RS 734.1   1   Ordonnance  sur les installations électriques à courant faible  (Ordonnance sur le courant faible)   du 30 mars 1994 (Etat le 20    avril 2016)     Le Conseil fédéral suisse,   vu l’art. 3 de la loi du 24 juin 19021 sur les installations électriques (LIE),2   arrête:   Section 1 Dispositions générales   Art. 1 Champ d’application  1 L’ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des  installations électriques à courant faible.  2 Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations exis- tantes:   a. en cas de transformation complète;   b. en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur  application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas no- tablement la sécurité;   c. si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et  pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installa- tions électriques.   2bis La présente ordonnance n’est pas applicable:   a. aux installations militaires, ni à celles de la protection civile;   b. aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du  23 novembre 1983 sur les chemins de fer3.4   3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être observées qu’au  prix de sérieuses difficultés, ou si elles entravent le développement technique ou la  protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des  transports, de l’énergie et de la communication5 (département) ou, dans les cas de        RO 1994 1185  1 RS 734.0  2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).  3 RS 742.141.1  4 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997 (RO 1998 54). Nouvelle teneur selon le ch. II 1   de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).  5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de   l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).   734.1    Installations électriques   2   734.1   moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande  motivée, consentir des dérogations.   Art. 2 Autres dispositions applicables  Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, sont applicables:   a. l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant  fort6;   b. l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques7;   c.8 l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer9;   d.10 l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension  (OMBT)11;   e. l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse  tension (OIBT)12.   Art. 313 Définitions  A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste corres- pondante en langue allemande.   1. Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les  parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (6);   2. Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d’un  circuit sous tension, due à un défaut ou à un arc (4);   3. Exploitant: responsable d’exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire,  etc.) d’une installation électrique (2);   4. Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nomi- nale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu  (9);   5.14 Installation à courant faible: selon l’art. 2, al. 1, LIE, installation électrique  dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un dan-      6 RS 734.2  7 RS 734.31  8 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le   1er juil. 2012 (RO 2011 6233).  9 RS 742.141.1  10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 avr. 1997 sur les matériels   électriques à basse tension, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1016).  11 [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243   annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2.   RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).   12 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4,  1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du   7 nov. 2001 (RS 734.27).   13 Erratum du 23 fév. 2016, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 625).  14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).     O sur le courant faible   3   734.1   ger pour les personnes ou pour les choses. Les conducteurs à fibres optiques  à gaine conductrice d’électricité sont considérés comme des installations à  courant faible (10);   6. Installation à courant fort: selon l’art. 2, al. 2, LIE, installation électrique  destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à  la distribution et à l’utilisation d’électricité, alimentée par des courants sus- ceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans  laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation prévisible (11);   7. Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale  est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant  continu (7);   8. Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de  mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d’eau métalliques,  les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre  et autres conduites métalliques (5);   9. Terre d’installation: prise de terre d’une installation à haute tension (1);   10. Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d’in- fluence des prises de terre pour qu’aucune tension notable provenant du cou- rant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques;   11. Terre de service: prise de terre nécessaire à l’exploitation d’une installation à  courant faible (3);   12. Zone à haute tension: zone comprenant la zone de l’usine et la zone de tran- sition (8).   Art. 4 Sécurité  1 Les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccor- dés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la  présente ordonnance. Lorsque l’ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux  règles techniques reconnues.  2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales  harmonisées de la CEI15 et du CENELEC16. A défaut, on s’en tiendra aux normes  suisses17.18  3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou d’éventuelles directives techniques émanant des organes de  contrôle.19       15 Commission Electrotechnique Internationale  16 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique  17 La liste des normes ainsi que leur texte s’obtiennent contre paiement auprès de   l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;  www.snv.ch.   18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).   19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).     Installations électriques   4   734.1   Art. 5 Prévention des perturbations  1 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les  installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés ne  doivent pas perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements  électriques utilisés conformément à leur destination.  2 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les  installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés, uti- lisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inad- missible par d’autres installations ou équipements électriques.  3 Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant faible qui  pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en  informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent  prendre à temps des mesures de protection.  4 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré  le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre.  S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les or- ganes de contrôle compétents.  5 Pour la compatibilité électromagnétique, les dispositions de l’ordonnance du 25  novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique20 sont applicables.21   Art. 6 Prévention des incendies  1 Les installations à courant faible doivent être établies, modifiées, exploitées et  entretenues de manière à satisfaire aux critères suivants:   a. éviter autant que possible les risques d’incendie et d’explosion;   b. exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se pro- duisant à l’extérieur des installations;   c. empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la  fumée (espaces coupe-feu);   d. permettre la lutte efficace contre le feu.  2 Les normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie22  sont déterminantes.       20 RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. a de l’O du 25 nov. 2015 sur la  compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).   21 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagné- tique (RO 1997 1008). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à l’O du  18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010  (RO 2009 6243).   22 Remises sur demande par l’Association des établissements cantonaux d’assurance  incendie, Bundesgasse 20, 3001 Berne, www.vkf.ch.     O sur le courant faible   5   734.1   Art. 6a23 Protection contre la corrosion  Les installations à courant faible ne doivent pas exposer d’autres installations ou  constructions au risque de corrosion.   Art. 7 Protection du paysage et de l’environnement  1 La conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations électri- ques à courant faible doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protec- tion de la nature, des sites, du paysage, de l’environnement et des eaux.  2 Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les  règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l’Union des  centrales suisses d’électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la  construction et de l’exploitation d’installations électriques24, doivent être suivies.   Art. 825 Plans d’ensemble et obligation d’informer  1 Les exploitants d’installations à courant faible en établissent les plans d’ensemble  et ils les tiennent à jour. Il n’est pas nécessaire d’établir de tels plans pour les instal- lations à courant faible à l’intérieur des bâtiments, sauf si elles se situent en atmo- sphères explosibles.  2 Le plan d’ensemble doit permettre l’évaluation globale de l’installation et faire  apparaître en particulier des rapprochements, des croisements, des parallélismes,  avec d’autres lignes et infrastructures.  3 Il doit être remis à l’organe de contrôle et être accessible aux tiers dont l’intérêt est  fondé et démontré.  4 Le plan d’ensemble doit être conservé jusqu’à l’élimination de l’installation. Cela  s’applique également aux installations mises hors service.  5 L’organe de contrôle émet des directives concernant l’établissement des plans  d’ensemble.   Art. 8a26 Approbation  1 Avant la mise en place de l’installation, les dossiers de projet sont soumis à  l’approbation de l’organe de contrôle pour:   a. les installations à courant faible dans lesquelles les tensions admissibles se- lon l’art. 10 sont dépassées;       23 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).   24 Remises sur demande par l’Association des entreprises électriques suisses (AES),  av. Ruchonnet 2, case postale 534, 1001 Lausanne, www.strom.ch.   25  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.   26 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.     Installations électriques   6   734.1   b. les installations à courant faible à proximité de lignes à courant fort à cou- rant de terre unipolaire >3 kA ou à proximité de lignes de contact à courant  de traction >1,6 kA par voie électrifiée;   c. les installations à courant faible dans la zone d’une installation à haute ten- sion avec connexion électrique à la terre de référence;   d. les lignes à courant faible souterraines se rapprochant de mise à la terre  d’installations à courant fort avec neutre impédant ou mis directement à la  terre, lorsque la distance directe est inférieure à 20 m ou à 10 m;   e. les installations à courant faible posées en atmosphères explosibles;   f.27 les installations à courant faible situées dans des aires de protection au sens  du droit fédéral ou du droit cantonal.   2 La procédure d’approbation est régie par l’ordonnance du 26 juin 1991 sur la  procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort28.  3 Les exploitants d’installations à courant fort sont tenus de fournir gratuitement les  informations nécessaires à l’établissement des dossiers.  4 L’organe de contrôle désigne les documents requis pour l’approbation des installa- tions.   Section 2 Sécurité des personnes et des installations   Art. 9 Mesures particulières de protection  Afin d’éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises  en particulier sur:   a. les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surten- sions induites par d’autres installations électriques en service ou en dérange- ment, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon  l’art. 10;   b. les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, qui se trouvent  dans la zone d’une installation à haute tension et qui engendrent des migra- tions de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon  l’art. 10;   c. les lignes aériennes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre  les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;   d. les lignes souterraines et les parties d’installation qui y sont raccordées lors- qu’elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre       27 Introduite par l’art. 19 ch. 1 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des  plans des installations électriques, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 734).   28 [RO 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe  ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2. RO 2000 734 art. 18]. Voir actuellement l’O  du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques   (RS 734.25).     O sur le courant faible   7   734.1   ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surten- sions atmosphériques et contre les surintensités;   e. les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements  semblables, contre les effets de la foudre;   f. les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, dans les zones  présentant des dangers d’explosion et d’incendie.   Art. 10 Tensions perturbatrices admissibles  1 Pour les parties d’une installation à courant faible exposées aux contacts corporels,  les limites de tension fixées à l’art. 54 de l’ordonnance du 30 mars 199429 sur les  installations à courant fort ne doivent pas être dépassées.  2 Pour les parties d’une installation à courant faible protégées des contacts corporels,  la tension avec la terre en cas de défaut unipolaire à la terre dans une installation à  haute tension ou sur une ligne à haute tension ne doit pas dépasser 500 Veff.  3 En cas d’influence prolongée, la limite admissible de cette tension perturbatrice est  de 60 Veff.   Art. 11 Mesures à prendre à proximité d’installations à basse tension  1 La rigidité diélectrique de la protection contre les contacts fortuits, c’est-à-dire la  séparation galvanique entre l’installation à basse tension et l’installation à courant  faible, doit correspondre aux règles techniques reconnues, mais elle doit représenter  au moins 1,3 fois la plus haute tension susceptible de se produire.  2 Lorsque des installations à courant faible sont proches d’installations à basse ten- sion dans le bâtiment, la sécurité électrique est régie par les prescriptions techniques  figurant à l’art. 5 de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations à basse  tension30.31   Art. 12 Mesures à prendre à proximité d’installations à haute tension  1 Lorsque les tensions perturbatrices admissibles selon l’art. 10 sont dépassées, les  parties exposées doivent être isolées de leur environnement pour une tension d’essai  de 1,3 fois la tension la plus élevée possible.  2 Si, en raison des caractéristiques des installations à courant faible (dimension, vue  d’ensemble insuffisante), il faut s’attendre à ce que la rigidité diélectrique ne puisse  être constamment maintenue, il y a lieu de monter dans l’installation une séparation  galvanique ayant une rigidité diélectrique appropriée. La terre de service de l’instal- lation à courant faible doit être reliée à la terre d’installation.       29 RS 734.2  30 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4,   1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du   7 nov. 2001 (RS 734.27).   31 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).     Installations électriques   8   734.1   3 La gaine métallique d’un câble à courant faible peut être reliée à la terre d’installa- tion si les limites indiquées à l’art. 10 ne sont pas dépassées.  4 Les lignes à courant faible doivent être mises sous terre à proximité de la haute ten- sion.  5 Les installations à courant faible et leurs dispositifs de protection contre les surten- sions ne doivent être mis à la terre à proximité de la haute tension que si les limites  fixées à l’art. 10 ne sont pas dépassées ou si les parties qui doivent être mises à la  terre sont disposées en aval de la séparation galvanique.   Art. 13 Mesures à prendre contre les influences atmosphériques  1 La protection des installations et des lignes à courant faible contre les influences  atmosphériques mentionnées à l’art. 9 doit être assurée au moyen d’un conducteur  d’équipotentialité constitué par des liaisons galvaniques fixes ou par des éléments de  protection contre les surtensions.  2 les dispositifs de protection doivent être construits et installés de manière à proté- ger le mieux possible les personnes et les choses et, lorsqu’ils réagissent, à ne pas les  mettre en danger. Ils doivent être montés de sorte que les risques d’incendie soient  autant que possible exclus.   Section 3 Prévention des accidents   Art. 14 Principe  Sauf dispositions contraires de la présente section, l’ordonnance du 19 décembre  198332 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est applica- ble.   Art. 15 Protection contre le contact corporel  Si les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccor- dés sont accessibles au public ou à des personnes non instruites des dangers aux- quels elles s’exposent, les exploitants veillent à ce que nul ne puisse toucher les élé- ments sous tension, même par inadvertance, que ce soit directement ou indirec- tement (p. ex. avec des outils, des engins d’usage courant, etc.).   Section 4 Prise de terre et liaison équipotentielle   Art. 16 Exigences d’ordre électrique  La mise à la terre doit être établie de manière que les courants dangereux soient  écoulés de façon sûre et que les tensions de contact, de pas et d’induction dangereu- ses soient évitées.       32 RS 832.30     O sur le courant faible   9   734.1   Art. 17 Liaison équipotentielle  1 Les gaines et les canalisations métalliques de câbles ainsi que les rubans de terre  doivent être branchés par une faible impédance sur le conducteur d’équipotentialité  du bâtiment.  2 Si l’intérieur du bâtiment n’est pas pourvu d’un conducteur d’équipotentialité,  d’autres mesures doivent être prises pour garantir la protection des personnes.   Art. 18 Mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions  1 Les dispositifs de protection contre les surtensions des lignes introduites dans les  bâtiments doivent être mis à la terre par le plus court chemin et reliés au conducteur  d’équipotentialité afin de maintenir aussi basses que possible les différences de ten- sion entre les parties métalliques tangibles.  2 Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie aérienne, la mise à  la terre doit être faite au moyen de conduites métalliques d’eau ou de chauffage. A  défaut, il faut poser des conducteurs de terre spéciaux. Les lignes et les conducteurs  de terre doivent être partie intégrante de la liaison équipotentielle. Le conducteur de  terre en cuivre doit avoir une section d’au moins 6 mm2.  3 Lorsque des lignes aériennes passent à des câbles souterrains, on intercalera des  dispositifs de protection contre les surtensions, lesquels seront reliés à des gaines  métalliques de câbles par le chemin le plus court. Si ces gaines sont isolées du sol,  on utilisera, pour la mise à la terre, des rubans ou des canalisations métalliques de  câbles. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d’au moins 16 mm2.  4 Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie souterraine, les dis- positifs de protection contre les surtensions doivent être mis à la terre par la liaison  équipotentielle et la gaine métallique de câble, conformément à l’al. 3. Le con- ducteur de terre menant à la liaison équipotentielle doit avoir une section en cuivre  d’au moins 2,5 mm2.  5 Dans les zones présentant des dangers d’explosion, la ligne de terre doit avoir une  section en cuivre d’au moins 10 mm2.   Art. 19 Electrodes de terre  1 Les électrodes de terre doivent être constituées si possible par un réseau local de  conduites d’eau métalliques, ou encore par des électrodes de terre de fondation.  Elles seront reliées au conducteur d’équipotentialité.  2 A défaut d’électrodes de terre au sens de l’al. 1, on utilisera un ruban ou un fil rond  d’une longueur de 10 à 15 m. Il devra être enfoui, tendu, à une profondeur d’au  moins 70 cm et, si possible, dans un sol constamment humide, et être relié au con- ducteur d’équipotentialité. Au surplus, les recommandations de l’ASE concernant  les installations de protection contre la foudre33 sont applicables.       33 Remises sur demande par l’Association suisse des électriciens (ASE), Luppmenstrasse 1,  8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.     Installations électriques   10   734.1   3 ...34   Art. 20 Terre de service  1 La terre de service assure la mise à la terre et la commande de fonctionnement des  appareils à courant faible.  2 La terre de service doit être conçue et dimensionnée en fonction des nécessités de  l’exploitation et des courants transitoires circulant dans le bâtiment.  3 La terre de service doit être raccordée au conducteur d’équipotentialité du bâti- ment.  4 La terre de service ne doit pas être raccordée aux descentes de l’installation exté- rieure de protection des bâtiments contre la foudre. Elle peut cependant être reliée à  des conducteurs (p. ex. des conduites d’eau ou de chauffage central), si ceux-ci sont  branchés sur le conducteur d’équipotentialité du bâtiment.   Art. 2135   Section 5 Contrôle et remise en état   Art. 22 Contrôle obligatoire  1 L’exploitant doit assurer en permanence l’entretien de ses installations à courant  faible, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un  tiers.  2 Il contrôlera en particulier:   a. le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont rac- cordés;   b. l’efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;   c. les changements intervenus dans la zone d’influence des installations et qui  pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;   d. l’existence des schémas de l’installation, des marquages et des inscriptions  ainsi que leur tenue à jour.   3 Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation.  S’il y a un danger imminent d’accident, il prendra des mesures immédiates.       34 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).  35 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).     O sur le courant faible   11   734.1   Art. 22a36 Vérification  1 L’organe de contrôle vérifie:   a. si les installations approuvées par lui sont exécutées conformément aux pres- criptions et aux plans approuvés;   b. si les installations sont conformes aux exigences de sécurité;   c. si les plans d’ensemble sont à jour.  2 Les organes de contrôle sont:   a. l’Office fédéral des transports pour les installations à courant faible des che- mins de fer, des funiculaires, des trolleybus et de leurs équipements;   b. l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour toutes les autres  installations à courant faible.   Art. 23 Périodes de contrôle  1 Pour chaque partie de l’installation, l’exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il  tient compte des conditions extérieures, du type d’installation et de la sollicitation  électrique.  2 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder dix ans. L’organe de contrôle peut  exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines parties de l’ins- tallation si l’état de la technique le permet et si la sécurité n’en est pas affectée.   Art. 24 Rapport de contrôle  1 Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son apprécia- tion de l’installation conformément à l’art. 22 et y note les mesures à prendre et les  délais dont il dispose.  2 Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et  présentés sur demande à l’organe de contrôle.   Section 637 Emoluments   Art. 24a  1 Les organes de contrôle prélèvent des émoluments pour l’approbation des installa- tions à courant faible ainsi que pour les activités liées à la vérification de telles ins- tallations.       36 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).   37 Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998   (RO 1998 54).     Installations électriques   12   734.1   2 Les émoluments sont fixés selon les dispositions de la section 2 de l’ordonnance du  7 décembre 199238 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort et selon  l’ordonnance du 1er juillet 198739 sur les émoluments de l’OFT.   Section 740 Dispositions finales   Art. 25 Abrogation du droit en vigueur  Sont abrogées:   a. l’ordonnance du 5 avril 1978 sur le courant faible41;   b. l’ordonnance du 1er mai 1979 sur la protection contre les perturbations élec- tromagnétiques42.   Art. 26 Entrée en vigueur  La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.   Dispositions finales de la modification du 8 décembre 199743       38 RS 734.24  39 [RO 1987 1052, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3 470    art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998   (RS 742.102).   40 Anciennement section 6.  41 [RO 1978 375, 1985 35 ch. II, 1993 901 annexe ch. 12]  42 [RO 1980 383]   43 RO 1998 54. Abrogées par le ch. IV 22 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour   formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).