Microsoft Word - 5.2-1.1.5_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.5        1     Brandschutzrichtlinie: Verwendung von  Baustoffen (14-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Verwendung von Baustoffen     01.01.2017 / 14-15de     Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 2, Abs. 2, 3, 4, 7, 8 und 12 (Seiten 4 und 5)   - Ziffer 3.2.1, Abs. 2 (Seite 6)   - Ziffer 3.2.3, Abs. 1, 2 und 3 (Seite 6)   - Ziffer 3.2.6 (Seite 7)   - Ziffer 3.2.7, Abs. 1 (Seite 7)   - Ziffer 3.2.8 (Tabelle Seite 8)   - Ziffer 3.3 (Seite 8)   - Ziffer 3.3.1, Abs. 5 und 6 (Seite 9)   - Ziffer 3.3.2 (Tabelle Seite 9)   - Ziffer 4.1, Abs. 2 (Seite 10)   - Ziffer 4.2 (Tabelle Seiten 11 und 12)   - Ziffer 5.1 (Seite 12)   - Ziffer 5.1.1, Abs. 2 (Seite 12)   - Ziffer 5.1.2 (Tabelle Seiten 12 und 13)   - Ziffer 5.2.2 (Seite 13)   - Ziffer 5.3 (Seiten 13 und 14)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 3.1.1 (Seite 17)   - zu Ziffer 3.2 (Seiten 20 und 21)   - zu Ziffer 3.2.2 (Seite 21)   - zu Ziffer 3.2.3 (Seite 22)   - zu Ziffer 3.3 (Seite 23)   - zu Ziffer 3.3.1 (Seite 24)   - zu Ziffer 3.3.2 (Seiten 24, 26 und 27)   - zu Ziffer 4.2 (Seite 28)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Grundsätze der Verwendung 4   3 Gebäudehülle (siehe Anhang) 5  3.1 Gebäudegeometrie 5  3.1.1 Gebäude mittlerer Höhe (siehe Anhang) 5  3.1.2 Hochhäuser 5  3.2 Aussenwandkonstruktionen (siehe Anhang) 6  3.2.1 Allgemeines 6  3.2.2 Wärmedämm-Verbundsysteme (siehe Anhang) 6  3.2.3 Hinterlüftete Fassaden (siehe Anhang) 6  3.2.4 Doppelfassaden (siehe Anhang) 6  3.2.5 Kastenfenster 6  3.2.6 Membranfassaden 7  3.2.7 Aussen angebrachte Gewebe und Folien (siehe Anhang) 7  3.2.8 Anforderungen an das Brandverhalten von Aussenwandbekleidungssystemen 8  3.3 Dachkonstruktionen (siehe Anhang) 8  3.3.1 Allgemeines (siehe Anhang) 8  3.3.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Bedachungen (siehe Anhang) 9   4 Gebäudeausbau (siehe Anhang) 10  4.1 Allgemeines 10  4.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Fluchtwegen und Innenräumen   (siehe Anhang) 11   5 Gebäudetechnik 12  5.1 Rohrleitungen und – dämmungen 12  5.1.1 Allgemeines 12  5.1.2 Anforderungen an das Brandverhalten bei Rohrleitungen der Gebäudetechnik 12  5.2 Kabel und Schaltgerätekombinationen 13  5.2.1 Kabel (siehe Anhang) 13  5.2.2 Schaltgerätekombinationen 13  5.3 Einrichtungen der Informationstechnik (siehe Anhang) 13   6 Weitere Bestimmungen 14   7 Inkrafttreten 14   Anhang 15        Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an das Brandverhalten von Materia- lien, die als Baustoffe verwendet werden.   2 Mobilien und Dekorationen sowie Materialien für technische Einrichtungen werden von  diesen Bestimmungen nicht erfasst.   2 Grundsätze der Verwendung  1 Brennbare Baustoffe dürfen nur verwendet werden, wenn sie nicht zu einer unzulässigen  Gefahrenerhöhung führen. Massgebend sind insbesondere:   a Brand- und Qualmverhalten, brennendes Abtropfen / Abfallen, Wärmefreisetzung,  Entwicklung gefährlicher Brandgase;   b Art und Umfang der Verwendung;   c Personenbelegung;   d Gebäudegeometrie;   e Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten.   2 1 Baustoffe mit einem kritischen Verhalten (cr gemäss Zuordnungstabellen in der Brand- schutzrichtlinie „Baustoffe und Bauteile“) sind im Innern von Bauten und Anlagen raumseitig  nicht ohne vollflächige Abdeckung anwendbar. Dabei beträgt die minimale Materialstärke der  Abdeckung:   a mit Baustoffen der RF1  0.5 mm;   b mit Baustoffen der RF2  3 mm;   c mit Baustoffen der RF3  5 mm.   3 1 Für folgende Anwendungsbereiche dürfen Baustoffe mit einem kritischen Verhalten (cr)  im Innern von Bauten und Anlagen raumseitig ohne Abdeckung angewendet werden:   a Bodenbeläge (ausgenommen in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen);   b einlagige Membranfassaden (Zeltbauten);   c Kabel und zugehörige Elektrorohre (ausgenommen in horizontalen und vertikalen  Fluchtwegen);   d reaktive Brandschutzbeschichtungen;   e feuerwiderstandsfähige Fugen und Abschottungen;   f Beschichtungen wie Anstriche, Wandbekleidungen, Furniere usw. ≤ 1.5 mm;   g Dämmschutzschichten (z. B. Winddichtungen, Trennschichten), Dampfbremsen, Ka- schierungen von Wärmedämmschichten;   h Ummantelungen von Rohrdämmungen ≤ 0.6 mm (ausgenommen in vertikalen Flucht- wegen);   i Rohrdämmungen in Technikräumen.   4 1 Baustoffe der RF4 (cr) dürfen nur eingesetzt werden, wenn diese hohlraumfrei und allsei- tig K 30 gekapselt eingebaut werden. Davon ausgenommen sind Textilien von Beschat- tungseinrichtungen ≤ 0.6 mm, jedoch nicht in vertikalen Fluchtwegen.   5 Konstruktionen aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten, werden als  Ganzes der RF1 zugeordnet, sofern sie allseitig K 30−RF1 gekapselt sind. Erforderliche Si- cherheitsabstände zu Feuerungsaggregaten, Abgasanlagen usw. sind ab Aussenkante der  Kapselung einzuhalten.   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      5   6 Lichtdurchlässige Elemente aus brennbaren Baustoffen sind flächenmässig beschränkt  zu verwenden.   7 1 Fensterrahmen und flächenmässig nicht relevante Bauteile (Anschlussfugen, Dichtungen,  Isolierstege, Randstreifen usw.), welche konstruktiv zwingend notwendig sind, müssen min- destens aus Baustoffen der RF3 (cr) bestehen. Sie dürfen unabhängig der Vorgaben an die  Materialisierung eingesetzt werden.   8 1 Baustoffe dürfen brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Wandbekleidungen, Furniere  usw. aufweisen, sofern die Dicke der Beschichtung 1.5 mm nicht übersteigt. An das Brand- verhalten der Beschichtungen werden keine Anforderungen gestellt.   9 Sind die Brandschutzabstände eingehalten, werden an Fahrnisbauten hinsichtlich der  Verwendung brennbarer Baustoffe keine weiteren Anforderungen gestellt. Bei Fahrnisbauten  welche auf Grund der Nutzung als Raum mit grosser Personenbelegung eingestuft werden  müssen, sind die Anforderungen gemäss Ziffer 4 „Gebäudeausbau“ einzuhalten.   10 1 Bestehen Aussenwand- oder Dachkonstruktionen nur aus der Aussenwand resp. dem  Dach und verfügen über kein Aussenwandbekleidungssystem oder keine Bedachung, so  muss die Konstruktion jeweils die höheren Anforderungen gemäss Ziffer 3 „Gebäudehülle“  und 4 „Gebäudeausbau“ erfüllen.   11 Ist bei bestimmungsgemässem Betrieb am Verwendungsort mit Temperaturen ≥ 85 °C zu  rechnen, müssen die verwendeten Bauprodukte dauerwärmebeständig sein.   12 1 Bei Einfamilienhäusern gelten unabhängig der Gebäudegeometrie die Anforderungen an  „Gebäude geringer Höhe“.   3 Gebäudehülle (siehe Anhang)   3.1 Gebäudegeometrie   3.1.1 Gebäude mittlerer Höhe (siehe Anhang)   1 Werden für Aussenwandbekleidungen und / oder Wärmedämmungen brennbare Baupro- dukte verwendet, muss die Zugänglichkeit für die Feuerwehr für den Löscheinsatz (z. B.  Druckleitungen, mobiler Wasserwerfer) an die jeweiligen Fassadenflächen gewährleistet  sein.   2 Brennbare Aussenwandbekleidungen und / oder Wärmedämmungen sind konstruktiv so  zu unterteilen, dass sich ein Brand an der Aussenwand vor dem Löschangriff durch die Feu- erwehr um nicht mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann.   3 Ist die oberste Schicht der Bedachung brennbar muss die Zugänglichkeit für die Feuer- wehr auf die jeweiligen Dachflächen von aussen (z. B. Hubrettungsfahrzeug) gewährleistet  sein oder es ist ein Treppenaufgang auf die Dachfläche erforderlich. Als Treppenaufgang auf  die Dachfläche gelten auch Dachausstiegsluken mit Scherentreppen (keine Leitern) mit einer  minimalen Ausstiegsöffnung von 0.7 x 1.2 m.   3.1.2 Hochhäuser   1 Aussenwand und Aussenwandbekleidungssystem von Hochhäusern müssen aus Bau- stoffen der RF1 bestehen. Ausgenommen sind Kunststoffdübel und punktuelle Rückveranke- rungen von Wärmedämmungen sowie die gemäss Ziffer 2, Abs. 7 definierten flächenmässig  nicht relevanten Bauteile.   2 Aussenwände aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten, werden als  Ganzes der RF1 zugeordnet, sofern sie allseitig K 60−RF1 gekapselt sind. Zwischenräume  sind mit Baustoffen der RF1 hohlraumfrei zu füllen.   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3.2 Aussenwandkonstruktionen (siehe Anhang)   3.2.1 Allgemeines   1 Beim baulichen Standardkonzept müssen geklebte Aussenwandbekleidungssysteme  und / oder Fensterelemente (z. B. Structural-Glazing-Fassadenelemente), welche ohne eine  mechanische Sicherung ausgeführt sind, mit einer von der VKF-anerkannten oder gleichwer- tigen Konstruktion ausgeführt werden.   2 1 Für aussenliegende Balkone und Beschattungseinrichtungen gilt:   a an Gebäuden mittlerer Höhe dürfen aussenliegende Balkone und Beschattungseinrich- tungen die Anforderungen gemäss Ziffer 3.1.1, Abs. 2 nicht unterlaufen. Textile Be- schattungseinrichtungen ≤ 0.6 mm werden nicht berücksichtigt;   b an Hochhäusern müssen Beschattungseinrichtungen aus Baustoffen der RF1 beste- hen. Im Bereich von Balkonen sind ausschwenkbare, textile Beschattungseinrichtun- gen aus Baustoffen der RF2 zulässig.   3 Anforderungen an die raumseitige Materialisierung gemäss Ziffer 4, Gebäudeausbau.   3.2.2 Wärmedämm-Verbundsysteme (siehe Anhang)   1 Wärmedämm-Verbundsysteme von Gebäuden mittlerer Höhe, deren Dämmstoffe aus  brennbaren Materialien bestehen, müssen mit einer von der VKF anerkannten oder gleich- wertigen Konstruktion ausgeführt werden oder in jedem Geschoss einen umlaufenden  Brandriegel aus Baustoffen der RF1 (Schmelztemperatur ≥ 1‘000 °C) mit einer minimalen  Höhe von 0.2 m aufweisen.   2 Mit Ausnahme der Brandriegel von nicht VKF-anerkannten oder als gleichwertig beurteil- ten Konstruktionen, benötigen geklebte Dämmungen von Wärmedämm-Verbundsystemen  keine mechanische Sicherung.   3.2.3 Hinterlüftete Fassaden (siehe Anhang)   1 1 Hinterlüftete Fassaden an Gebäuden mittlerer Höhe müssen mit einer von der VKF aner- kannten oder gleichwertigen Konstruktion ausgeführt werden, wenn die Aussenwandbeklei- dungen und / oder im Hinterlüftungsbereich Dämmstoffe bzw. flächige Schichten aus brenn- baren Baustoffen bestehen.   2 1 Für die Befestigung von Aussenwandbekleidungen sind an Gebäuden geringer und mitt- lerer Höhe lineare Unterkonstruktionen aus Baustoffen der RF3 (cr) zulässig.   3 1 Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) müssen punktuelle Befestigun- gen / Rückverankerungen von hinterlüfteten Fassaden, welche sich innerhalb der Wärme- dämmung befinden, mindestens aus Baustoffen der RF3 (cr) bestehen.   3.2.4 Doppelfassaden (siehe Anhang)   Geschossübergreifende Doppelfassaden müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen. Brenn- bare, lineare Fensterprofile sind jedoch zulässig. Mit zusätzlichen Massnahmen ist die Ver- wendung brennbarer Baustoffe möglich.   3.2.5 Kastenfenster   Geschossübergreifende Kastenfenster sind nicht zulässig.        1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      7   3.2.6 Membranfassaden1   Membranfassaden und Wetterschutzgewebe bei landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen  müssen mindestens aus Baustoffen der RF2 (cr) bestehen.   3.2.7 Aussen angebrachte Gewebe und Folien (siehe Anhang)   1 1 Aussen angebrachte Gewebe / Folien müssen mindestens aus Baustoffen der RF2 (cr),  an Fassaden mit einer Aussenschicht der RF1 mindestens aus Baustoffen der RF3 (cr), be- stehen.   2 Brennbare Gewebe / Folien dürfen nur an öffnungslosen Fassadenbereichen sowie vor  festverglasten Fensterflächen angebracht werden. Sie müssen zu öffenbaren Fenster in der  Breite und Höhe einen Abstand von mindestens 0.9 m haben.   3 Das Anbringen brennbarer Gewebe / Folien ist erst ab dem ersten Obergeschoss gestat- tet. Bei Gebäuden geringer Höhe ist das Anbringen ab dem Erdgeschoss möglich.   4 Vor und über Fluchtwegen sind besondere Schutzmassnahmen erforderlich.   5 Aussen angebrachte Gewebe / Folien dürfen die Funktion von Rauch- und Wärmeab- zugsanlagen nicht negativ beeinflussen.   6 Bei oberirdischen Einstellräumen für Motorfahrzeuge ist das Anbringen von brennbaren  Geweben / Folien auch vor Fassadenöffnungen gestattet. Bei der Auswahl der Gewe- be / Folien ist die erforderliche Luftdurchlässigkeit (Lochgrösse) der Umfassungswände ge- mäss Brandschutzrichtlinie „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ zu gewähr- leisten.   7 Für die Anbringung von brennbaren Gewebe / Folien an Hochhäusern sind die erforderli- chen Brandschutzmassnahmen mit der Brandschutzbehörde abzustimmen resp. durch die  Brandschutzbehörde festzulegen.                                                         1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3.2.8 Anforderungen an das Brandverhalten von Aussenwandbekleidungssystemen1    RF1   RF2   RF3   cr = Baustoffe mit „kritischem  Verhalten“ sind anwendbar      Gebäude  geringer Höhe   Gebäude  mittlerer Höhe Hochhäuser   K la  ss ifi  zi e  rt e s   S ys  te m     A u ss  e n w  a n d -   b e kl  e id  u n g    W ä rm  e d ä m  m sc  h ic  h t,    Z  w is  ch e n sc  h ic  h t   [3 ]   L ic  h tb  ä n d e r   K la  ss ifi  zi e  rt e s   S ys  te m     A u ss  e n w  a n d -   b e kl  e id  u n g    W ä rm  e d ä m  m sc  h ic  h t,    Z  w is  ch e n sc  h ic  h t   [3 ]   L ic  h tb  ä n d e r   K la  ss ifi  zi e  rt e s   S ys  te m     A u ss  e n w  a n d -   b e kl  e id  u n g    W ä rm  e d ä m  m sc  h ic  h t,    Z  w is  ch e n sc  h ic  h t   [3 ]   L ic  h tb  ä n d e r   Beherbergungs  betriebe [a]   Bauliches  Konzept    cr     cr  [2]           Löschanla-  genkonzept  cr      cr         Übrige Nutzungen   Bauliches  Konzept   cr  [1]   cr cr   cr   [1] [2]  cr  [2]   cr        Löschanla-  genkonzept   cr  [1]   cr cr   cr  [1]   cr cr        [1] Raumseitige Abdeckung gemäss Ziffer 2, Abs. 2 und 3.   [2] In VKF-anerkannten oder gleichwertigen Konstruktionen sind Baustoffe der RF3 (cr) zulässig.   [3] Fassadenbahnen, Perimeterdämmungen gegenüber Erdreich und Sockeldämmungen bis 1.0 m  über fertigem Terrain dürfen aus Baustoffen der RF3 (cr) bestehen. Sockeldämmungen aus Bau- stoffen RF3 (cr) sind auf Balkonen und Terrassen im Spritzwasserbereich zulässig (max. Höhe  ab Schutz- oder Nutzschicht 0.25 m). Fassadenbahnen, Perimeter- und Sockeldämmungen müs- sen für die Festlegung der Anforderungen aufgrund der Ziffern 3.1 und 3.2 nicht berücksichtigt  werden.   3.3 Dachkonstruktionen1 (siehe Anhang)   3.3.1 Allgemeines (siehe Anhang)   1 Im Bereich von Brandmauern ist die Dachkonstruktion so zu unterbrechen, dass ein  Brandübergriff verhindert wird (siehe Brandschutzerläuterung „Brandmauern“).   2 Profilbleche für Unterkonstruktionen gelten als hohlraumfrei, wenn die Auflagefläche 60 %  des Rippenabstandes beträgt. Bei Profilblechen, die diese Anforderung nicht erfüllen, sind  brennbare Wärmedämmschichten durchgehend hohlraumfrei auf eine Verlegehilfe aus Bau- stoffen der RF1 aufzubringen.   3 Bedachungen, welche die zulässige Flächenausdehnung überschreiten, sind zu untertei- len. Als geeignete Unterteilung gelten 2 m breite Wärmedämmschichtstreifen der RF1.   4 Brennbare lichtdurchlässige Elemente in Dächern sind mit folgender Einschränkung zu- lässig: mind. RF3, Flächenanteil max. 30 %; Teilflächen in Fluchtwegen max. 40 m2 in übri- gen Nutzungen 120 m2. Abstand zwischen Teilflächen 2 m. Lichtdurchlässige Elemente aus  Baustoffen der RF1 können ohne Flächenbegrenzung eingesetzt werden.         1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      9   5 1 Nicht vollflächig geschlossene Terrassenböden usw., welche auf einer brennbaren obers- ten Schicht (Deckung) aufliegen, sind von dieser mit einer durchgehenden Schicht aus Bau- stoffen der RF1 zu trennen. Brennbare Terrassenböden müssen allfällige Flächenbegren- zungen gemäss Ziffer 3.3.2 einhalten.   6 1 Ist zur Verhinderung des Durchbrandes der Dachkonstruktion von aussen eine Brand- schutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand erforderlich, kann an Stelle dieser auch ein  Dach mit Feuerwiderstand EI 30 eingesetzt werden.   3.3.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Bedachungen1 (siehe Anhang)    RF1   RF2   RF3   Keine Anwendung   – Keine Anforderung  cr = Baustoffe mit „kriti-  schem Verhalten“  sind anwendbar      O b  e rs  te  S  ch ic  h t   (D e  ck u  n g )   A b d ic  h tu  n g  /  U  n te  rd a ch     W ä rm  e d ä m  m u n g    U n te  rl a g e   /  r  a u m  -  se  iti g e  A  b d e ck  u n g    F lä  ch e n b e g re  n zu  n g    B e i H  o ch  h ä u se  rn    zu lä  ss ig     Schichtaufbau Variante 1   cr [4] cr [4]   Anforderungen siehe  Ziffer 4 „Gebäudeausbau – Ja    Schichtaufbau Variante 2  cr   BSP  30   cr [4]  Anforderungen siehe   Ziffer 4 „Gebäudeausbau – Nein    Schichtaufbau Variante 3 cr [1] [2]   – Nein  Schichtaufbau Variante 4 cr [1] [2]  BSP 30 – Nein   Schichtaufbau Variante 5 cr [1] [2]   Anforderungen   siehe Ziffer 4    “Gebäudeausbau”  – Nein   Schichtaufbau Variante 6 cr [1] [2] cr [1]  600 m2 [3] Nein  Schichtaufbau Variante 7 cr [1] [2] cr [1] BSP 30 600 m2 [3] Nein  Schichtaufbau Variante 8 cr [1] [2] cr [1]  1200 m2 [3] Nein  Schichtaufbau Variante 9 cr [1] [2] cr [1] BSP 30 1200 m2 [3] Nein  Eingeschossige Zeltbau- ten / Tragluft-hallen /  Treibhäuser   cr  – Nein   Nebenbauten   cr cr [4]   Anforderungen siehe  Ziffer 4 “Gebäudeausbau” –    RF2 (cr) Klassifizierte Systeme gemäss SN EN 13501-5 – Ja  RF3 (cr) Klassifizierte Systeme gemäss SN EN 13501-5 600 m2 [3] Nein   BSP 30 = Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand   [1] Hohlraumfrei auf darunter liegender Schicht.   [2] Max. 12 mm Materialstärke.   [3] Grössere Flächen sind zulässig, wenn die Wärmedämmschicht mit mindestens 2 m breiten Wär- medämmstreifen der RF1 in Felder aufgeteilt wird, welche kleiner als die Flächenbegrenzung  gemäss Tabelle sind.   [4] Schicht nicht zwingend erforderlich.      1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   4 Gebäudeausbau (siehe Anhang)   4.1 Allgemeines   1 In Abhängigkeit der Gebäudegeometrie gelten die Anforderungen in allen Unter- und  Obergeschossen.   2 1 Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert,  sind brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Wandbekleidungen, Furniere usw. zulässig,  sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.   3 Befindet sich zwischen dem horizontalen und dem vertikalen Flucht- und Rettungsweg  kein Brandschutzabschluss, gelten im horizontalen Flucht- und Rettungsweg die gleichen  Anforderungen, wie für vertikale Flucht- und Rettungswege.   4 Evakuierungsräume gelten bezüglich Materialisierung als vertikale Fluchtwege. Davon  ausgenommen sind Patientenzimmer und horizontale Fluchtwege in Beherbergungsbetrie- ben [a].   5 Schleusen gelten bezüglich Materialisierung als vertikale, Vorzonen als horizontale  Fluchtwege.   6 In Räumen mit grosser Personenbelegung muss das Material von fest montierten Sitzge- legenheiten der RF2 entsprechen. Im Freien können Materialien der RF2 (cr) verwendet  werden. Fest montierte Bänke sowie Sitzflächen aus Massivholz (Brettdicke ≥ 18 mm und  Brettquerschnittsfläche ≥ 1‘000 mm2) sind zulässig. Das Material von nicht fest montierten  Bestuhlungen muss der RF3 entsprechen.   7 Sind für Innenwände, Decken, Böden, Wand- oder Deckenbekleidungen, abgehängte  Decken oder Doppelböden Baustoffe der RF1 oder RF2 gefordert, sind lineare Unterkon- struktionen (z. B. Lattenroste) mit Baustoffen der RF3 möglich. Die Sichtseite des betrachte- ten Raumes muss aber eine geschlossene Schicht aufweisen, welche die Vorgaben der ge- forderten Brandverhaltensgruppe erfüllt.                                                     1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      11   4.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Fluchtwegen und Innenräumen1  (siehe Anhang)    RF1   RF2   RF3   Keine Anwendung   – Keine Anforderung  cr = Baustoffe mit „kritischem   Verhalten“ sind anwendbar     Gebäude geringer  und mittlerer Höhe Hochhäuser   W ä n d e ,   D e ck  e n  u  n d  S  tü tz  e n  m  it  F  e u e rw  id e rs  ta n d sa  n fo  rd e ru  n g    W ä n d e ,   D e ck  e n  u  n d  S  tü tz  e n  o  h n e    F e u e rw  id e rs  ta n d sa  n fo  rd e ru  n g    D ä m  m -   /  Z  w is  ch e  n sc  h ic  h te  n    W a n d -   u n d  D  e ck  e n b e kl  e id  u n g e n ,   a b g e h ä n g te   D e ck  e n ,   D o p p e lb  ö d e n    K la  ss ifi  zi e rt  e  S  ys te  m e    D e ck  e n b e sp  a n n u n g e n    B o d e n b e lä  g e    T re  p p e n -   u n d  P  o d e st  ko n st  ru kt  io n e n     W ä n d e ,   D e ck  e n  u  n d  S  tü tz  e n  m  it  F  e u e rw  id e rs  ta n d sa  n fo  rd e ru  n g    W ä n d e ,   D e ck  e n  u  n d  S  tü tz  e n  o  h n e    F e u e rw  id e rs  ta n d sa  n fo  rd e ru  n g    D ä m  m -   /  Z  w is  ch e  n sc  h ic  h te  n    W a n d -   u n d  D  e ck  e n b e kl  e id  u n g e n ,   a b g e h ä n g te   D e ck  e n ,   D o p p e lb  ö d e n     K la  ss ifi  zi e rt  e  S  ys te  m e    D e ck  e n b e sp  a n n u n g e n    B o d e n b e lä  g e    T re  p p e n -   u n d  P  o d e st  ko n st  ru kt  io n e n     F lu  ch tw  e g e  Vertikale   Fluchtwege   Bauliches  Konzept [7] [1]   [1]  [5] [2] [2]  [3] [3]    [2] [2]      Löschanlagen- konzept [1] [1] [1] [2] [2]   [3]    [2] [2]      Horizontale  Fluchtwege   Bauliches  Konzept   [1]  [6]   [1] [1] [2] [2] [4]      [2] [2] [4]     Löschanlagen- konzept      [4]      [2] [2] [4]     Ü b ri g e  I  n n e n rä  u m  e    Beherber- gungsbetrie- be [a]   Bauliches  Konzept [7]  [5]  [5] [4] cr    [5]  [5] [4] cr    Löschanlagen- konzept      [4] cr    [5]  [5] [4] cr    Räume mit  grosser   Personen- belegung   Bauliches  Konzept      [4] cr    [5]  [5] [4] cr    Löschanlagen- konzept      [4] cr    [5]  [5] [4] cr    Übrige Nut- zungen   Bauliches  Konzept       cr    [5]  [5] [4] cr    Löschanlagen- konzept       cr  [7]  [5]    cr    [1] Bauteile, welche brennbare Baustoffe enthalten, müssen auf der Sichtseite des betrachteten  Raumes mit einer Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1  bekleidet werden. Diese Anforderung gilt nicht für einzelne lineare tragende Holzbauteile.   [2] Der Flächenanteil von brennbaren Materialien (Flächenleuchten, Pinnwände, Bekleidungen, Ge- länderfüllungen usw.) beträgt in vertikalen Fluchtwegen pro Geschoss max. 10 % der Treppen- hausgrundfläche und in horizontalen Fluchtwegen max. 10 % der Grundfläche des betrachteten  horizontalen Fluchtweges. Teilflächen dürfen max. 2 m2 gross sein und müssen untereinander  einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m aufweisen. Flächenanteile von Türen, Fenster, Handläu- fen usw. sowie einzelne lineare tragende Holzbauteile werden bei dieser Berechnung nicht be- rücksichtigt.   [3] In Gebäuden geringer Höhe dürfen an Stelle von Baustoffen der RF1 solche der RF2 resp. für  Baustoffe der RF2 solche der RF3 eingebaut werden.       1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   [4] Sofern die Deckenbespannungen mehr als 5 m über begehbaren Flächen liegen, dürfen an Stelle  von Deckenbespannungen der RF1 solche der RF2 resp. an Stelle von Deckenbespannungen  der RF2 solche der RF3 eingesetzt werden. Einlagige Membranbauten gelten nicht als Decken- bespannungen.   [5] Für Wände und Decken ohne Feuerwiderstandsanforderungen sind Bauprodukte der RF3 zuläs- sig.   [6] In Beherbergungsbetrieben [a] müssen feuerwiderstandsfähige Innenwände, Decken und Stüt- zen aus Baustoffen der RF1 bestehen.   [7] Für einzelne lineare tragende Bauteile sind Baustoffe der RF3 zulässig. Diese dürfen sichtbar  eingebaut werden.   5 Gebäudetechnik   5.1 Rohrleitungen und – dämmungen1   5.1.1 Allgemeines   1 Dämmschichten von Installationen sind im Bereich der Durchführung durch brandab- schnittsbildende Bauteile mit Baustoffen der RF1 zu unterbrechen. Bei Abschottungssyste- men gemäss der Brandschutznorm Artikel 14, Ziff.  3a gelten die Angaben auf der Leis- tungserklärung oder der VKF-Technischen Auskunft.   2 1 In vertikalen Fluchtwegen sind nur Rohrleitungen und Rohrdämmungen aus Baustoffen  der RF1 zulässig.   5.1.2 Anforderungen an das Brandverhalten bei Rohrleitungen der Gebäudetechnik1    RF1   RF3  cr = Baustoffe mit „kritischem   Verhalten“ sind anwendbar     Gebäude geringer und   mittlerer Höhe sowie Hochhäuser   O ff e  n  v  e rl e  g t   [1 ]   In  f e u e rw  id e rs  ta n d sf  ä h i-  g e m   S ch  a ch  t  ve  rl e g t   [1 ]   Innere Dachwasser- und   Abwasserleitungen  cr   Wasserleitungen  cr   Löschwasserleitungen [2]     Rohrdämmungen und   Ummantelungen [3]  cr   Rohdämmungen mit   Ummantelung der RF1 ≥ 0.5 mm [3] cr cr       1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      13   [1] Anforderung an die Brandabschnittsbildung gemäss der Brandschutzrichtlinie „Brandschutzab- stände Tragwerke Brandabschnitte“.   [2] Ausnahmen sind zulässig, wenn die Löschwasserleitungen mit Feuerwiderstand EI 30−RF1 ge- schützt verlegt oder bekleidet werden.   [3] Brennbare Rohrdämmungen sind im Bereich von brandabschnittsbildenden Bauteilen gemäss  Ziffer 5.1.1 zu unterbrechen.   5.2 Kabel und Schaltgerätekombinationen   5.2.1 Kabel (siehe Anhang)   1 In vertikalen Fluchtwegen sind nur Kabel zulässig die zur Versorgung oder der Kommuni- kation der dort installierten Geräte und Installationen dienen.   2 In horizontalen Fluchtwegen sind Kabel bis zu einer gesamten Brandlast von  200 MJ/Laufmeter Fluchtweg zulässig.   3 Kabel mit einem kritischen Verhalten (cr gemäss Zuordnungstabelle in der Brandschutz- richtlinie „Baustoffe und Bauteile“) dürfen in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen nicht  eingesetzt werden.   5.2.2 Schaltgerätekombinationen   1 1 In vertikalen Fluchtwegen gelten für Schaltgerätekombinationen folgende Installationsbe- dingungen:   a bei einer Frontgrösse des Gehäuses ≤ 1.5 m2 sind Schaltgerätekombinationen in ei- nem Gehäuse der Schutzart IP 4X aus Baustoffen der RF1 und in einem Schutzkasten  mit 30 Minuten Feuerwiderstand zu installieren. Dichtungen bei Kabelverschraubungen  dürfen aus Materialien der RF3 (cr) bestehen;   b bei einer Frontgrösse > 1.5 m2 sind Schaltgerätekombinationen mit einem VKF- anerkannten Brandschutzabschluss mit Feuerwiderstand EI 30−RF1 abzutrennen;   c Schaltgerätekombinationen in geprüften Gehäusen der Schutzart IP 5X (oder höher)  mit 30 Minuten Feuerwiderstand (inkl. Kabeleinführungen) aus Baustoffen der RF1 dür- fen, unabhängig ihrer Frontgrösse, ohne zusätzlichen Brandschutzabschluss aufge- stellt werden.   2 1 In horizontalen Fluchtwegen, welche gegenüber vertikalen Fluchtwegen einen Brandab- schluss aufweisen, sind Schaltgerätekombinationen in Gehäusen der Schutzart IP 4X aus  Baustoffen der RF1 zu installieren. Dichtungen bei Kabelverschraubungen dürfen aus Mate- rialien der RF3 (cr) bestehen.   5.3 Einrichtungen der Informationstechnik (siehe Anhang)   1 1 In vertikalen und horizontalen Fluchtwegen ist die Aufstellung von Brandmelde- / Gegen- sprech- / Videoanlagen resp. Rauminformationssysteme (Bildschirme) usw. zulässig, sofern  die erforderliche Durchgangsbreite des Fluchtweges jederzeit gewährleistet ist und die Gerä- te einer der folgenden Normen entsprechen:   a SN EN 62368-1:2014 Einrichtungen für Audio / Video, Informations- und Kommunika- tionstechnik – Teil 1: Sicherheitsanforderungen;   b SN EN 60950-1+A11+A1+A12+A2-AC:2011 Einrichtungen der Informationstechnik –  Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen;   c SN EN 60065+A1+A11+A2+A12:2011 Audio-, Video- und ähnliche elektronische Gerä- te – Sicherheitsanforderungen.   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   2 1 In horizontalen Fluchtwegen ist die Aufstellung netz- oder batteriebetriebener Einrichtun- gen für Audio / Video, Informations- und Kommunikationstechnik sowie elektrischer Büroma- schinen zulässig, sofern die erforderliche Durchgangsbreite des Fluchtweges jederzeit ge- währleistet ist und die Geräte einer der folgenden Normen entsprechen:   a SN EN 62368-1:2014 Einrichtungen für Audio / Video, Informations- und Kommunikati- onstechnik – Teil 1: Sicherheitsanforderungen;   b SN EN 60950-1+A11+A1+A12+A2-AC:2011 Einrichtungen der Informationstechnik –  Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen;   c SN EN 60065+A1+A11+A2+A12:2011 Audio-, Video- und ähnliche elektronische Gerä- te – Sicherheitsanforderungen.   3 Feuerwehr- Bedien- und Anzeigefelder von Brandmeldeanlagen (24V / DC, Speisung von  Brandmeldezentrale) sowie Steuereinrichtungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen  (24V / DC, Speisung ab RWA-Zentrale) dürfen in Fluchtwegen angebracht werden.   6 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   7 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.                                                         1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      15   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer  3 Gebäudehülle   zu Ziffer  4 Gebäudeausbau      Verwendung von Baustoffen gemäss Ziffer 3 „Gebäudehülle“, resp. Ziffer 4 „Gebäudeausbau".        Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   zu Ziffer  3 Gebäudehülle (Aussenwandkonstruktionen)   Bereiche:  A Aussenwandkonstruktion  B Aussenwandbekleidungssystem  C Aussenwand  D Innenbekleidung    Tabelle Ziffer 3.2.8 Anforderungen an das  Brandverhalten von Aussenwandbeklei- dungssystemen  1 Klassifiziertes Aussenwandbeklei-  dungssystem  2 Aussenwandbekleidung  3 Wärmedämmschicht, Zwischenschicht    Tabelle Ziffer 4.2 Anforderungen an das   Brandverhalten von Fluchtwegen   und Innenräumen  4 Innenwände, Decken und Stützen  5 Dämm- und Zwischenschichten  6 Wandbekleidung  7 Klassifiziertes Wandsystem           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      17   zu Ziffer  3.1.1 Gebäude mittlerer Höhe   Die Zugänglichkeit der Feuerwehr für den Löscheinsatz an der jeweiligen Fassade gilt als gewähr- leistet, wenn:   a die jeweilige Fassade mittels Druckleitungen und / oder mobilen Wasserwerfern vollständig be- strichen werden kann oder;   b die jeweilige Fassade mit Hubrettungsfahrzeugen von der Aufstellfläche von aussen aus erreicht  werden kann oder;   c die Aussenwand der jeweiligen Fassade mit Feuerwiderstand EI 30 ausgebildet ist, so dass ein  Brand im Innern des Gebäudes nicht auf die Fassade übergreifen kann.     Bezüglich der Zugänglichkeit der Dachfläche durch die Feuerwehr ist die Höhe des Dachrandes  massgebend, wobei die max. zulässige Höhe der zu übersteigenden Brüstung 1.2 m beträgt.        Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      18   zu Ziffer  3.2 Aussenwandkonstruktionen (Fassadentypen)   Wärmedämm-Verbundsystem      Hinterlüftete Fassade             BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      19       Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      20   Kastenfenster Fassade     Membranfassade      Aussen angebrachte Gewebe und Folien        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      21     Gerüstbekleidungen      zu Ziffer  3.2.2 Wärmedämm-Verbundsysteme           Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      22   zu Ziffer  3.2.3 Hinterlüftete Fassaden      zu Ziffer  3.2.4 Doppelfassaden   Bezüglich Brandschutzanforderungen bei Bauten mit Doppelfassaden wird verwiesen auf die  Bestimmungen der VKF-Brandschutzerläuter≥ung:   „Bauten mit Doppelfassaden“.   zu Ziffer  3.2.7 Aussen angebrachte Gewebe und Folien         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      23   zu Ziffer  3.3 Dachkonstruktionen        Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      24   zu Ziffer  3.3.1 Allgemeines      Als Schicht aus Baustoffen der RF1 zwischen Terrassenböden und Bedachungen gelten z. B.:   Splittschicht    Blech    Glasfasergewebe   zu Ziffer  3.3.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Bedachungen   Dachfläche: effektive abgewickelte Fläche der Bedachung.   Deckung: oberste, der direkten Bewitterung und der Brandeinwirkung durch Flugfeuer  oder Wärmestrahlung ausgesetzte Schicht der Bedachung.   Abdichtungen: ein- oder mehrlagige Schicht zur Abführung von Meteorwasser (Drainage).   Unterdach: von der Deckung getrennte Schicht in Form von Bahnen oder Platten zur Ab- leitung von Wasser.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      25               Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      26           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Verwendung von Baustoffen / 14-15de      27        Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      28   zu Ziffer  4.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Fluchtwegen und   Innenräumen      zu Ziffer  5.2.1 Kabel   Beispiel Brandbelastung 200 MJ/Laufmeter:    60 bis 70 Elektrokabel (4 x 1.5 mm2 oder 3 x 1.5 mm2).   Die Brandschutzbehörde kann Nachweise für die Berechnung der Brandbelastung verlangen.      zu Ziffer  5.3 Einrichtungen der Informationstechnik  Brandmeldezentralen (230 V / AC mit Batterie als Ersatzenergieversorgung), welche den Anforde- rungen von Ziffer 5.3, Abs. 1 entsprechen, dürfen in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen ohne  weitere Schutzmassnahmen aufgestellt werden. Erfüllen Brandmeldezentralen diese Anforderungen  nicht, sind diese wie Schaltgerätekombinationen zu behandeln und entsprechend Ziffer 5.2.2 zu in- stallieren.     Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.