalizados com simbolos retangulares com area de 12,6mm x 25,2mm; fundo vermelho e pictograma fotoluminescente em obediencia ao codigo 23 da NBR 13434-1.As figuras 1, 2 e 3 do apendice, mostram um projeto de adequacao de acordo com a norma NBR 12693, para o predio analisado.A adequacao mostra que os extintores de agua e CO2 sao o suficiente para atender o predio em cada andar pelo fato deste conjunto atender as classes de incendio mais provavel, eliminando a variacao de tipos diferentes de extintores atualmente existentes e mal localizados.No segundo piso somente a sala de DRH precisa de extintores proprios, por conta de um balcao de atendimento que prejudicaria a busca do extintor localizado no corredor por ocasiao de um principio de incendio.No terceiro piso, o auditorio que estava sem protecao, passou a ter os extintores de agua e CO2, enquanto o corredor estreito que possuia um extintor de CO2 ficou livre por nao ser este local uma area de risco iminente quanto ao principio de incendio.5.2 ILUMINACOES DE EMERGENCIAO predio pode receber em cada andar um numero de luminarias consideradas suficientes para atender os requisitos de seguranca por ocasiao de uma saida rapida e eficiente da edificacao, respeitando a NBR 10898/99. Essas luminarias sao blocos autonomos com 3 lux nos corredores e 5 lux nos desniveis das escadas, localizadas junto ao teto a 3 m de altura e distancia entre elas de no maximo 12 m, conforme exigencia da norma NBR 10898/99 item 5.1.1.2.Esses cuidados devem ser tomados devido a possibilidade de panico entre as pessoas que durante uma situacao de incendio acabam com limitacoes de visao devido ao corte de energia eletrica ou a fumaca nos ambientes, alem das palpitacoes provocadas por lacrimejamento e, sobretudo por causa da presenca do gas carbonico, conforme cita Seito et al (2008, p.48). Sendo as luminarias uma fonte excelente para compensar a visao e permitir uma fuga razoavelmente controlada e segura. A locacao das luminarias esta indicada nas figuras 1,2 e 3 do apendice.5.3 SINALIZACOES DE EMERGENCIA E ROTAS DE FUGAO predio por nao ter espaco pelas laterais ou pela parte dos fundos que possa ser aproveitado para a construcao de rotas de fuga e obrigado a oferecer apenas a porta voltada
para a via publica como unica rota de fuga viavel para seus ocupantes e clientes no caso de uma situacao de emergencia. Ocorrendo no predio a possibilidade de acidentes devido a lentidao com que o predio devera ser evacuado por esta unica saida obstruida por objetos e arquivos.Como forma de evitar o panico e ajudar a evacuacao rapida do edificio tanto por parte de seus funcionarios quanto por seus frequentadores que nao estao familiarizados com o predio, deve ser a sinalizacao recomendada pela norma brasileira NBR 13434 realizada em todos os andares do predio.Essa sinalizacao visa permitir que o predio esteja evacuado antes que o incendio atinja um ponto critico para seus ocupantes. Neste quesito e esclarecedor a opiniao do autor Seito et al (2008, p.94) onde podemos ler As condicoes criticas durante um incendio em uma edificacao ocorrem quando a temperatura excede a 750C, e/ou o nivel de oxigenio cai abaixo de 10% e/ou as concentracoes de monoxido de carbono ultrapassam 5000 ppmPara evitar essa situacao critica, a norma sugere placas que indicam o sentido das rotas de fuga e acoes necessarias para seu acesso, instaladas de forma que de qualquer lugar, qualquer pessoa possa ver a placa seguinte.Apresentando formato quadrado ou retangular, na cor verde e fotoluminescente, conforme o quadro 5.3 da norma NBR 13434.Para o predio em questao, o segundo piso podera ficar como indicado da Imagem 8. Onde sera instalada uma placa na parede logo em frente a escada de acesso do terceiro piso, localizada a 1,8 m do piso acabado e uma placa dupla face indicando o acesso para o primeiro piso, localizado a 2,8m do piso acabado. IMAGEM 8. Corredor 20 piso sinalizado Fonte: Acervo do autorNo terceiro piso, onde trabalha o secretario e seus auxiliares, sao necessarios uma placa sobre a porta, indicativa do acesso a rota de fuga aos usuarios. Neste recinto, devido a importancia do ambiente e recomendavel tambem uma placa de proibicao. Conforme Imagem 9. IMAGEM 9. Acesso ao secretario Fonte: Acervo do autorNeste piso, tambem e necessario que no corredor que permite o acesso ao auditorio, seja colocada uma placa de orientacao de dupla face na altura de 2,8m do piso acabado, junto a escada, conforme Imagem 10. IMAGEM 10. Corredor do auditorioFonte: Acervo do autorNo primeiro piso, a necessidade principal esta no corredor do fundo do predio que da acesso aos banheiros masculino e feminino. Neste corredor nao e possivel um observador ter visao direta a porta da rua, necessitando da intervencao de uma placa indicativa do caminha a ser seguido em caso de emergencia, mostrado na Imagem 11. IMAGEM 11. 10 Corredor acesso aos WC. Fonte: Acervo do autorNas escadas devem ser colocadas placas indicativas dos andares a 1,8m do piso acabado para que os usuarios do predio possam saber quantos andares precisaram descer para sair do predio, conforme indicado na Imagem 12. IMAGEM 12. Escada sinalizada Fonte: Acervo do autorAlem da sinalizacao indicada, o predio necessita de sinalizacao auxiliar visando dar indicacao continuada da rota de saida, do sistema de combate a incendio e de alerta, colocadas nos
corredores, nos vaos das escadas, junto aos extintores e proximos a caixas de energia eletrica.A indicacao auxiliar para corredor e escada mais indicada segue o recomendado pela norma NBR 13434, com espacamento entre elas de 3m na linha horizontal medidas a partir das extremidades internamente consideradas e localizadas a 0,3 m do piso acabado, e nas dimensoes de 200 mm por 70 mm, colocadas alternadamente a parede esquerda e direita ate o acesso de saida.A sinalizacao de perigo deve ser utilizado nos tres andares, nos locais onde existe risco de choque eletrico devido a existencia de caixa de forca. Esta sinalizacao e na cor amarela com borda preta, no formato triangular e a 1,8 m do piso acabado, conforme determina a tabela 5.2 codigo 9 da norma NBR 13434. Todos os extintores deveram ser sinalizados a uma altura de 1,8 m do piso acabado imediatamente acima do extintor, em formato retangular e material na cor vermelha fotoluminescente e indicando a natureza do extintor para facilitar a sua correta utilizacao.O auditorio por estar sujeito a receber pouca iluminacao natural e em situacao normal apresentar suas luminarias artificiais apagadas, apresenta poucas condicoes de receber placas fotoluminescentes em seu interior.Neste caso o recomendavel e utilizar uma luminaria de balizamento, sem prejudicar as placas fotoluminescentes onde estas podem ser utilizadas. Para o auditorio esta deve ser localizada imediatamente acima da porta de entrada e saida.5.4 INVESTIMENTO DA IMPLANTACAOA implantacao nao deve ser considerada como um custo, mas como um investimento a seguranca dos usuarios e clientes do predio. Devendo ser um dos primeiro itens a ser considerado por ocasiao de uma reforma ou mudanca de predio.Um ponto a ser considerado e a conscientizacao de que um predio que atende o minimo recomendado, e melhor que um predio que dispoem de um sistema exagerado de combate a incendio, mas que nao tem manutencao ou so funciona na teoria. Na edificacao em questao, o projeto visa mostrar uma forma de adequacao basica de combate a incendio e panico determinado pelo decreto estadual 357/07 do estado do Para, que exige requisitos minimos a ser seguido para garantir a seguranca.Obviamente outros projetos para o predio podem ser idealizados e implantados, sendo cada projetista capaz de criar diversas solucoes, o objetivo deste trabalho e trazer uma proposta viavel do ponto de vista financeiro e de facil aplicacao onde todos possam participar para o sucesso da proposta apresentada.Em cada andar e necessario que nenhum item fique de fora, caso contrario, a segurancas contra incendio e panico fica comprometida. A tabela 1 mostra a listagem da quantidade de cada componente por andar do predio.Tabela 1- Quantidade de material.Equipamento 1 Piso 2 Piso 3 Piso TotalExtintor de agua 2 3 2 7Extintor CO2 2 3 2 7Luminaria de emergencia 5 4 5 14Luminaria de balizamento - - 1 1Placa indicativa de escada de emergencia - 1 1 2Placa indicativa de saida de emergencia 3 4 1 8Placa Indicativa de andar - 1 1 2Sinalizacao auxiliar de rota de fuga 15 15 8 38Sinalizacao de alerta de choque 1 1 1 3Sinalizacao de proibicao 1
contido. Diario do Para, Belem, 1 agosto, 2010. Disponivel em: < http://www.diario do para.diarioonline.com.br/n-102995.html>. Acesso em: 10 set. 2010. SEITO, Alexandre Itiu. et al. A seguranca contra incendio no Brasil. Sao Paulo: Projeto editora, 2008. 496p. APENDICES: Planta baixa do ProjetoPrimeiro piso Segundo piso Terceiro piso
troca. Essa era a moeda-corrente naepoca. Os comerciantes se preocupavam com a circulacao de ouro esua forma de avaliacao. Esse era um processo demorado: pesar o metal, avaliarseu teor e sua densidade. Logo, para facilitar o sistema, surgiram os bilhetesde banco na Italia e em outros paises entre os seculos 12 e 15. Quemdepositasse o ouro no banco recebia um comprovante. Esse recibo passou a servircomo dinheiro, como conhecemos hoje. No mundo oriental o papel-moeda jacirculava antes dos bilhetes de banco se espalharem pela Europa. O navegador MarcoPolo registrou, em uma viagem para a China, no seculo 13, que naquelas terrasexistia uma forma monetaria em papel incompreensivel aos europeus. No ocidente, os bilhetes de banco foram se desenvolvendonaturalmente. As primeiras cedulas de dinheiro da Europa foram emitidas naSuecia em 1661. O Banco Stockholms foi obrigado a elaborar um papel-moeda quetivesse valor e credibilidade. No Brasil tem-se registro do primeiro papel-moeda a circularoficialmente em 1771. Eles eram chamados de permuta do ouro e de bilhetes deextracao de diamantes e tinham valor no mercado. Em 1900 ocorreu a emissaooficial de outros tipos de papel-moeda: 69 tipos de notas de Banco e outras 33do Tesouro Nacional circularam no mercado. Em 1965, o Banco Central do Brasil foi fundado no pais, queficou responsavel pela circulacao de papel-moeda. Atualmente a Casa da Moeda doBrasil e o orgao que produz as cedulas do Real. Ela possui uma das melhorestecnologias mundiais para a fabricacao de papel-moeda. Leia Mais no SitedeCuriosidades.com:http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/sabia-como-surgiu-o-papel-moeda.htmlTexto: Lucas GuioPostagem: Ronald Esteferson
para a sala da docente Marileia. Devido o curto tempo disponivel, os grupos que apresentariam no sabado tambem deveria apresentar neste dia: Talentos & Blog que trabalharam em conjunto e fizeram uma grandiosa apresentacao. Mais tarde, acertamos os ultimos detalhes do "Arraia" do Senac.Sabado, 21 de Julho de 2012. Ocasiao muito especial, pois este evento reuniria as salas C011, F011 e A012 da Aprendizagem. A Festa Julina do Senac foi um sucesso, com suas comidas tipicas, as vestimentas dos aprendizes e com o casamento caipira. Um aprendiz que se destacou em relacao aos trajes foi Lucas Guio, que realmente entrou no espirito da festa. Nao podemos deixar de parabenizar o grupo Organizacao da F011, que com certeza merece apos ser tao atencioso e participativo. Faltando 20 minutos para o termino, houve a despedida de um importante membro da Familia - Luana. No meio de tantos depoimentos e mensagens de apoio, era quase impossivel conter as lagrimas. Quem diria, a nossa Luana finalmente seguiria o seu verdadeiro sonho (se formar em Direito) fora do pais. Apos uma longa sessao de abracos e fotos, aquele dia chegou ao fim.Textos: Jeronimo AraujoAuxilio nos textos e postagem: Ronald Esteferson
FAMILIA. Logo, regressamos a sala. Porem, alguns ainda permaneceram la. De volta a classe trabalhamos nos grupos e no Plano de Ideias. Faltando 9 minutos para o fim, nos, a docente Leticia e a coordenadora Amanda, nos demos a mao e rezamos o Pai Nosso, para que o Criador confortasse nosso amigo. Devido as diversidades, nao houve tempo suficiente para que o Grupo Clima apresentasse sua dinamica, por esse motivo apresentariam na Quinta-Feira.Quinta-Feira, 26 de Julho de 2012. Ao chegarmos, seguimos direto para o laboratorio de informatica, onde nossa docente aplicou-nos uma pequena avaliacao e ao termino desta, trabalhamos no Plano de Ideias. De volta a sala, houve a aprensentacao do GN (Grupo Noticias), que interagiu tanto que se formaram varios debates. O Grupo Clima tambem nao ficou atras, fazendo com que todos colocassem seus sentimentos e desejos (uma especie de terapia), com isso, foi constatado que muitos sofrem em sigilo. Apos a dinamica, chega ao fim outro dia de trabalho.Sabado, 28 de Julho de 2012. A turma foi separrada em grupos para realizar uma tarefa na Terca-Feira. Houve a apresentacao do GT (Grupo Talento), com o talento surpresa de Guilherme Custodio. O GB (Grupo Blog) tambem fez sua aprensentacao, mostrando o quanto progrediram em tao pouco tempo! As 11h15 da manha, recebemos as salas C011 e A012 em nossa sala, pois seriamos convocados por Vera Guio, a participar da caminhada pela paz, "A Rede Social".Texto: Jeronimo Araujo.Postagem: Ronald Esteferson.