Archilex SH DOT    700.401   Schaffhauser Rechtsbuch 1997 1   Verordnung  über den Energiehaushalt in Gebäuden und  Anlagen (Energiehaushaltverordnung, EHV)   vom 15. Februar 2005   Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen,   gestützt auf Art. 42 ff. des Gesetzes über die Raumplanung und das  öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember  1997 (Baugesetz, BauG),   verordnet:   I. Allgemeine Bestimmungen   § 1  Bauten und Anlagen, welche geheizt oder gekühlt werden, sind so  zu planen, auszuführen und zu betreiben, dass die Energie rationell  und haushälterisch genutzt wird.   § 2 3)   1 Die nachfolgenden Anforderungen gelten bei:  a) Neubauten, welche geheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet   werden;  b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten und An-  lagen, welche geheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden;  c) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung   und Verteilung von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft;  d) Erneuerung oder Änderung haustechnischer Anlagen, soweit   dies technisch und betrieblich möglich und der Aufwand verhält- nismässig ist.   2 Die Anforderungen sind auch einzuhalten, wenn Massnahmen  nach Abs. 1 nicht baubewilligungspflichtig sind.                                                               Amtsblatt 2005, S. 261.   1/2022   Grundsatz   Geltungsbereich     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     2 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   3 Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und  dergleichen, gelten als Neubauten und haben die Anforderungen für  Neubauten zu erfüllen.   4 Beim Ersatz einzelner Bauteile oder bei nicht bewilligungspflichti- gen Umbauten müssen die vom Ersatz oder vom Umbau betroffenen  Bauteile den nachfolgenden Anforderungen entsprechen, soweit  dies technisch und betrieblich möglich und der Aufwand verhältnis- mässig ist.   § 3 3)   1 Die gemäss dieser Verordnung notwendigen energetischen und  raumlufthygienischen Massnahmen sind nach dem Stand der Tech- nik auszuführen.   2 Als Stand der Technik gelten die Anforderungen und Rechenme- thoden der gültigen Normen und Empfehlungen der Fachverbände  (Anhang 5), insbesondere des Schweizerischen Ingenieur- und Ar- chitektenvereins (SIA). 6)    § 4 3)   1 Es gelten die Begriffsdefinitionen der SIA Normen gemäss Anhang  5. 6)   2 Ein Bauteil gilt als von der Umnutzung betroffen, wenn daran durch  die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund der Standardnut- zung verändert wird.  3 Ein Bauteil gilt als vom Umbau betroffen, wenn an ihm mehr als  blosse Oberflächen-Auffrischungs- oder Reparaturarbeiten vorge- nommen werden.    II. Förderprogramm   § 5  1 Projekte und Anlagen, mit welchen Energie sparsam und rationell  genutzt oder erneuerbare und umweltverträglich produzierte Energie  oder Abwärme genutzt wird, können mit Kantonsbeiträgen bis maxi- mal der Höhe der ausgewiesenen Mehrkosten gefördert werden.   2 Beiträge an Vorhaben öffentlichrechtlicher Körperschaften oder An- stalten setzen voraus, dass sich die Beitragsempfänger mindestens  zur Hälfte an den ausgewiesenen Mehrkosten beteiligen.      Stand der  Technik   Begriffe 3)    Projekte und  Anlagen     Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 3   3 Für Vorhaben des Kantons werden keine Förderbeiträge ausge- richtet.   § 6  1 Im Rahmen des bewilligten Budgetkredites für Fördermassnahmen  im Energienutzungsbereich kann die Energiefachstelle pro Einzelfall  über einen Beitrag von maximal Fr. 30'000.-- verfügen. Über höhere  Beiträge und zinslose Darlehen bestimmt das Departement. 3)   2 Die Beitragsauszahlung erfolgt in der Regel in Form von Investiti- onsbeiträgen, in besonderen Fällen in Form von Risikogarantien.  3 Die Höhe von Darlehen richtet sich nach der Grösse und dem Aus- lastungsgrad der Energieerzeugungsanlage.  4 Die Energiefachstelle kann weitere Voraussetzungen für die Aus- richtung von Förderbeiträgen und Darlehen festlegen, insbesondere  über Qualitätsanforderungen, Bestimmungen über Beitragskumula- tionen und über den Auszahlungszeitpunkt und Akontozahlungen.   § 7  Beitragsgesuche sind zusammen mit den notwendigen Unterlagen  bei der Energiefachstelle einzureichen, bevor mit dem Bau oder der  Installation begonnen wird.   § 8  Die Empfänger von Beiträgen sind zur Zusammenarbeit mit den kan- tonalen Vollzugsbehörden verpflichtet und haben insbesondere Ein- blick in den Stand und die Ergebnisse des Projektes zu gewähren.   § 9   Die Beiträge können ganz oder teilweise zurückgefordert werden,  wenn:  1. sie durch unrichtige Angaben des Beitragsempfängers erschli-  chen worden sind;  2. sie trotz Mahnung nicht bestimmungsgemäss verwendet wer-  den;  3. der Beitragsempfänger seine Pflichten gemäss § 8 trotz Mah-  nung verletzt.   Beiträge   Verfahren   Pflichten   des Empfängers   1/2022   Rückforderung  der Beiträge     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     4 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   III. Anforderungen an den Wärmeschutz von  Gebäuden   § 10  1 Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden, mit Aus- nahme von Kühlräumen, Gewächshäusern und Traglufthallen, rich- ten sich nach der SIA-Norm 380/1, Ausgabe 2016 sowie der spezifi- schen Heizleistung gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-102 der Energie- fachstellenkonferenz oder den Grenzwerten für den vereinfachten  Nachweis in Anhang 2 bzw. Anhang 3. 6)   2 Bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Einzelanforderungen  für alle vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile.  3 Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle  Räume zu umfassen, die vom Umbau oder von der Umnutzung be- troffen werden. Die nicht betroffenen Räume können ebenfalls in den  Systemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf  den in früher erteilten Baubewilligungen direkt oder indirekt über Ein- zelanforderungen geforderten Grenzwert nicht überschreiten.   4 Für den Systemnachweis sind im Berechnungsprogramm die Da- ten der Klimastation Schaffhausen zu verwenden.   § 10a 4)   1 Der sommerliche Wärmeschutz ist nachzuweisen.  2 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei welchen eine Kühlung  notwendig oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g  Wert, die Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes ge- mäss Vollzugshilfe Nr. EN-102 der Energiefachstellenkonferenz ein- zuhalten. 6)   3 Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g Wert  des Sonnenschutzes gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-102 der Energie- fachstellenkonferenz einzuhalten. 6)    § 10b 7)   1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser,  Lüftung und Klimatisierung in Neubauten darf die Grenzwerte ge- mäss Anhang 1 nicht überschreiten.  2 Bei Vorhaben der Gebäudekategorien VI (Restaurants), XI (Sport- bauten) und XII (Hallenbäder) sind mindestens 20 % der Energie für  die Warmwassererwärmung mit erneuerbaren Energien zu decken.   3 Bei Vorhaben der Gebäudekategorie XII (Hallenbäder) ist die Nut- zung der Abwärme aus Fortluft, Bade- und Duschwasser zu optimie- ren.   Nachweis des  Wärmeschutzes    Sommerlicher  Wärmeschutz    Anforderungen  an Neubauten 7)      Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 5   § 11 6)   1 Die Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung,  Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung richtet sich nach der Voll- zugshilfe Nr. EN-101 der Energiefachstellenkonferenz.   2 Beim Energiebedarf wird nur die dem Gebäude zugeführte hoch- wertige Energie für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisie- rung berücksichtigt. Die nutzungsabhängigen Prozessenergien wer- den beim Energiebedarf nicht berücksichtigt   3 Für die Gewichtung der Energieträger gelten die von der Konferenz  Kantonaler Energiedirektoren definierten nationalen Gewichtungs- faktoren.   4 Bei Räumen mit Raumhöhen über drei Meter in Gebäuden der Ka- tegorien III−XII kann eine Raumhöhenkorrektur mit Bezugshöhe von  drei Metern angewendet werden.   § 12 6)   1 Die Anforderungen für Wohnneubauten und Erweiterungen von be- stehenden Wohnbauten gemäss Art. 42a des Baugesetzes gelten  als erbracht, wenn eine der in Anhang 2 genannten Standardlösun- gen fachgerecht ausgeführt wird.  2 Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH), II (Wohnen EFH), III  (Verwaltung), IV (Schulen), IX (Industrie) und X (Lager) gelten die  Anforderungen gemäss Art. 42a des Baugesetzes als erfüllt, wenn  alle im Anhang 3 genannten Vorgaben fachgerecht umgesetzt wer- den (SH-Light).   § 13 6)   Erweiterungen von bestehenden Bauten sind von den Anforderun- gen gemäss Art. 42a des Baugesetzes befreit, wenn die neu ge- schaffene Energiebezugsfläche:   1. weniger als 50 m2 beträgt oder   2. maximal 20 Prozent der gesamten bisherigen Energiebezugs-  fläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als  1’000 m2 beträgt.   § 14 3)   1 Von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz sind  Umnutzungen befreit, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung  der Raumlufttemperaturen verbunden ist und somit keine höhere  Temperaturdifferenz bei der thermischen Gebäudehülle entsteht.  2 Erleichterungen für den geforderten winterlichen Wärmeschutz  können unter anderem zugelassen werden bei:   Berechnungs- regel für  Neubauten   Nachweis  mittels  Standard- lösung oder  SH-Light 6)    1/2022   Befreiung für  Bagateller- weiterungen 6)    Erleichterungen     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     6 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   a) Bauten, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden, ausge- nommen Kühlräume;   b) Kühlräume, die nicht auf unter 8°C aktiv gekühlt werden;  c) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist   (provisorische Bauten);  d) denkmalpflegerisch schützenswerten Gebäuden, falls das Er-  scheinungsbild beeinträchtigt würde.   3 Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der  Gebäudehülle gemäss § 10a sind befreit:  a) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist   (provisorische Bauten);  b) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter § 10a fallen;  c) Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren   nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftre- ten wird.   4 Gesuche für Erleichterungen haben einen bauteilbezogenen Nach- weis der Problemlage sowie einen objektbezogenen Vorschlag für  kompensatorische Massnahmen zu enthalten.   § 15  1 Bei Kühl- und Tiefkühlräumen, die auf eine Temperatur unter 8° C  gekühlt werden, darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschlies- senden Bauteile 5 W/m² nicht überschreiten. Für die Berechnung ist  von der Auslegungstemperatur des Kühlraums einerseits und den  folgenden Umgebungstemperaturen andererseits auszugehen:  a)  in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung;  b)  gegen Aussenklima: 20° C;  c)  gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10° C.  2 Die Anforderungen gemäss Absatz 1 gelten nicht für Kühl- und Tief- kühlräume mit weniger als 30m³ Nutzvolumen, deren umschlies- sende Bauteile einen mittleren U-Wert von U ≤ 0,15 W/m²K einhal- ten. 3)   3 Innere Trennwände und Zwischendecken bei ganzjährig gekühlten  Räumen sind von den Wärmeschutzanforderungen befreit.   § 16 6)   1 Für gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen  für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorge- gebene Wachstumsbedingungen aufrecht erhalten werden müssen,   Kühlräume   Gewächs- häuser, Trag- lufthallen 3)      Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 7   gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung Nr. EN-131 «Be- heizte Gewächshäuser», Ausgabe 2017, der Energiefachstellenkon- ferenz.   2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Emp- fehlung Nr. EN-132 «Beheizte Traglufthallen», Ausgabe 2017, der  Energiefachstellenkonferenz.   § 16a 4)   1 Treten der Kanton, die Gemeinden oder andere Körperschaften  und Anstalten des öffentlichen Rechts gemäss Anhang 6 als Bau- herrschaft auf, haben sie mindestens nach einem der folgenden  Baustandards zu zertifizieren und vorzugsweise in Holzkonstruktion  aus Schweizer Holz zu errichten: 6)   1. Minergie-P  2. SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040) mit Zielwerten und Zusatz-  anforderung. Der Nachweis erfolgt unter Verwendung des  Schweizer Verbraucherstrommix.   3. Standard nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS 2.1 mit Gesamt- note 5.0 oder besser   Bei tiefgreifenden Umbau- und Sanierungsmassnahmen haben sie  mindestens nach einem der folgenden Baustandards zu zertifizieren:  1. Minergie oder Minergie-A  2. SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040) mit Zielwerten und Zusatz-  anforderung  3. Standard nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS 2.1  2 Ausnahmen können gewährt werden aus denkmalpflegerischen o- der zwingenden technischen Gründen sowie bei unverhältnismässi- gen Kosten.  3 Werden nur einzelne Bauteile saniert, sind für diese die U-Werte  von 0.15 W/m²K für opake Bauteile gegen Aussenklima und 0.80  W/m²K für Fenster sowie 0.20 W/m²K für opake Bauteile gegen Erd- reich oder unbeheizte Räume einzuhalten. 6)   4 Gebäude mit hohen Personenbelegungen mit ≤ 20 m² pro Person  (SIA380/1:2016) sind mit einer mechanischen Lüftungsanlage mit  Wärmerückgewinnung und einem WRG-Wirkungsgrad von mindes- tens 70 Prozent und nach dem Stand der Technik auszurüsten. 7)   5 Neubauten und neubauartige Umbauten haben zusätzlich zu den  erfüllten Baustandards auch die Anforderungen aus § 26f EHV zur  Eigenstromerzeugung zu erfüllen, wenn dies nicht bereits Teil der  Zertifizierung ist. 7)    1/2022   Vorbildfunktion  öffentliche Hand     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     8 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   6 Bauvorhaben, bei welchen die Kosten der Sanierung grösser als  50 Prozent des indexierten Gebäudeversicherungswertes sind, wer- den als «tiefgreifende Umbauten» bezeichnet. 7)    IV. Anforderungen an haustechnische Anlagen   § 17 3)   1 Bei Neubauten, Umbauten und beim Kesselersatz müssen Gas-  und Ölfeuerungen mit einer Absicherungstemperatur von weniger  als 110 °C die Kondensationswärme ausnützen können. 6)   2 … 8)    § 17a 4)   1 Wassererwärmer sowie Warmwasser- und Wärmespeicher, für die  nach Bundesrecht keine Anforderungen bestehen, müssen die An- forderungen gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-103 der Energiefachstel- lenkonferenz erfüllen. 6)   2 Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von maximal  60°C auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwärmer, deren  Temperatur aus betrieblichen oder aus hygienischen Gründen höher  sein muss.  3 Der Neueinbau einer direkt-elektrischen Erwärmung des Brauch- warmwassers ist in Wohnbauten nur erlaubt, wenn  a) das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem Wär-  meerzeuger für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird  oder   b) das Brauchwarmwasser primär mittels erneuerbarer Energie o- der nicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird.   § 17b 4)   1 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen sind als Notheizungen  zulässig, wenn sie:  1. bei Wärmepumpen unter der Auslegetemperatur eingesetzt wer-  den oder  2. bei handbeschickten Holzheizungen maximal 50 Prozent des   Leistungsbedarfs decken.  2 Sie dürfen nicht als Zusatzheizungen eingesetzt werden. Eine Hei- zung gilt als Zusatzheizung, wenn die Hauptheizung nicht den gan- zen Leistungsbedarf decken kann.     Wärme- erzeuger 3)    Wasserer- wärmer und  Wärmespeicher   Ortsfeste  elektrische  Widerstandshei- zungen     Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 9   § 17c 7)   Von der Ersatzpflicht für dezentrale Elektroheizungen gemäss  Art. 42f des Baugesetzes sind befreit:  1. Nasszellen und WC-Anlagen;  2. Gebäude, die entweder eine installierte Leistung von höchstens   3 kW haben oder deren elektrisch beheizte Fläche kleiner als  50 m² Energiebezugsfläche ist;    3. Kirchen;  4. dezentrale Wassererwärmer mit weniger als 200 Liter Spei-  cherinhalt in Nichtwohnbauten.   § 17d 7)   1 Die Anforderungen für die Ausbaustufe für Elektrofahrzeuge richten  sich nach dem SIA Merkblatt 2060 «Infrastruktur für Elektrofahr- zeuge in Gebäuden».  2 In Neubauten und tiefgreifenden Umbauten von Wohngebäuden  sind mindestens eine ausreichende Anschlussleitung sowie Leer- rohre für eine spätere Installation der Ladeinfrastruktur entspre- chend der Ausbaustufe «B» vorzusehen.  3 In Neubauten und tiefgreifenden Umbauten von Gebäuden der Ka- tegorie Verkauf, Restaurant, Versammlungslokal, Spital, Sport- baute, Hallenbad sowie Parkhäuser sind ab 10 Parkplätzen bei zwei  Prozent der Parkplätze, jedoch mindestens ein Parkplatz, einsatzbe- reite Ladestellen gemäss Ausbaustufe «D» vorzusehen.  4 Bei bestehenden Parkhäusern und Parkplätzen im Sinne von Art.  39a Abs. 2 BauG sind zwei Prozent der Parkplätze gemäss der Aus- baustufe «D» auszurüsten.  5 Eine bestehende Parkplatzsituation wird als Einheit beurteilt, wenn  die einzelnen Parkplätze zusammenhängend angeordnet sind oder  über ein gemeinsames Bewirtschaftungssystem verfügen.  6 Mechanische Parkplätze sind von der Ausrüstungspflicht ausge- nommen.   § 18  1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesys- teme dürfen bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens  50°C und bei Fussbodenheizungen höchstens 35°C betragen. Aus- genommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler sowie Hei- zungssysteme für Gewächshäuser und ähnliches, sofern diese nach  dem Stand der Technik eine höhere Vorlauftemperatur benötigen. 3)    Befreiung Er- satz dezentrale  Elektroheizun- gen und  Elektrowasser- erwärmer 7)    Ausbaustandard  Ladeinfra- struktur für die  E-Mobilität 7)    1/2022   Wärme- verteilung und  Wärme- dämmung     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     10 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   1a Wird das vereinfachte Nachweisverfahren gemäss Anhang 3 an- gewandt, so ist das Wärmeabgabesystem bei 24 °C Raumtempera- tur auf eine Vorlauftemperatur von höchstens 35 °C auszulegen. 7)   2 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Instal- lationen inklusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend min- destens mit den Dämmstärken gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-103 der  Energiefachstellenkonferenz gegen Wärmeverluste zu dämmen: 6)   1. Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im   Freien,  2. alle warm gehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems.  3 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen  den Anforderungen gemäss Absatz 2 anzupassen, soweit es die ört- lichen Platzverhältnisse zulassen.  4 … 8)   5 … 8)   6 … 8)    § 19  1 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es er- möglichen, die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbst- tätig zu regeln.   2 Ausgenommen sind Räume, die überwiegend mittels träger Flä- chenheizungen mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 30° C be- heizt werden.  3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch beim Ersatz des Wärmeerzeu- gers. 4)    § 20  Abwärme im Gebäude, die z.B. durch die Erzeugung von Kälte oder  aus gewerblichen und industriellen Prozessen anfällt, ist zu nutzen,  soweit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich trag- bar ist.   § 21 3)   1 Die Abwärmenutzung von Elektrizitätserzeugungsanlagen, welche  mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, ist dann fachgerecht und  möglichst vollständig, wenn der jährliche Energie-Gesamtnutzungs- grad bei Dieselmotoren und Mikroturbinen über 80 Prozent und bei  Gasmotoren, Kombikraftwerken und Brennstoffzellen über 85 Pro- zent liegt. 6)    Steuerung und  Regelung   Abwärme- nutzung   Abwärme- nutzung bei  Elektrizitäts- erzeugungs- anlagen     Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 11   2 Bei mit erneuerbaren Brennstoffen betriebenen Anlagen ist die Nut- zung der Abwärme dann fachgerecht und weitgehend, wenn der  jährliche Energie-Gesamtnutzungsgrad bei mindestens 70 Prozent  liegt. 6)   3 Für Anlagen mit einer elektrischen Leistung von mehr als 300 kW  obliegt der Vollzug dieser Bestimmung der Energiefachstelle.   § 22 3)   1 … 8)   2 Die Abrechnung für die Heiz- und Warmwasserkosten sind nach  den Grundsätzen des Abrechnungsmodells des Bundesamtes für  Energie vorzunehmen. 6)   3 Bei Flächenheizungen ist für den beheizten Bauteil zwischen der  Wärmeabgabe und der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von  maximal 0,7 W/m2K einzuhalten.  4 Als ausrüstungspflichtige Neubauten und Gebäudegruppen im  Sinne von Art. 42b des Baugesetzes gelten alle Bauten und Gebäu- degruppen, für welche die Baubewilligung nach dem 1. April 2021  erteilt worden ist. 6)   5 Bei ausrüstungspflichtigen Bauten und Gebäudegruppen, für wel- che zwischen dem 1. April 2005 und dem 1. April 2021 die Baube- willigung erteilt worden ist, ist der Wärmebedarf für Heizung und  Warmwasser zu erfassen und verbrauchsabhängig abzurechnen. 7)    § 23 6)   Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht des Heizwärmebe- darfs befreit sind Bauten und Gebäudegruppen:  a) deren installierte Wärmeerzeugerleistung (inkl. Warmwasser)   weniger als 20 W/m2 Energiebezugsfläche beträgt; oder  b) die den Minergie-Standard oder vergleichbare Standards einhal-  ten.   § 24   1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit ei- ner Wärmerückgewinnung auszurüsten, welche einen Temperatur- Änderungsgrad nach dem Stand der Technik aufweist. 3)   2 Mechanische Abluftanlagen von beheizten Räumen sind mit einer  kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewin- nung oder einer Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern  der Abluftvolumenstrom mehr als 1'000 m3/h beträgt und die Be-  1/2022   Geltungsbereich  und  Abrechnung  VHKA 3)    Befreiung VHKA   Lüftungs- technische  Anlagen     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     12 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   triebsdauer mehr als 500 h/a beträgt. Dabei gelten mehrere ge- trennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine An- lage. 3)   3 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die  Nettofläche, 2 m/s und im massgebenden Strang der Kanäle fol- gende Werte nicht überschreiten:  bis 1'000 m3/h 3 m/s,  bis 2'000 m3/h 4 m/s,  bis 4'000 m3/h 5 m/s,  bis 10'000 m3/h 6 m/s,  über 10'000 m3/h 7 m/s.  Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn mit einer fach- gerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass  kein erhöhter Energieverbrauch auftritt, ebenso bei weniger als  1'000 Jahresbetriebsstunden und wenn sie wegen einzelner räumli- cher Hindernisse nicht vermeidbar sind.  4 Für Räume mit lüftungstechnischen Anlagen, die eine unterschied- liche Nutzung oder verschiedene Betriebszeiten aufweisen, sind Ein- richtungen zu installieren, die einen individuellen Betrieb ermögli- chen.   § 24a 4)   1 Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen sind  gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-105 der Energiefachstellenkonferenz  gegen Wärmeübertragung zu schützen. 6)   2 … 8)    § 25 6)   Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in beste- henden Bauten so zu erstellen, dass entweder   1.  der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die   Medienaufbereitung inklusiver allfälliger Kühlung, Befeuchtung,  Entfeuchtung und Wasseraufbereitung 12 W/m2 nicht über- schreitet, oder    2. die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Käl- teerzeugung sowie die Planung und der Betrieb einer allfälligen  Befeuchtung gemäss Vollzugshilfe Nr. EN-110 der Energiefach- stellenkonferenz erfolgt.   Wärmedäm- mung von  lüftungs- technischen  Anlagen   Kühlung,  Befeuchtung  und Entfeuch- tung 6)      Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 13   § 26 5)    § 26a 6)   1 Bei Neubauten sowie erheblichen Umbauten und Umnutzungen,  welche Geschossflächen von insgesamt mehr als 1000 m2 für  Dienstleistungen, gewerbliche oder öffentliche Nutzungen enthalten,  ist für diese Flächen der Elektrizitätsbedarf folgendermassen einzu- halten:   1. Beleuchtung: Einhaltung der Grenzwerte Energie oder Einhal-  tung der spezifischen installierten Leistung mittels EnFK-Berech- nungswerkzeug basierend auf den Grenz- und Zielwerten der  SIA-Norm 387/4, Ausgabe 2017; und   2. Kühlen, Be- und Entfeuchten: Bei Neubauten ist die benötigte  Energie in der Berechnung gemäss § 11 zu berücksichtigen. Bei  Umbauten und Umnutzungen ist entweder der elektrische Leis- tungsbedarf von 12 W/m² für Medienförderung, Aufbereitung,  Kühlung, Be- und Entfeuchtung einzuhalten oder die Anlagen  sind gemäss dem Stand der Technik Vollzugshilfe Nr. EN-110  der Energiefachstellenkonferenz auszuführen.   2 Alternativ zu Absatz 1 ist eine zu § 26f (Art. 42a Absatz 1bis des  Baugesetzes) zusätzliche Elektrizitätserzeugungsanlage mit min- destens 10 W pro m² Energiebezugsfläche zu installieren. Die Ober- grenze von 30 kW entfällt.   § 26b 4)   Als Freiluftbäder gemäss Art. 42i des Baugesetzes gelten Wasser- becken mit einem Inhalt von mehr als 8m³.   § 26c 4)   1 Heizungen im Freien umfassen insbesondere fest installierte Ter- rassen-, Rampen-, Rinnen- und Sitzplatzheizungen.   § 26d 6)   1 Der Anteil gemäss Art. 42n Abs. 2 beträgt ab 1.April 2021 mindes- tens 20 Prozent.  2 Die Anforderung bezüglich erneuerbare Energie beim Heizungser- satz ist erfüllt, wenn  1. die fachgerechte Umsetzung einer Haupt-Standardlösung ge-  mäss Anhang 4 (SL1 bis SL6) gewährleistet ist, oder  2. die fachgerechte Umsetzung zweier Kombinations-Standardlö-  sungen gemäss Anhang 4 (SL7 bis SL15) gewährleistet ist, oder   Elektrizitäts- bedarf    Beheizte  Freiluftbäder   1/2022   Heizungen im  Freien   Erneuerbare  Energie beim  Heizungser- satz 6)      700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     14 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   3. die Zertifizierung des Gebäudes nach Minergie ausgewiesen ist  oder   4. die Klasse D bei der Gesamtenergieeffizienz gemäss Gebäu- deenergieausweis der Kantone (GEAK) erreicht ist, oder   5.  für die betroffenen Bauten und Gebäudegruppen die Baubewilli- gung nach dem 1. Januar 1982 erteilt wurde.   3 Bei flüssigen Brennstoffen sind die Zertifikate für die ganze Be- triebsdauer (20 Jahre) zusammen mit dem Kaufbeleg vor Baubeginn  der Anlage der Bewilligungsbehörde einzureichen.  4 Für die Berechnung des erneuerbaren Anteils wird auf die nationa- len Gewichtungsfaktoren abgestützt.   5 Die erneuerbaren flüssigen oder gasförmigen Brennstoffe sind mit  mindestens 75  Prozent schweizerischer Biomasse in der Schweiz zu produzieren.  6 Die Frist für die Umsetzung der gewählten Standardlösungen be- trägt maximal drei Jahre, mit Ausnahme der SL6 und SL15, die zum  Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Heizungsersatzes zu vereinbaren  und zu beziehen sind.   § 26e 7)   Die Anforderung bezüglich erneuerbare Energie beim Heizungser- satz ist bei Wohnbauten sowie bei Bauten mit gemischter Nutzung  mit Wohnanteil grösser als 150 m² Energiebezugsfläche anzuwen- den.   § 26f 7)   1 Die im, auf oder am Gebäude installierte Elektrizitätserzeugungs- anlage bei Neubauten muss mindestens 20 W pro m² Energiebe- zugsfläche leisten. Die maximal geforderte Leistung beträgt 30 kW,  die sich bei mehreren Gebäuden, Gebäudekomplexen, oder Areal- überbauungen auf jedes einzelne Bauwerk bezieht.  2 Elektrizität aus Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen kann nur berück- sichtigt werden, wenn sie nicht zur Erfüllung der Anforderung an die  Deckung des Wärmebedarfs eingerechnet wird.  3 Bei einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) sind über  alle einbezogenen Gebäude mindestens 20 Watt Elektrizitätserzeu- gungsleistung pro m2 Energiebezugsfläche zu installieren. Die Ober- grenze von 30 kW entfällt.  4 Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist in einem Regle- ment zu regeln und mit einem Dienstbarkeitsvertrag mit einer Lauf- zeit von mindestens 30 Jahren im Grundbuch einzutragen.      Anwendung  erneuerbare  Energie beim  Heizungs-  ersatz 7)    Anforderung  Eigenstromerze ugung bei  Neubauten 7)      Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 15   § 26g 7)   1 Wird auf eine Eigenstromproduktion ganz oder teilweise verzichtet,  muss der Energiebedarf (Ehwlk) für Heizung, Warmwasser, Klima  und Lüftung gegenüber dem Grenzwert aus Anhang 1 zusätzlich, in  zwei möglichen Stufen, gesenkt werden.  2 Stufe 1: Bei Eigenstromproduktion grösser gleich 10 W pro m2  Energiebezugsfläche aber kleiner als 20 W pro m2 Energiebezugs- fläche ist der Energiebedarf (Ehwlk) um 5.0 kWh/m²a zu senken.  3 Stufe 2: Bei Eigenstromproduktion unter 10 W pro m2 Energiebe- zugsfläche ist der Energiebedarf (Ehwlk) um 10.0 kWh/m²a zu sen- ken.   V. Vollzug  § 27  1 Die Einhaltung der energierechtlichen Vorschriften ist vom Bau- herrn und vom Projektverfasser mit amtlichem Formular nachzuwei- sen:  1. bei Neubauten sowie An- und Umbauten von Gebäuden mit Bau-  kosten von mehr als Fr. 200'000.--;  2. beim Ersatz oder Umbau wesentlicher Teile von haustechni-  schen Anlagen.   2 Der Nachweis für den Wärmeschutz ist zusammen mit dem Bau- gesuch einzureichen. Der Nachweis für haustechnische Anlagen  kann nachträglich, bei Neubauten spätestens aber vor Abnahme des  Schnurgerüstes eingereicht werden. Die Fristen können auf Gesuch  hin verlängert werden, falls die Art des Bauvorhabens dies erfordert.  3 Ein Minergie-Label zusammen mit den nachgewiesenen erhöhten  Anforderungen an die Eigenstromproduktion gemäss § 26f EHV gilt  als Nachweis. Dies kontrolliert und bestätigt die Zertifizierungsstelle  Minergie. 6)    § 27a 4)   Das Baudepartement ist Zertifizierungsstelle für den Minergie- Baustandard.   § 27b 7)   1 Die Klassierung von Gebäuden, die rechnerische Ermittlung des  Energiebedarfs und die formalen Vorgaben an den Gebäudeener- gieausweis richten sich nach den von der Konferenz Kantonaler   Ersatzlösung 7)    1/2022   Nachweis,  Deklaration   Zertifizierungsst elle Minergie   Gebäudeenergi eausweis der  Kantone  GEAK 7)      700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     16 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   Energiedirektoren (EnDK) erlassenen aktuellen Normierung des  GEAK vom 2. April 2020.   § 28 3)   1 Bewilligungsinstanz ist die nach Baugesetz zuständige Behörde.   2 Sie überprüft stichprobenweise mindestens 10 Prozent der Nach- weise gemäss § 27 und kontrolliert stichprobenweise die Ausführung  am Bau.   3 Das Baudepartement erlässt Richtlinien für die Durchführung von  Kontrollen durch Private oder private Organisationen und regelt da- rin insbesondere die Voraussetzungen für die Anerkennung als  Fachperson. An Stelle eigener Richtlinien kann es entsprechende  Regelungen anderer Kantone ganz oder teilweise übernehmen und  deren Geltung und Anwendung in einer interkantonalen Leistungs- vereinbarung festlegen.   4 … 8)    § 29  Die Kosten von Prüfungen und Kontrollen können der Bauherrschaft  überbunden werden.   § 30 6)   1 Unternehmen oder Institutionen mit Betriebsstätten gemäss Art.  42k des Baugesetzes müssen die energetische Optimierung ihres  Energieverbrauchs nachweisen.   2 Die aufgrund einer Verbrauchsanalyse zu realisierenden Massnah- men sind für Unternehmen und Institutionen zumutbar, wenn sie  dem Stand der Technik entsprechen sowie über die Nutzungsdauer  der Investition wirtschaftlich und nicht mit wesentlichen betrieblichen  Nachteilen verbunden sind.  3 Die zuständige Behörde kann im Rahmen der vorgegebenen Ziele  gemäss Art. 42k Abs. 2 des Baugesetzes mit einzelnen oder mit  Gruppen von Unternehmen und Institutionen mittel- und langfristige  Verbrauchsziele vereinbaren. Dabei werden die Effizienz des Ener- gieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung und die absehbare  technische und wirtschaftliche Entwicklung der Verbraucher mitbe- rücksichtigt. Für die Dauer der Vereinbarung sind diese Betriebsstät- ten von der Einhaltung der Art. 42a, 42c, 42f bis j, 42n (Baugesetz)  und §§ 10b, 11, 12, 13, 17, 17a, 17b, 18 bis 21, 24, 24a, 25, 26a bis  26g (EHV) entbunden. Die zuständige Behörde kann die Vereinba- rung aufheben, wenn die Verbrauchsziele nicht eingehalten werden.   Zuständige  Behörde und  Ausführungs- bestätigung   Kosten   Energie- optimierungs- massnahmen in  Betriebstätten 6)      Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 17   4 Unternehmen oder Institutionen können sich zu Gruppen zusam- menschliessen. Sie organisieren sich selbst und regeln die Auf- nahme und den Ausschluss von Mitgliedern.  5 Der Vollzug der Energieoptimierungsmassnahmen in Betriebsstät- ten obliegt dem Baudepartement. Dieses kann den Vollzug Dritten  übertragen.  6 Als wirtschaftlich zumutbar gelten Massnahmen mit einer Payback- zeit von maximal vier Jahren für Prozesse und acht Jahren bei der  Gebäudeinfrastruktur.   VI. Schlussbestimmungen   § 31  Übertretungen dieser Verordnung werden nach den Strafbestim- mungen des Baugesetzes bestraft.   § 32  Unabhängig von einer Bestrafung kann die zuständige Bewilligungs- instanz die nachträgliche Befolgung der Bestimmungen dieser Ver- ordnung verlangen.   § 33  Die Verordnung über den Energiehaushalt in Gebäuden und Anla- gen (Energiehaushaltverordnung) vom 17. November 1998 wird auf- gehoben.   § 34 6)   1 Bewilligungspflichtige Vorhaben, für welche das Gesuch vor In- krafttreten dieser Verordnung und der Gesetzesänderung einge- reicht worden ist, werden nach bisherigem Recht beurteilt.  2 Der Zeitpunkt des Heizungsersatzes gemäss § 26d EHV wird mit  dem ordentlichen Inbetriebnahme-Protokoll der fertiggestellten  neuen Heizungsanlage beurteilt.   § 35  1 Diese Verordnung tritt am 1. April 2005 in Kraft.   2 Sie ist im Amtsblatt zu veröffentlichen 1) und in die kantonale Ge- setzessammlung aufzunehmen.       1/2022   Wider- handlungen   Durchsetzung   Aufhebung  bisherigen  Rechts    Übergangs- bestimmungen 6)   In-Kraft-Treten     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     18 Schaffhauser Rechtsbuch 1997     Fussnoten:   1) Amtsblatt 2005, S. 261.  3) Fassung gemäss RRB vom 14. Dezember 2010, in Kraft getreten am   1. Januar 2011 (Amtsblatt 2010, S. 1837).  4) Eingefügt durch RRB vom 14. Dezember 2010, in Kraft getreten am   1. Januar 2011 (Amtsblatt 2010, S. 1837).  5) Aufgehoben durch RRB vom 14. Dezember 2010, in Kraft getreten am   1. Januar 2011 (Amtsblatt 2010, S. 1837).  6) Fassung gemäss RRB vom 2. März 2021, in Kraft getreten am   1. April 2021 (Amtsblatt 2021, S. 395).  7) Eingefügt durch RRB vom 2. März 2021, in Kraft getreten am   1. April 2021 (Amtsblatt 2021, S. 395).  8) Aufgehoben durch RRB vom 2. März 2021, in Kraft getreten am   1. April 2021 (Amtsblatt 2021, S. 395).        Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 19    Anhang 1 6)     Gewichteter Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser,  Lüftung und Klimatisierung in Neubauten     Gebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten    Ehwlk in kWh/m2   I Wohnen MFH 35   II Wohnen EFH 35   III Verwaltung 40   IV Schulen 35   V Verkauf 40   VI Restaurants 45*   VII Versammlungslokale 40   VIII Spitäler 70   IX Industrie 20   X Lager 20   XI Sportbauten 25*   XII Hallenbäder Keine Anforderungen an Ehwlk          1/2022     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     20 Schaffhauser Rechtsbuch 1997    Anhang 2 6)     Nachweis mittels Standardlösungskombination     G eb  äu de  hü lle     Wärmeerzeugung A B C D E F G  Anforderungen   E le  kt r.   W är  m ep  um pe   E rd  - so  nd e   od er   W as  se r   A ut  om at  is ch  e  H  ol zf  eu er  un g   Fe rn  w är  m e   au s   K V  A , A  R A     od  er  e  rn eu  er ba  re  E  ne rg  ie n   E le  kt r.   W är  m ep  um pe   A us  se n-  lu ft   S tü  ck ho  lz fe  ue ru  ng    G as  be tr  ie be  ne  W  är m  ep um  pe    Fo ss  ile r W  är m  ee rz  eu ge  r   1  -Opake Bauteile gegen aussen 0.17 W/m2K  -Fenster 1.00 W/m2K  -Kontrollierte Wohnungslüftung       - - -   2   -Opake Bauteile gegen aussen 0.17 W/m2K  -Fenster 1.00 W/m2K  -Therm. Solaranlage für WW mit mind. 2 % der  EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 10W/m2 x  EBF zur Grundanforderung   () () () ()  - -   3 -Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/m 2K   -Fenster 1.00 W/m2K    - - - -   4 -Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/m 2K   -Fenster 0.80 W/m2K () () ()  - - -   5   -Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/m2K  -Fenster 1.00 W/m2K  -Kontrollierte Wohnungslüftung  -Therm. Solaranlage für WW mit mind. 2 % der  EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 10W/m2 x  EBF zur Grundanforderung   () () () () ()  -   6   -Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/m2K  -Fenster 0.80 W/m2K  -Kontrollierte Wohnungslüftung  -Therm. Solaranlage für H+WW mit mind. 7 %  der EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 35W/m2 x  EBF zur Grundanforderung   () () () () () ()        Standardlösungskombination ist möglich   () Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere abgedeckt     Bei Standardlösung 2, 5, 6 ist die Grundanforderungen 20W/m2 gemäss § 26f EHV  sowieso zu erfüllen und wenn gewählt zusätzlich die Leistung zur Eigenstromer- zeugung aus der Standardlösung 2, 5, 6 zu addieren.         Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 21    Anhang 3 6)    Anforderungen für das vereinfachte Nachweisverfahren SH-Light für die Gebäude- kategorien Wohnen EFH und MFH, Verwaltung, Schulen, Industrie, Lager    Anforderungen Gebäudehülle      Grenzwerte Uli in W/(m2K)       Bauteil   Bauteil gegen Aussen- klima oder weniger als   2 m im Erdreich   Bauteil gegen unbe- heizte Räume oder mehr   als 2 m im Erdreich   opake Bauteile  Dach, Decke, Wand, Boden     0,15     0,25   Fenster, Fenstertüren  0,80 -      • Dämmperimeter geschlossen und alle beheizten Räume innerhalb Dämmperi-  meter   • 90 % der Fläche des Dämmperimeters müssen die obigen Grenzwerte einhal- ten   • Aussenliegende Beschattung    Anforderungen Haustechnik   • keine fossilen oder direktelektrischen Wärmeerzeuger für Heizung und Warm- wasser   • Wärmeerzeuger innerhalb des Dämmperimeters oder Anschluss Fernwärme- netz   • Maximale Vorlauftemperatur 35°C, Auslegung bei 24°C Innenraumtemperatur   • Eigenstromproduktion mit 20 Watt pro m2 Energiebezugsfläche   • Lüftung mit Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung nach dem Stand der  Technik oder zusätzlich 10 Watt pro m2 Energiebezugsfläche (insgesamt dann  30 W/m2).       1/2022     700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     22 Schaffhauser Rechtsbuch 1997   Befreiung von den Anforderungen    • an Neubauten (§ 10b bis § 13)   • an die Wärmebrücken   • an die Wärmedämmung der Wärmeverteilung (§ 18 Abs. 2 und 3)    • an die Steuerung und Regelung (§ 19)   • an die Luftgeschwindigkeiten (§ 24)    • an die Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen (§ 24a)       Anhang 4 7)     Haupt-Standardlösungen erneuerbare Energie beim Wärmeerzeu- gerersatz    SL1 Wärmepumpe mit Erdsonde, Wasser- oder Aussenluft   Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Heizung und   Warmwasser ganzjährig  SL2 Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung   Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeuger und ein Anteil erneu-  erbare Energie für Warmwasser  SL3 Fernwärmeanschluss   Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder erneu-  erbaren Energien  SL4 Warmwasserwärmepumpe mit Solarstromanlage   Wärmepumpenboiler und Solarstromanlage mit mindestens   30 W pro m2 Energiebezugsfläche  SL5 Wärmedämmung von Fassade und/oder Dach   U-Wert neue Fassade/Dach/Estrichboden ≤ 0.20 W/m2K, sa-  nierte Fläche mindestens 1.0 m2 pro m2 Energiebezugsfläche  SL6 Bezugsvereinbarung für leitungsgebundene gasförmige   Brennstoffe (CH) mit dem E-VU. Erneuerbarer Anteil zu- nächst 20 %, dieser wird mit vorgegebenem nationalen Ge- wichtungsfaktor der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren  berechnet (aktuell 0.5), hier 40 % Schweizer Biogas ab 1. Ap- ril 2021         Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 23   Kombinations-Standardlösungen, zwei Lösungen (SL7 bis SL15)  sind umzusetzen    SL7 Ersatz der Fenster entlang der thermischen Gebäudehülle   U-Wert Glas neue Fenster ≤ 0.7 W/m2K  SL8 Wärmedämmung von Fassade und/oder Dach   U-Wert neue Fassade/Dach/Estrichboden ≤ 0.20 W/m2K, sa-  nierte Fläche mindestens 0.5 m2 pro m2 Energiebezugsfläche   SL9 Thermische Sonnenkollektoren für die Warmwassererwär-  mung   Solaranlage: mindestens 2 % der Energiebezugsfläche  SL10 Warmwasserwärmepumpe mit Solarstromanlage   Wärmepumpenboiler und Solarstromanlage mit mindestens   5 W pro m2 Energiebezugsfläche  SL11 Kontrollierte Wohnungslüftung   Neu-Einbau einer kontrollierten Wohnungslüftung mit Wär-  merückgewinnung (Wirkungsgrad mindestens 70 %) und ver- sorgt mindestens 90 % der bestehenden Energiebezugsflä- che.   SL12 Mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe   für Heizung und Warmwasser ganzjährig, entweder monova-  lent oder bivalent mit mindestens 50 % des Leistungsbedarfs  und einem Wirkungsgrad von mindestens 120 %   SL13 Wärmekraftkopplung   elektrischer Wirkungsgrad mindestens 25% und für mindes-  tens 60 % des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser  SL14 Grundlast-Wärmeerzeuger erneuerbar mit bivalent betriebe-  nen fossilem Spitzenkessel   Mit erneuerbaren Energien automatisch betriebener Grund-  last-Wärmeerzeuger (Holzschnitzel, Pellets, Erdwärme,  Grundwasser oder Aussenluft) mit einer Wärmeleistung von  mindestens 25 % der im Auslegungsfall notwendigen Wär- meleistung ergänzt mit fossilem Brennstoff bivalent betriebe- ner Spitzenlast-Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwas- ser ganzjährig   SL15 Bezugsvereinbarung für leitungsgebundene gasförmige  Brennstoffe (CH) mit dem E-VU. Erneuerbarer Anteil zu- nächst 10 %, dieser wird mit vorgegebenem nationalen Ge- wichtungsfaktor der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren  berechnet (aktuell 0.5), hier 20 % Schweizer Biogas, ab  1. April 2021      1/2022      700.401 Energiehaushaltverordnung, EHV     24 Schaffhauser Rechtsbuch 1997    Anhang 4a 8)     Anhang 4b 8)     Anhang 4c 8)       Anhang 5 6)     Zusammenstellung der geltenden Normen und Richtlinien    - SIA-Norm 180 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in   Gebäuden», Ausgabe 2014  - SIA-Norm 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016  - SIA-Norm 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen - Allgemeine   Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2014   - SIA-Norm 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden - Technische   Anforderungen», Ausgabe 2009  - SIA Norm 387/4 «Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung Berech-  nung und Anforderungen», Ausgabe 2017  - SIA-Merkblatt 2024 «Standard-Nutzungsbedingungen für Ener-  gie- und Gebäudetechnik», Ausgabe 2015  - SIA-Merkblatt 2028 «Klimadaten für Bauphysik, Energie- und   Gebäudetechnik», Ausgabe 2012  -  SIA-Merkblatt 2040 «SIA-Effizienzpfad Energie», Ausgabe 2017  -  SIA-Merkblatt 2060 «Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäu-  den», Ausgabe 2020  - Vollzugshilfen der Konferenz kantonaler Energiefachstellen        Energiehaushaltverordnung, EHV 700.401     Schaffhauser Rechtsbuch 1997 25    Anhang 6 6)     Die nachfolgenden Anstalten sind Anstalten des öffentlichen Rechts.  Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, massgebend  ist die jeweilige Rechtsgrundlage der Anstalt:    - VBSH Verkehrsbetriebe Schaffhausen  - Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen  - Pensionskasse Schaffhausen PKSH  - Spitäler Schaffhausen  - Schaffhauser Kantonalbank  - Sonderschulen Schaffhausen  - Pädagogische Hochschule PHSH        1/2022    	I. Allgemeine Bestimmungen 	II. Förderprogramm 	III. Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden 	IV. Anforderungen an haustechnische Anlagen 	V. Vollzug 	VI. Schlussbestimmungen