Microsoft Word - 5.2-1.1.18_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.18        1     Brandschutzrichtlinie: Nachweisverfahren im  Brandschutz (27-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Nachweisverfahren im Brandschutz     01.01.2015 / 27-15de  Stand 22.03.2017     Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Änderungen im Anhang gemäss Beschluss ABSV vom 22. März 2017:  - zu Ziffer 3.2.2 (Seiten 9 und 10)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Grundsätze 4   3 Prozess 4  3.1 Allgemeines 4  3.2 Tätigkeiten nach Phasen 4  3.2.1 Phase Vorstudien 4  3.2.2 Phase Projektierung (siehe Anhang) 5  3.2.3 Phase Ausschreibung 5  3.2.4 Phase Realisierung 5  3.2.5 Phase Bewirtschaftung 6   4 Formale Anforderungen 6  4.1 Berichtform 6  4.2 Verbindlichkeit 6   5 Inhaltliche Anforderungen (siehe Anhang) 6   6 Anforderungen Fachpersonen 6   7 Anforderungen an bestimmte Nachweisarten 7  7.1 Entrauchungsnachweis 7  7.2 Warmrauchversuche 7  7.3 Realbrandversuche 7  7.4 Tragwerksnachweis 7  7.5 Evakuierungsnachweis 7   8 Aufgaben und Verantwortung Brandschutzbehörde 7  8.1 Formelle Prüfung 7  8.2 Materielle Prüfung (siehe Anhang) 8   9 Weitere Bestimmungen 8   10 Inkrafttreten 8   Anhang   9        Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Die Anwendung von Nachweisverfahren im Brandschutz zur Beurteilung von Brandge- fahr, Brandrisiko oder zur Nachweisführung konzeptioneller Ansätze ist bei Erfüllung der  Schutzziele der Brandschutznorm und bei einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zulässig.   2 Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an Prozess, Form und Inhalt von  Dokumenten sowie Anwender und Hilfsmittel bei der Verwendung von Nachweisverfahren  im Brandschutz.   3 Diese Brandschutzrichtlinie gilt bei der Anwendung von Nachweisverfahren im Brand- schutz vollumfänglich sowohl bei Neu- als auch bei Umbauten und Sanierungen.   2 Grundsätze  1 Die Anwendung von Nachweisverfahren führt zu einer erhöhten Verantwortung der Be- troffenen gemäss Brandschutznorm Artikel 3.   2 Die Brandschutzbehörde entscheidet über die Zulässigkeit der vorgesehenen Nachweis- verfahren sowie Nachweisverfahren im Brandschutz und die Genehmigung von im Brand- schutz tätigen Fachpersonen:   a Es dürfen nur anerkannte oder diesen gleichwertige Methoden verwendet werden;   b Konzepte, in denen Nachweisverfahren zum Einsatz kommen, dürfen nur von aner- kannten oder diesen gleichwertigen Fachpersonen eingereicht werden.   3 Die Brandschutzbehörde stützt sich dabei auf das VKF-Brandschutzregister.   4 Die Brandschutzbehörde prüft die brandschutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf  Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.   5 Über die Erfüllung der Nachweise entscheidet die Brandschutzbehörde.   6 Die Nutzerschaften von Räumen, in denen Nachweisverfahren als Genehmigungsgrund- lage dienten, bestätigen gegenüber der Eigentümerschaft, dass sie die im Nachweis postu- lierten, massgebenden Randbedingungen zur Kenntnis genommen haben und dafür verant- wortlich sind, diese im Betrieb jederzeit uneingeschränkt einzuhalten.   3 Prozess   3.1 Allgemeines   1 Der Prozess richtet sich grundsätzlich nach den Phasen Vorstudien, Projektierung, Aus- schreibung, Realisierung und Bewirtschaftung.   2 In Abhängigkeit des effektiven Projektes kann in Abstimmung mit der Brandschutzbehör- de davon abgewichen werden.   3.2 Tätigkeiten nach Phasen   3.2.1 Phase Vorstudien   Sobald sich in dieser Phase oder später zeigt, dass für das Bauvorhaben die Anwendung  von Nachweisverfahren notwendig sein wird, sollte die Brandschutzbehörde kontaktiert wer- den, damit das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      5   3.2.2 Phase Projektierung (siehe Anhang)   1 Nachweisverfahren enthaltende Brandschutzkonzepte sind in der Phase Projektierung  durch die Fachperson der Brandschutzbehörde zur Genehmigung einzureichen.   2 Die Brandschutzbehörde kann die entsprechende Genehmigung als Vorraussetzung für  den Baubeginn erklären.   3 Wesentliche Schritte von Nachweisverfahren sind:   a Projektdefinition;   b Definition von Schutzziel und Planungszielen inkl. zugehöriger Leistungskriterien;   c Risikobeurteilung;   d Definition der Bemessungsszenarien;   e Nachweisführung;   f Auswertung und Beurteilung;   g Dokumentation (auch von massgebenden Zwischenschritten).   4 Schutzziel und Planungsziele inkl. zugehöriger Leistungskriterien sollten vor der inhaltli- chen Bearbeitung mit der Brandschutzbehörde abgestimmt werden.   5 Soweit Nachweisverfahren verwendet werden, sollten durch die Fachperson und den An- wender folgende Elemente vorgängig mit der Brandschutzbehörde abgestimmt werden:   a Bemessungsszenarien inkl. Anfangs- und Randbedingungen;   b Risikobeurteilung;   c verwendetes Modell;   d Art und Umfang der Auswertung.   3.2.3 Phase Ausschreibung   1 Durch die Fachperson werden die Spezifikationen der gemäss Nachweis notwendigen  baulichen und technischen Massnahmen auf ihre Konzeptkonformität hin geprüft.   2 Soweit von der Ausschreibung abweichende Angebote eingereicht werden, sind diese  durch die Fachperson auf ihre Konzeptkonformität hin zu prüfen.   3.2.4 Phase Realisierung   1 Durch die Fachperson ist die Ausführung der gemäss Nachweis notwendigen baulichen  und technischen Massnahmen auf ihre Korrektheit zu prüfen.   2 Soweit Abweichungen zu den Anforderungen festgestellt werden, ist durch die Fachper- son und den Anwender zu beurteilen, ob der Nachweis unter den neuen Randbedingungen  immer noch Gültigkeit hat.   3 Nachteilig beeinflussende Abweichungen führen zu einem erneuten Nachweis oder ihrer  Richtigstellung.   4 Ein erneuter Nachweis ist wiederum der Brandschutzbehörde zur Genehmigung einzu- reichen.   5 Am Ende der Realisierungsphase ist auf Verlangen der Brandschutzbehörde mittels Kon- formitätsbestätigung aufzuzeigen, dass die effektive Ausführung mit dem Nachweis resp.  Konzept übereinstimmt.   6 Die Brandschutzbehörde kann die Konformitätsbestätigung als bezugsrelevant erklären.     Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3.2.5 Phase Bewirtschaftung   1 Über die gesamte Nutzungsdauer der Baute sind durch die Eigentümer- und Nutzerschaft  die dem Nachweis zugrunde liegenden Annahmen und Vorgaben gemäss verbindlichem  Nutzungsplan einzuhalten. Dies betrifft insbesondere die Nutzungsarten, die Brandlasten  und alle massgeblichen baulichen und technischen Massnahmen.   2 Bei Renovierung, Sanierung, Umbau und Nutzungsänderung ist durch die Eigentümer-  und Nutzerschaft eigenverantwortlich sowie – soweit bei einem Baubewilligungsverfahren  involviert – durch die Brandschutzbehörde die Vereinbarkeit dieser Tätigkeiten mit dem  Nachweis zu prüfen.   3 Wo angezeigt, ist der Nachweis der angepassten Situation entsprechend neu zu führen  oder die vorgesehenen Tätigkeiten sind derart anzupassen, dass der Nachweis nach wie vor  Gültigkeit hat.   4 Formale Anforderungen   4.1 Berichtform   Nachweisverfahren sind der Brandschutzbehörde in Berichtform einzureichen.   4.2 Verbindlichkeit   1 Die in der Dokumentation gemachten Anforderungen an Bauten und Anlagen sind für die  weitere Planung und Ausführung verbindlich.   2 Die Dokumentation ist durch alle am Projekt verantwortlich beteiligten Personen und die  Eigentümerschaft rechtsgültig zu unterzeichnen.   5 Inhaltliche Anforderungen (siehe Anhang)  1 Die Dokumentation muss zu den einzelnen Prozessschritten gemäss Ziffer 3 alle Anga- ben enthalten, welche die Brandschutzbehörde benötigt, um die Erfüllung der vereinbarten  Schutzziele prüfen und beurteilen zu können.    2 Umfang und Detaillierungsgrad der einzelnen Angaben richten sich nach dem jeweiligen  Prozessschritt und der Systemgrenze.   3 Die Grundlagen des Konzeptes, insbesondere Versuchsergebnisse, Erfahrungsdaten, Li- teraturquellen, Resultate von Berechnungen und Detailanalysen sind soweit für die Nach- vollziehbarkeit notwendig in der Dokumentation festzuhalten und – soweit nicht bereits in der  Dokumentation aufgeführt – für die Brandschutzbehörde bereitzuhalten.   6 Anforderungen Fachpersonen  1 Fachpersonen, die einen Nachweis gemäss dieser Brandschutzrichtlinie einreichen, müs- sen die entsprechenden Anforderungen gemäss Brandschutzrichtlinie „Qualitätssicherung im  Brandschutz“ erfüllen.   2 Die zuständige Brandschutzbehörde kann in begründeten Fällen weitergehende Bestim- mungen erlassen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      7   7 Anforderungen an bestimmte Nachweisarten   7.1 Entrauchungsnachweis   1 Ist das potentielle Brandgut nicht hinreichend bestimmbar, ist für den Entrauchungsnach- weis ein Stoff mit einer hohen Rauchausbeute (z. B. Polyurethan) als Brennstoff zu verwen- den.   2 Die Brandschutzbehörde kann für die Überprüfung des Nachweises nach Fertigstellung  der Baute Warmrauchversuche verlangen.   7.2 Warmrauchversuche   1 Gegenstand, Ablauf und Randbedingungen von Warmrauchversuchen sind vorgängig mit  der Brandschutzbehörde abzustimmen.   2 Auf Verlangen ist die Brandschutzbehörde zu den Versuchen einzuladen.   3 Kaltrauchversuche sind nicht zulässig.   7.3 Realbrandversuche   1 Gegenstand, Ablauf und Randbedingungen von Realbrandversuchen sind vorgängig mit  der Brandschutzbehörde abzustimmen.   2 Auf Verlangen ist die Brandschutzbehörde zu den Versuchen einzuladen.   7.4 Tragwerksnachweis   1 Vereinfachte und allgemeine Rechenverfahren gemäss Eurocode („Heisse Bemes- sung / Naturbrand-Bemessung“) benötigen die Freigabe eines qualifizierten Ingenieurs (dipl.  Ing.).   2 Bei Nachweisführung unter Berücksichtigung eines Naturbrandszenarios muss das Si- cherheitsniveau gleich demjenigen eines Nachweises nach Normbrand sein. Daher ist ein  entsprechendes, anerkanntes Sicherheitskonzept für den konstruktiven Brandschutz zu ver- wenden.   7.5 Evakuierungsnachweis   1 Anforderungen an Evakuierungsnachweise müssen mit der Brandschutzbehörde abge- sprochen werden.   2 Die Brandschutzbehörde kann das Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung als rele- vant für die Bauabnahme erklären.   3 Die Brandschutzbehörde kann für die Überprüfung des Nachweises nach Fertigstellung  der Baute Evakuierungsübungen verlangen.   4 Evakuierungsnachweise müssen durch eine sachverständige Fachperson eingereicht  werden.   8 Aufgaben und Verantwortung Brandschutzbehörde   8.1 Formelle Prüfung   1 Die Brandschutzbehörde prüft die Dokumentation auf formale Richtigkeit.   2 Formal korrekte Dokumentationen werden durch die Brandschutzbehörde materiell ge- mäss Ziffer 8.2 geprüft.     Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3 Die zuständige Brandschutzbehörde kann die Prüfung an eine andere Brandschutzbe- hörde oder eine hinreichend qualifizierte, unabhängige, private Prüfstelle delegieren.   8.2 Materielle Prüfung (siehe Anhang)   1 Eine Dokumentation ist vollständig, wenn:   a sie alle Angaben enthält, damit die Dokumentation geprüft und die darin gemachten  Folgerungen und Empfehlungen durch die Brandschutzbehörde nachvollziehbar sind  und hinsichtlich Plausibilität beurteilt werden können;   b sie insbesondere alle Angaben gemäss Ziffer 5 im nötigen Umfang und Detaillierungs- grad enthält.   2 Eine Dokumentation ist nachvollziehbar, wenn:   a sie die Brandschutzbehörde in die Lage versetzt, anhand der gemachten Ausführun- gen die Argumentation und Schlussfolgerungen nachprüfen zu können;   b deren Schlussfolgerungen begründet werden.   3 Eine Dokumentation ist plausibel, wenn:   a deren Schlussfolgerungen nach den Gesetzen der Logik anhand der Begründung  überzeugend und widerspruchsfrei nachvollzogen werden können;   b deren Aussagen den durch eine qualifizierte Person zu erwartenden Vorstellungen  entsprechen oder Anomalien hinreichend begründet sind.   9 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs).   10 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      9   Anhang  Ausführungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigenständigkeit  oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer  3.2.2 Phase Projektierung   Nachweis   Auf der Stufe „Subsystem“ werden beispielsweise eine Einzelstütze oder eine Treppe eines Ein- kaufszentrums, auf der Stufe „System“ die Statik einer Einstellhalle oder die Fluchtwege aus einem  Einkaufszentrum und auf Stufe „Gebäude“ die Gesamtstatik oder die Fluchtwege eines ganzen Ge- bäudes verstanden.   Schutzziel, Planungsziel, Leistungskriterien   Die Entwicklung von den allgemeinen Schutzzielen über die funktionalen Schutzziele und die Pla- nungsziele bis zu den Leistungskriterien ist ein sequentieller Prozess. Im Rahmen des Nachweises  findet ein Soll-Ist-Vergleich der Leistungskriterien mit der Leistungsfähigkeit der nachgewiesenen  Massnahme (z. B. Anlage, Tragwerk, usw.) statt. Der Prozess ist beispielhaft in nachstehender Ta- belle aufgezeigt.   Allgemeines  Schutzziel   Funktionales  Schutzziel   Planungsziel Leistungskriterium          Schutz des Lebens  und der Gesundheit  von Personen   Gewährleistung der  Selbstrettung resp.  der persönlichen  Flucht   Gewährleistung einer Min- desthöhe für die raucharme  Schicht      Erzeugung einer angemesse- nen Rauchverdünnung      Rauchverdrängung durch Auf- rechterhaltung einer Druck- kaskade      Möglichst frühzeitige  Branderkennung   Verminderung der Detektions-  und Alarmierungsdauer und  somit der erforderlichen Eva- kuierungsdauer      Gewährleistung eines  sicheren Aufenthaltes  in Gebäuden   Bildung von Brandabschnitten  mit vorgegebener Feuerwi- derstandsdauer      Betriebsbedingt können durch die Eigentümer- und Nutzerschaften weiterführende Schutzziele wie  Reputationsschutz und Aufrechterhaltung des Betriebes definiert werden.   Nachstehende Tabelle enthält typische Planungsziele und ihre Leistungskriterien (Soll-Werte) bei  mittleren bis längeren Aufenthaltsdauern (5 bis 30 Minuten). Diese Ausführungen stellen eine erste  Orientierung dar, von denen in Abstimmung mit der Brandschutzbehörde abgewichen werden kann.  Die Leistungskriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein.         Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   Planungsziel Symbol Einheit Leistungskriterium  (Soll-Wert)   R a u ch  a rm  e    S ch  ic h t   Höhe der raucharmen Schicht ab oberster  für Personen zugänglichen Ebene   d m ≥ 2.5   Gastemperatur Traucharm °C ≤ 50   Extinktionskoeffizient [1] K m-1 ≤ 0.20   Gastemperatur Rauchschicht Trauch °C ≤ 200   Es muss jeweils geprüft und begründet werden, ob neben den in der Tabelle genannten Leistungs- kriterien weitere Kriterien ausgewertet werden müssen.   Bemessungsbrandszenario   Sehr unwahrscheinliche Worst-Case-Szenarien wie Brand nach Flugzeugabsturz, Erdbeben, Ter- roranschlag, usw. müssen nicht berücksichtigt werden. Ebenso kann der gleichzeitige Ausfall meh- rerer (technischer) Brandschutzmassnahmen vernachlässigt werden.   Massgebende Bemessungsbrandszenarien weisen einen Bezug zur konkreten Nutzung und zu be- kannten oder voraussehbaren Gefahren auf. Sie basieren aber durchaus auch auf Fehlverhalten  von Eigentümer- und Nutzerschaft oder Dritten. Die Bemessung erfolgt somit auf der Basis von  Worst-Credible-Szenarien und Annahmen, deren Randbedingungen mit hinreichender Wahrschein- lichkeit auch während der gesamten Lebensdauer des Gebäudes auftreten können.   Die für das Bemessungsbrandszenario relevanten Parameter können beispielsweise folgende An- gaben beinhalten:   a Umgebung:    äussere Witterungseinflüsse wie Temperatur, Wind, Schnee, usw.;    Lage im Gelände.   b Gebäude:    Architektur;    Statik;    Ventilationsbedingungen;    Brandraum;    Betrieb;    massgebende bauliche und technische Brandschutzmassnahmen und deren im Szenario be- rücksichtigte Verfügbarkeit.   c Brand:    Brandgut;    Brandleistung und -kurve;    Rauchausbeuterate;    Produktionsrate toxischer Gase.   Wird als Auswertgrösse für die Verrauchung der Extinktionskoeffizient verwendet, kann der Parame- ter „Produktionsrate toxischer Gase“ weggelassen werden. Wird als Auswertgrösse die Sichtweite  verwendet, ist der Parameter zu konkretisieren und zu begründen.   Wo für die konkrete Aufgabe nur die Temperaturen eines Brandes massgebend sind, können die  Parameter „Produktionsrate toxischer Gase“ und „Rauchausbeuterate“ weggelassen werden.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      11     Beteiligt  Schritt Dokument    F re  ig a  b e   B e  h ö  rd e     B a  u h  e rr     F a  c h  p la  n e  r   F a  c h  p e  rs o  n    B ra  n d  s c  h u  tz b  e h  ö rd  e           1  Projektdefinition          (Was habe ich, was will ich bauen?)          -  Festlegung Nutzungen inkl. Randbedin-  gungen  - Nutzungsvereinbarung          -  Nutzungsvereinbarung, Entwurf - Pläne, Projektbeschrieb, Konzepte         -  Bekannte Brandschutzmassnahmen - Brandschutzkonzept         - Festlegung Projektbeteiligte - Organigramm          2  Schutzzieldefinition          (Welches Sicherheitsniveau?)          -  Öffentlich-rechtliche Vorgaben          -  Privat-rechtliche Vorgaben          -  Interne und externe Einflussfaktoren          -  Schutz- / Planungsziel, Leistungskriterien - Grundlagenpapier „Schutzziele“          3  Gefährdungsanalyse          (Was kann passieren?)          -  Interne und externe Ereignisse          -  Mögliche Bemessungsszenarien (ohne   Wertung)            4  Bemessungsszenarien          (Welche Brände sind relevant?)          -  Risikobeurteilung der Gefährdungen           -  Massgebende Bemessungssszenarien  (Wertung)   - Grundlagenpapier „Bemessungs- szenarien“            -  Parametrisierung Bemessungsszenarien         5  Nachweisführung          (Können die Vorgaben eingehalten werden?)           -  Randbedingungen überprüfen - Grundlagenpapier „Grundlagen  Nachweisführung“            -  Modell festlegen        -  Art und Weise der Auswertung festlegen        -  Nachweisführung - Bericht „Nachweisführung“         -  Unsicherheits- und Fehleranalyse           6  Auswertung und Beurteilung          (Werden die Vorgaben eingehalten?)           -  Aufzeigen, ob Nachweis erfolgreich - Schlussbericht „Nachweisführung“         -  Aufzeigen von Konsequenzen auf Planung   (  allfällige Iterationen)          7  Dokumentation                    -  Einreichung Dokumentation           -  Prüfung auf Vollständigkeit - Prüfbericht / Genehmigung Doku- mentation            -  Prüfung auf Nachvollziehbarkeit         -  Prüfung auf Plausibilität                 Verantwortlich    Mitarbeit  Graphische Darstellung Planungs-Prozess     Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   Unsicherheit- und Fehleranalyse   Alternativ können Sicherheitsfaktoren und Sicherheitszuschläge an anderen Stellen einfliessen. Bei- spielsweise bei der Festlegung des Bemessungsbrandszenarios oder bei der Definition von An- fangs- und Randbedingungen.   zu Ziffer 5 Inhaltliche Anforderungen   Die nachstehende Zusammenstellung beschreibt die typischen inhaltlichen Anforderungen an die  Dokumentation. In begründeten Fällen können in Abstimmung mit der Brandschutzbehörde einzelne  Angaben weggelassen oder durch andere, gleich sinnvolle oder besser geeignete ersetzt werden.  Insbesondere der Umfang kann je nach Nachweisverfahren stark variieren.   Grunddaten   Die Dokumentation ist zu Beginn mit folgenden Angaben zu versehen:    Objektbezeichnung und Auftraggeber;    alle an der Erarbeitung verantwortlich beteiligten Personen und Institutionen;    Datum und Version der eingereichten Dokumentation;    Nennung der verwendeten Pläne (beispielsweise Grundrisse, Schnitte und Fassadenpläne; die  Angabe von Version und Datum ist notwendig);    Nennung der verwendeten Grundlagen-Dokumente (beispielsweise Baubeschriebe, Konzeptbe- richte, Gutachten und rechtliche Grundlagen; die Angabe von Version und Datum ist notwendig);    Beschreibung der Situation im Hinblick auf den Brandschutz (ein Brandschutzkonzept mit den  genannten Elementen erfüllt dieser Anforderung bereits);    Beschreibung der massgebenden klimatischen Bedingungen;    Beschreibung des Gebäudes mit den vorgesehenen Nutzungen und den vorgesehenen bauli- chen, technischen und organisatorischen Brandschutzmassnahmen soweit bestimmt (Nutzungs- vereinbarung);    Beschreibung der massgebenden betrieblichen Randbedingungen.   Aufgabenstellung   In der Dokumentation ist die Zielsetzung der Untersuchung festzuhalten.   Schutzziele, Planungsziele und Leistungskriterien    Die gemäss Brandschutznorm für die konkrete Aufgabenstellung massgebenden Schutzziele und  deren Herleitung sind in der Dokumentation festzuhalten;    die zum einzelnen Schutzziel gehörenden Planungsziele und deren Herleitung sind in der Doku- mentation aufzuführen und zu begründen;    die zum einzelnen Planungsziel gehörenden Leistungskriterien und deren Herleitung sind in der  Dokumentation aufzuführen und zu begründen.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      13   Brandschutzmassnahmen   Soweit für den konkreten Nachweis notwendig resp. sofern es sich um ein ingenieurmässiges Ge- samtkonzept handelt, sind die baulichen, technischen, organisatorischen und den abwehrenden  Brandschutz betreffenden Massnahmen zu beschreiben und zu begründen.   Zu den baulichen Massnahmen gehören typischerweise:    Schutzabstände;    Tragwerk;    Brandabschnitte;    Fluchtwege;    Materialisierung.   Zu den technischen Massnahmen gehören typischerweise:    Brandmeldeanlage;    Automatische Löscheinrichtungen;    Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;    Rauchschutzdruckanlagen;    Feuerwehraufzüge;    Sicherheitsstromversorgung;    Brandfallsteuerung.   Zu den Massnahmen des abwehrenden Brandschutzes gehören typischerweise:    Zugänglichkeit für die Einsatzkräfte;    Löschwasserdisposition;    Einsatzpläne.   Anmerkung: Bei der Berücksichtigung von Massnahmen des abwehrenden Brandschutzes sind die  effektiven Einsatzmittel der zuständigen Feuerwehrorganisation zu beachten und deren Verfügbar- keit über die Lebensdauer des Gebäudes soweit möglich (z.B. anhand der kantonalen Feuerwehr- konzeption) zu prüfen.   Zu den organisatorischen Massnahmen gehören typischerweise:    Sicherheitsbeauftragter;    Vorgaben zu Wartung und Unterhalt;    Evakuierungskonzept.   Anmerkung: Bei der Berücksichtigung organisatorischer Massnahmen ist deren dauerhafte Ge- währleistung zu prüfen.   Nachweis   a Qualitativer Nachweis:    die verwendeten qualitativen Annahmen sind zu dokumentieren;    die verwendeten Argumente sind zu nennen und zu begründen;    die Resultate sind in verständlicher, nachvollziehbarer Form so zu dokumentieren, dass eine  qualifizierte Person das Erfüllen der Planungsziele erkennen und beurteilen kann;    bei der Interpretation der Ergebnisse ist auf deren Unsicherheiten und Unschärfe einzugehen;    es ist aufzuzeigen, ob der Nachweis geführt werden konnte oder nicht.        Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   b Quantitativer Nachweis:    die verwendeten Bemessungsbrandszenarien sind inkl. ihrer Herleitung mit allen zugehörigen  Grössen und Parametern sowie Anfangs- und Randbedingungen zu dokumentieren;    die verwendeten Modelle sind inkl. Angaben zu Verifikation und Validierung und zu den Anwen- dungsgrenzen zu nennen;    die Resultate sind in verständlicher, nachvollziehbarer Form so zu dokumentieren, dass eine  qualifizierte Person das Erfüllen der Planungsziele und Leistungskriterien erkennen und beurtei- len kann;    bei der Interpretation der Ergebnisse ist auf deren Unsicherheiten und Unschärfe einzugehen;    es ist aufzuzeigen, ob der Nachweis geführt werden konnte oder nicht.   c Anmerkungen:    die verwendeten Modelle müssen in Bezug auf die nachzuweisenden Leistungskriterien eine  vollständige Beschreibung der beurteilungsrelevanten Brandeinwirkungen ermöglichen;    die Modelleigenschaften müssen hinsichtlich ihrer physikalischen Grundlagen vollständig veröf- fentlicht sein;    die Modelleigenschaften müssen hinsichtlich der mit ihnen nachzuweisenden Parameter nach- weislich verifiziert und validiert sein;    die Brandschutzbehörde kann das Vorweisen entsprechender Unterlagen verlangen und zur Be- dingung für die Genehmigung des Nachweises vorgeben;    diese Anforderungen gelten auch für physikalische Modelle, die Brände in stark verkleinerten  Gebäudemodellen experimentell abbilden;    graphische Auswertungen müssen zweidimensional und vermasst sein. Dreidimensionale Dar- stellungen können nicht beurteilt werden;    zur Beurteilung von Unsicherheiten und Unschärfen können Methoden wie Parametervariationen,  und Sensitivitätsanalysen verwendet werden. Relevant sind insbesondere Aussagen zu proporti- onalen und exponentiellen Abhängigkeiten.   Schlussfolgerungen    Auswirkungen auf das Brandschutzkonzept im Allgemeinen und die einzelnen Massnahmen im  Speziellen, insbesondere auf die technischen Massnahmen, sind zu formulieren;    Auswirkungen auf den Betrieb im Sinne von Nutzungseinschränkungen, betrieblichen Anforde- rungen, usw. müssen aufgeführt werden.   zu Ziffer  8.2 Materielle Prüfung   Zur Prüfung von Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität können u.a. folgende Fragen  und Kontrollen dienen:   a Vollständigkeit:    Ist die Dokumentation von der Fachperson und der Eigentümerschaft rechtskräftig unterzeichnet?    Sind die an der Erarbeitung der Dokumentation beteiligten Personen und Institutionen genannt?    Sind die geometrischen Angaben zum Gebäude, seine Nutzungen, die brandschutztechnische  Ausrüstung dokumentiert?    Ist die Aufgabenstellung inklusive zugehöriger Schutzziele, Funktionsanforderungen und Leis- tungskriterien für den Nachweis resp. das ingenieurmässige Konzept formuliert?    Sind die Bemessungsbrandszenarien dokumentiert?    Sind die mit der Brandschutzbehörde abgestimmten Auswertungen vorhanden?        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Nachweisverfahren im Brandschutz / 27-15de      15   b Nachvollziehbarkeit:    Wird die Nachweisstrategie schlüssig und nachvollziehbar beschrieben?    Sind die Eingabedaten für das Gebäude, seine Nutzung und die spezielle Aufgabenstellung in  sich schlüssig?    Liegt eine verständliche und nachvollziehbare Dokumentation vor, die zeigt, dass die Anfangs-  und Randbedingungen in das Modell übertragen und bei den Berechnungen berücksichtigt wor- den sind?   c Plausibilität:    Erscheint die gewählte Nachweisstrategie für die vorliegende Aufgabenstellung als geeignet?    Erscheinen die gewählten Bemessungsszenarien für die vorliegende Aufgabenstellung als ge- eignet? Handelt es sich dabei insbesondere um aufgrund der konkreten Nutzung typisch zu er- wartenden Brände?    Sind die verwendeten Rechenmodelle für die vorliegende Aufgabenstellung geeignet?    Kontrolle, ob die Anwendungsgrenzen der verwendeten Rechenmodelle eingehalten wurden.    Lässt die Darstellung der Ergebnisse einen klaren Bezug auf die wesentlichen Aufgabenstellun- gen zu?    Ist die vorgelegte Interpretation der Ergebnisse (Schlussfolgerungen / Empfehlungen) plausibel  im Allgemeinen und in Bezug auf die definierten Schutzziele und Funktionsanforderungen im  Speziellen?   Anmerkung: Es sollte die grosse Ausnahme bleiben, dass die Brandschutzbehörde oder eine von  ihr beauftragte Stelle zu Prüfzwecken eigene Berechnungen auf dem gleichen Niveau durchführt.                                                            Die Ausführungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.