Microsoft Word - 5.2-1.1.9_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.9        1     Brandschutzrichtlinie: Löscheinrichtungen  (18-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Löscheinrichtungen     01.01.2017 / 18-15de     Löscheinrichtungen / 18-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 2 (Seite 8)   - zu Ziffer 3.2 (Seite 10)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Löscheinrichtungen / 18-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Notwendigkeit (siehe Anhang) 4   3 Anforderungen 4  3.1 Löschgeräte 4  3.1.1 Standort 4  3.1.2 Anzahl 5  3.1.3 Wasserlöschposten (siehe Anhang) 5  3.2 Löschleitungen (siehe Anhang) 5  3.3 Spezielle Trocken-, und Kühllöschanlagen 5  3.3.1 Schutzumfang 5  3.3.2 Anordnung und Bemessung 6  3.3.3 Personensicherheit von Trockenlöschanlagen 6  3.3.4 Auslösung 6   4 Instruktion 6   5 Projekte und Kontrollen 6  5.1 Projekte 6  5.2 Abnahmeprüfung 6  5.3 Periodische Kontrollen 7   6 Betriebsbereitschaft und Wartung 7   7 Weitere Bestimmungen 7   8 Inkrafttreten 7   Anhang 8        Löscheinrichtungen / 18-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, was für allgemeine Anforderungen Löscheinrichtungen  wie Löschgeräte, Trockenlöschanlagen, spezielle Kühl- und Löschanlagen sowie Löschlei- tungen mit Innenhydranten zu erfüllen haben und wo und wann in Bauten und Anlagen  Löscheinrichtungen bereit zu stellen oder zu installieren sind.   2 Notwendigkeit (siehe Anhang)  1 Bauten und Anlagen mit besonderen Gefahren sind mit ausreichend dimensionierten, ge- eigneten Löscheinrichtungen zur ersten Brandbekämpfung auszurüsten. Zahl, Art und An- ordnung richten sich nach Personenbelegung, Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von  Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten.   2 Die Eignung von Löschgeräten, Gaslöschanlagen sowie speziellen Kühl- und Löschanla- gen richtet sich nach deren Handhabung, den Eigenschaften des verwendeten Löschmittels  und danach, ob dieses in genügender Menge vorhanden ist. Bei der Wahl des Löschmittels  sind ungünstige Nebenwirkungen zu berücksichtigen.   3 Es werden folgende Brandklassen unterschieden: A (feste Stoffe), B (flüssige oder flüssig  werdende Stoffe), C (Gase),D (Metalle) und F (Speisefette).   4 Löschgeräte (z. B. Handfeuerlöscher) mit geeignetem Löschmittel und ausreichendem  Löschvermögen sind bereit zu stellen:   a in Bauten, Anlagen und Betrieben, in denen Wasser als Löschmittel nicht überall ge- eignet ist, bei den Wasserlöschposten oder bei den betreffenden Raumzugängen;   b in Bauten, Anlagen und Betrieben, in denen Wasser keinesfalls geeignet ist anstelle  von Wasserlöschposten;   c in Bauten, Anlagen und Betrieben ohne genügenden Wasseranschluss sowie in klei- nen Gewerbebauten;   d Einrichtungen die eine besondere Brandgefahr darstellen.   3 Anforderungen  Löscheinrichtungen müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, be- messen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbe- reit sind.   3.1 Löschgeräte   3.1.1 Standort   1 Löschgeräte und Löschleitungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich installiert  sein. Wo nötig ist ihr Standort durch Markierungen oder Hinweistafeln zu kennzeichnen.   2 Sie müssen jederzeit ohne fremde Hilfsmittel rasch und einfach in Betrieb genommen und  zweckmässig eingesetzt werden können.   3 Sie sind innerhalb von Brandabschnitten in unmittelbarer Nähe von Raumausgängen, die  als Fluchtweg dienen, oder in Fluchtwegen (z. B. Korridoren und Vorplätzen) bereitzustellen.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Löscheinrichtungen / 18-15de      5   4 Das Bereitstellen von Löschgeräten in vertikalen Fluchtwegen ist zulässig, wenn:   a Brandschutzabschlüsse zwischen vertikalen und horizontalen Fluchtwegen fehlen  (z. B. Büro- und Schulbauten mit einer Bruttogeschossfläche bis 900 m2);   b mehrere Räume direkt vom vertikalen Fluchtweg her erschlossen werden.   5 Das Aufstellen von Wasserlöschposten in Sicherheitstreppenhäusern ist nicht erlaubt.   6 Weisen Geschosse von Bauten und Anlagen ähnliche Grundrisse und Raumeinteilungen  auf, sind Löschgeräte möglichst einheitlich anzuordnen.   7 Löschgeräte sind offen oder in separaten Kästen bereitzustellen. Der Feuerwiderstand  brandabschnittsbildender Wände darf durch den Einbau von Unterputzkästen nicht ge- schwächt werden.   3.1.2 Anzahl   1 Löschgeräte sind so anzuordnen, dass ein Brand an jeder Stelle von Bauten und Anlagen  bekämpft werden kann. Die Gehweglinie zum nächsten Löschgerät darf nicht mehr als 40 m  betragen.   2 In Bereichen mit besonderen Brandgefahren sind an geeigneten Stellen zusätzliche  Löschgeräte zu installieren.   3.1.3 Wasserlöschposten (siehe Anhang)   1 Wasserlöschposten enthalten ein Absperrventil mit einem Leitungsanschluss von mindes- tens DN 32 und eine bewegliche Verbindung zur wasserführenden Achse eines schwenkba- ren Haspels. Der Haspel ist mit einem formbeständigen Gummischlauch in der erforderli- chen Länge und mit einem abstellbaren Strahlrohr für Voll- und Sprühstrahl auszurüsten.   2 In besonderen Fällen (z. B. Landwirtschaftsbauten) kann der schwenkbare Haspel durch  eine andere, gleichwertige Einrichtung ersetzt werden.   3 Der Betriebsdruck muss anerkannten Normen entsprechen. Die Schlauchlänge darf 40 m,  nicht übersteigen.   4 Die Zuleitung zum Wasserlöschposten muss mit einer Mindestrohrweite von DN 32 aus  Baustoffen der RF1 erfolgen. Brennbare Leitungen sind unter Putz mit Feuerwiderstand  EI 30 zu verlegen oder gleichwertig zu schützen.   5 Der Ruhedruck muss vor dem Wasserlöschposten 3 bar betragen. Die minimale Wasser- leistung muss bei 16 l/min liegen.   3.2 Löschleitungen (siehe Anhang)   Hochhäuser sind mit Löscheinrichtungen wie nassen oder trockenen Löschleitungen, Was- serlöschposten mit Innenhydranten (Anschlussleitung mindestens DN 80) oder Druckver- stärkungsanschlüssen auszurüsten. Die Anforderungen sind fallweise mit der Brandschutz- behörde festzulegen.   3.3 Spezielle Trocken-, und Kühllöschanlagen   3.3.1 Schutzumfang   Der Schutzumfang von speziellen Trocken-, Kühllöschanlagen beschränkt sich auf Einzel- räume, Bereiche und Einrichtungen innerhalb von Bauten und Anlagen oder im Freien.     Löscheinrichtungen / 18-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3.3.2 Anordnung und Bemessung   1 Trocken-, Kühllöschanlagen sind so anzuordnen und zu bemessen, dass wirksame Küh- lung oder ausreichende Löschwirkung gewährleistet sind. Zur Sicherheit sind Druckentlas- tungsöffnungen einzubauen.   2 Wo Grösse der Anlage oder zu schützende Bereiche es erfordern, ist die Anlage in Teil- bereiche zu unterteilen.   3 Auslegung von Trockenlöschanlagen sowie Wahl und Anordnung der Düsen richten sich  nach Nutzung, Umgebungsbedingungen und Raumverhältnissen:   a Löschmittelmenge, Leitungs- und Verteilsystem sind so zu bemessen, dass die für ei- ne ausreichende Löschwirkung erforderliche Konzentration, Flutungs- und Einwirkzeit  gewährleistet sind;   b Flutungsbereiche sind möglichst klein zu halten. Jeder Flutungsbereich ist einzeln zu  bemessen. Bei Anlagen mit mehreren Flutungsbereichen ist der Bereich mit der gröss- ten erforderlichen Einsatzmenge für den Löschmittelbedarf massgebend.   3.3.3 Personensicherheit von Trockenlöschanlagen   1 Trockenlöschanlagen sind mit Warn- und Verzögerungseinrichtungen auszurüsten, wenn  durch eine Flutung Personen gefährdet werden können.   2 Die Vorwarnzeit zwischen Beginn des Alarmsignals zur Warnung von gefährdeten Perso- nen und der Freigabe des Löschmittels muss so bemessen sein, dass der Flutungsbereich  von jeder beliebigen Stelle aus sicher verlassen werden kann.   3 Zugangstüren zu geschützten Räumen oder Bereichen müssen selbstschliessend sein  und sind mit einem Gefahrenhinweis zu versehen.   3.3.4 Auslösung   1 Der Einsatz des Kühl- oder Löschmittels kann selbsttätig oder von Hand erfolgen. Anla- gen mit selbsttätiger Auslösung müssen auch von Hand betätigt werden können.   2 Das selbsttätige Ansprechen muss signalisiert werden und einen internen Alarm auslö- sen.   4 Instruktion  Personen, die für einen Betrieb verantwortlich sind, haben die Betriebsangehörigen in der  Handhabung der Löschgeräte, und der speziellen Trocken-, Kühllöschanlagen zu instruie- ren.   5 Projekte und Kontrollen   5.1 Projekte   Projekte von Trockenlöschanlagen sowie von speziellen Kühllöschanlagen (z. B. Neuanla- gen, Erweiterungen, wesentliche Änderungen) sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde  vor Ausführungsbeginn zur Genehmigung einzureichen.   5.2 Abnahmeprüfung    1 Trockenlöschanlagen sowie spezielle Kühllöschanlagen sind einer Abnahmeprüfung zu  unterziehen.   2 Dies gilt auch für Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Löscheinrichtungen / 18-15de      7   5.3 Periodische Kontrollen   1 Trockenlöschanlagen sowie spezielle Kühllöschanlagen sind periodisch zu kontrollieren.   2 Der Kontrollturnus richtet sich nach der Art der Anlagen sowie nach den durch die Anla- gen geschützten Räume, Bereiche und Einrichtungen.   6 Betriebsbereitschaft und Wartung  1 Anlageeigentümer oder -betreiber von Löscheinrichtungen zur Brandbekämpfung sind da- für verantwortlich, dass die Löschgeräte, Gaslöschanlagen, speziellen Kühl- und Löschanla- gen usw. bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.   2 Die Daten der Auslieferung, Nachfüllung und Instandhaltung von Löschgeräten, Gas- löschanlagen, speziellen Kühl- und Löschanlagen sind in geeigneter Form dauerhaft zu re- gistrieren.   3 Bei Handfeuerlöschern ist neben betriebseigenen Bereitschaftskontrollen eine periodi- sche Wartung gemäss Herstellerangaben durchzuführen.   7 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und “Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   8 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         Löscheinrichtungen / 18-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   Anhang  Ausführungen in diesem Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigen- ständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2 Notwendigkeit   Notwendigkeit von Löschmittel   Nutzung WLP HFL [1]   Beherbergungsbetriebe [a] ● ●  Beherbergungsbetriebe [b] ○ ●  Beherbergungsbetriebe [c]  ●  Verkaufsgeschäfte > 1‘200 m2  ● ●  Verkaufsräume ≤ 1‘200 m2 und ≤ 300 Personen  ●  Räume mit grosser Personenbelegung ●[2] ●  Bürobauten  ○  Schulen und Kindergärten   ○  Industrie-, Gewerbe- und Lagerbauten:    bis 1‘200 m2 gewerblich genutzter Fläche   über 1‘200 m2 gewerblich genutzter Fläche     ○  ●     ●  ●   Hochregallager [3]     Parkings  ○  Landwirtschaft:    Ökonomietrakt (Scheune / Stall) > 3‘000 m3    ●     ○   Mehrfamilienhäuser     Hochhäuser [4]     ● erforderlich        ○ empfehlenswert  Nicht aufgeführte Nutzungen oder Gebäudearten sowie provisorische Bauten und Anlagen sind  sinngemäss zu beurteilen.   [1] Als Richtwert gilt 1 Handfeuerlöscher pro 600 m2 Grundfläche.   [2] Bei einer Personenbelegung von mehr als 2‘000 Personen.  [3] Bei nichtbegehbaren Hochregallager sind keine Wasserlöschposten und Handfeuerlöscher   erforderlich.   [4] Mit nasser oder trockener Steigleitung mit Innenhydranten auszurüsten.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Löscheinrichtungen / 18-15de      9   Eignung der Löschmittel für die verschiedenen Brandklassen    Brennstoff  Erschei- nungsbild   Beispiele Löschmittel/Wirkung           W a  s s  e r   im  V  o ll s  tr a  h l   W a  s s  e r   im  S  p rü  h s  tr a h  l   S c  h a  u m   /  C  A F  S  /   N e  tz m  it te  l   A B  -P u  lv e  r   B C  -P u  lv e r   D -P  u lv  e r   F -L  ö s  c h  m it  te l   K o  h le  n d  io x  id  (  C O  2 )      Feste, nicht  schmelzende  Stoffe   Glut und  Flammen   Holz, Papier, Texti- lien, Kohle, nicht  schmelzende Kunst- stoffe       ▼ ▼  ▼      Flüssigkeiten,  schmelzende  feste Stoffe   Flammen Lösungsmittel, Öle,  Wachse, schmelzen- de Kunststoffe   ▼     ▼        Gase Flammen Propan, Butan, Acety- len, Erdgas, Methan,  Wasserstoff   ▼ ▼ ▼   ▼ ▼       Metalle Glut Natrium, Magnesium,  Aluminium ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼      Speiseöle /   -fette   Flammen, in  Verbindung mit  Wasser: Fett- explosion   Speiseöle / -fette in  Frittier- und Fettback- geräten und andere  Kücheneinrichtungen   ▼ ▼ ▼   ▼  ▼        Sicherheitsabstände        Brand   elektrischer  Anlagen   Flammen,  Funken   Leuchtreklamen,  Fernseher, Elektroge- räte, Photovoltaik       N u  r  in   s p  a n n  u n g  s -  fr e  ie n  A  n la  g e  n              < 1‘000 V 5 m 1 m 1 m 1 m ▼ ▼ 1 m      > 1‘000 V 10m 5 m 5 m 5 m ▼ ▼ 5 m    besonders geeignet    bedingt geeignet   ▼ nicht geeignet        Löscheinrichtungen / 18-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   zu Ziffer 3.1.3 Wasserlöschposten   Wasserlöschposten mit Schaummittelbeimischung bedürfen für den Anschluss an das Trinkwasser- versorgungsnetz eines Konformitätsnachweises z. B. durch den Schweizerischen Verein des Gas-  und Wasserfaches (SVGW).   Ergänzende Vorschriften, die bei der Installation von Wasserlöschposten zu beachten sind – siehe  Ziffer 7 „Weitere Bestimmungen“.   zu Ziffer 3.2 Löschleitungen   Diese müssen aus folgenden Komponenten bestehen:    Ausgelegt für einen Betriebsdruck von 16 bar:    Leitungsrohr DN 80, Stahl verzinkt oder Edelstahl;    Löschwassereinspeisung mit Storz 55 oder 75, von der Aufstellfläche des Löschfahrzeuges ma- ximal 10 m entfernt. Sie ist wie folgt zu beschriften:  Löschwassereinspeisung . Der genaue  Standort ist mit dem zuständigen Feuerwehrkommando abzusprechen;    Entnahmestellen ab 1. Obergeschoss bis Dachgeschoss und in allen Untergeschossen – jeweils  von dem der Feuerwehr dienenden angrenzenden Terrain aus gesehen – mit plombiertem Feu- erhahn 2“ jeweils mit Storz 55 oder 75; Anordnung innerhalb der Schleusen des Treppenhauses  oder beim Fehlen solcher im Korridor / Brandabschnitt in unmittelbarer Nähe zur Türe des Trep- penhauses.  Sie sind wie folgt zu beschriften:  Steigleitung, trocken für Feuerwehr ;    alle Einspeisungen und Abgänge sind mit entsprechenden Blindkupplungen Storz (mit 3 mm Ent- lastungsbohrung) zu verschliessen;    am höchsten Punkt der Steigleitung ist ein automatisches Be- und Entlüftungsventil für Lösch- wasserleitungen anzuordnen;    die Entlüftungseinrichtung muss gewährleisten, dass die Steigleitung nach spätestens  60 Sekunden vollständig mit Wasser gefüllt und entlüftet ist;    am tiefsten Punkt der Steigleitung ist eine Entleerungseinrichtung anzuordnen, welche nach Ge- brauch ein vollständiges Entleeren der Steigleitung sicherstellt. Der Durchmesser der Entlee- rungsleitung darf DN 10 nicht übersteigen und muss offen in einen Ablauf oder ins Freie führen;    die Steigleitung ist jährlich zu warten. Bei der Verwendung von plombierten Feuerhähnen ist mo- natlich zu überprüfen, ob die Plombierung noch intakt ist und die Feuerhähne geschlossen sind.  Die Unterhaltsarbeiten sind in einem Kontrollheft zu dokumentieren.   Die Anordnung von Steigleitung in Schleusen von Sicherheitstreppenhäusern ist zulässig.                                Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.