Microsoft Word - RSi 5.2-1.1.9.docx   Organe de publication intercantonale RSi 5.2-1.1.9        1     Directive de protection incendie: Dispositifs  d’extinction (18-15)   du: 18.09.2014 (état: 01.01.2015)    Adoption Entrée en vigueur Source RCi  18.09.2014 01.01.2015       Publications cantonales   Canton Source  ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     Dispositifs d’extinction     01.01.2017 / 18-15fr     Dispositifs d’extinction / 18-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Remarques:    Les exigences de la norme de protection incendie reprises dans cette directive apparaissent sur  fond gris.    Vous trouverez la dernière édition de cette directive de protection incendie sur l’internet à l’adresse  www.praever.ch/fr/bs/vs    Modifications dans l‘annexe:  - ad chiffre 2 (page 8)   - ad chiffre 3.2 (page 10)   Distribution:  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie   Bundesgasse 20  Case postale  CH - 3001 Berne  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  Courriel mail@vkf.ch   Internet www.vkf.ch        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Dispositifs d’extinction / 18-15fr     3   Table des matières   1 Champ d’application 4   2 Nécessité d'équiper les bâtiments (voir annexe) 4   3 Exigences 4  3.1 Appareils d'extinction 4  3.1.1 Emplacement 4  3.1.2 Quantité 5  3.1.3 Postes incendie (voir annexe) 5  3.2 Conduites d'eau d'extinction (voir annexe) 5  3.3 Installations d'extinction à sec et par refroidissement spéciales 6  3.3.1 Étendue de la protection 6  3.3.2 Disposition et dimensionnement 6  3.3.3 Sécurité des personnes 6  3.3.4 Déclenchement 6   4 Instruction 6   5 Projets et contrôles 7  5.1 Projets 7  5.2 Contrôle de réception 7  5.3 Contrôles périodiques 7   6 État de fonctionnement et maintenance 7   7 Autres dispositions 7   8 Entrée en vigueur 7   Annexe   8        Dispositifs d’extinction / 18-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     4   1 Champ d’application  La présente directive de protection incendie définit les exigences générales que doivent  remplir les dispositifs d'extinction tels que les appareils d'extinction, les systèmes d'extinction  à sec, les installations d'extinction et de refroidissement spéciales et les conduites d'eau  d'extinction raccordées à des hydrants intérieurs. Elle détermine dans quels cas il faut en  équiper les bâtiments et les autres ouvrages.   2 Nécessité d'équiper les bâtiments (voir annexe)  1 Les bâtiments et les autres ouvrages qui présentent des dangers particuliers doivent être  équipés de dispositifs d'extinction adéquats, correctement dimensionnés pour la première in- tervention contre le feu. Leur nombre, leur type et leur disposition sont déterminés par le  nombre d'occupants, le type de construction, l'emplacement, l'étendue et l'affectation des  bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu.   2 L'aptitude des appareils d'extinction, des systèmes d'extinction à sec et des installations  d'extinction et de refroidissement spéciales dépend de leur mode d'utilisation et des proprié- tés de l'agent extincteur, qui doit être à disposition en quantité suffisante. Lors du choix de  l'agent extincteur, il faut tenir compte des effets secondaires nuisibles.   3 On distingue les classes de feux suivantes: classe A (matières solides), classe  B (matières liquides ou liquéfiables), C (gaz), D (métaux) et F (huiles et graisses alimen- taires).   4 Il faut doter d'appareils d'extinction (extincteurs portatifs, par exemple) munis d'un agent  extincteur approprié et présentant une efficacité suffisante:   a les bâtiments, les autres ouvrages et les exploitations comportant des zones où l'eau  ne convient pas comme agent extincteur. Ils doivent être placés à proximité des postes  incendie ou des accès aux zones concernées;   b les bâtiments, les autres ouvrages et les exploitations dans lesquels l'utilisation de  l'eau comme agent extincteur ne convient pas du tout, au lieu de postes incendie;   c les bâtiments, les autres ouvrages et les exploitations dont l'alimentation en eau est in- suffisante, de même que les petits bâtiments artisanaux;   d les aménagements ou les installations présentant un danger d'incendie particulier.   3 Exigences  Les dispositifs d'extinction doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus, di- mensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en  tout temps.   3.1 Appareils d'extinction   3.1.1 Emplacement   1 Les appareils d'extinction et les conduites d’eau d'extinction seront placés de manière à  être facilement reconnaissables et accessibles. Si nécessaire, leur emplacement doit être  indiqué par des marquages ou des panneaux de signalisation.   2 Ils doivent pouvoir être mis en service en tout temps, rapidement, simplement et de ma- nière judicieuse, sans recourir à des moyens auxiliaires externes.   3 Ils doivent être placés à l'intérieur de compartiments coupe-feu, à proximité immédiate  des issues de secours, ou dans les voies d'évacuation (par exemple les couloirs et les vesti- bules).     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Dispositifs d’extinction / 18-15fr     5   4 Les appareils d'extinction peuvent être placés dans les voies d’évacuation verticales dans  les cas suivants:   a en l'absence de fermetures coupe-feu entre les voies d’évacuation verticales et hori- zontales (par exemple dans les bâtiments administratifs ou scolaires d'une surface  d'étage brute de 900 m2 au maximum);   b lorsque plusieurs locaux sont desservis par la même voie d’évacuation verticale.   5 Il est interdit de placer des postes incendie dans les cages d’escalier de sécurité.   6 Lorsque les différents niveaux du bâtiment ou de l'ouvrage présentent une configuration  et une disposition des locaux similaires, les appareils d'extinction doivent, autant que pos- sible, être disposés de la même manière.   7 Les appareils d'extinction doivent être installés à découvert ou logés à l'intérieur de  coffres séparés. La résistance au feu des parois formant compartiments coupe-feu ne doit  pas être affaiblie par l'installation de coffres encastrés.   3.1.2 Quantité   1 Les appareils d'extinction doivent être disposés de manière à ce qu'un incendie puisse  être combattu où qu'il se produise dans les bâtiments et les autres ouvrages. Le trajet à par- courir jusqu'à l'appareil d'extinction le plus proche ne doit pas excéder 40 m.   2 Dans les zones présentant des dangers d'incendie particuliers, il faut installer des appa- reils d'extinction supplémentaires aux endroits appropriés.   3.1.3 Postes incendie (voir annexe)   1 Les postes incendie seront équipés d'une vanne d'arrêt avec un branchement de dia- mètre nominal DN 32 au moins et d'un raccord mobile relié à l'axe d'un dévidoir pivotant. Le  dévidoir doit être équipé d'un tuyau de caoutchouc indéformable suffisamment long et d'une  lance d'incendie réglable en position jet pulvérisé ou jet plein.   2 Dans des cas particuliers (par exemple dans les exploitations agricoles), le dévidoir pivo- tant peut être remplacé par une installation de même efficacité.   3 La pression de service doit être conforme aux normes reconnues. La longueur du tuyau  ne doit pas excéder 40 m.   4 Les conduites d'amenée d'eau aux postes incendie doivent avoir un diamètre nominal  d'au moins DN 32 et être réalisées dans un matériau de la catégorie RF1. Les conduites  combustibles encastrées doivent être enrobées par un matériau de résistance au feu EI 30  ou protégées de façon équivalente.   5 La pression statique doit être de 3 bars avant les postes incendie. Le débit d'eau minimal  requis est de 16 l/min.   3.2 Conduites d'eau d'extinction (voir annexe)   Les bâtiments élevés doivent être équipés de dispositifs d'extinction, par exemple de con- duites d'extinction sous eau ou sèches, de postes incendie avec hydrants intérieurs (dia- mètre minimum des conduites de raccordement: DN 80) ou amplificateurs de pression. Les  exigences doivent être déterminées au cas par cas avec l’autorité de protection incendie.     Dispositifs d’extinction / 18-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     6   3.3 Installations d'extinction à sec et par refroidissement spéciales   3.3.1 Étendue de la protection   L'étendue de la protection assurée par les installations d'extinction à sec et par refroidisse- ment spéciales se limite à des locaux isolés ou à certaines zones et équipement situés à  l'intérieur des bâtiments ou à l'air libre.   3.3.2 Disposition et dimensionnement   1 Les installations d'extinction à sec et par refroidissement spéciales seront disposées et  dimensionnées de manière à assurer un refroidissement efficace ou un effet extincteur suffi- sant. Par mesure de sécurité, il faut aménager des ouvertures de décompression.   2 Lorsque les dimensions des équipements ou des zones à protéger l'exigent, l'installation  doit être divisée en zones délimitées.   3 La conception des systèmes d'extinction à sec ainsi que le choix et la disposition des  buses dépendent de l'affectation, des conditions d'environnement et de la configuration du  local:   a la quantité d'agent extincteur et le système de distribution doivent être calculés de ma- nière à obtenir la concentration, ainsi que le temps de noyage et le temps d'action né- cessaires à un effet extincteur suffisant;   b les zones de noyage doivent être aussi petites que possible. Chacune doit être dimen- sionnée séparément. Dans le cas d'installations comportant plusieurs zones de  noyage, les besoins en agent extincteur sont déterminés par la zone qui en exige le  plus.   3.3.3 Sécurité des personnes   1 Lorsque le noyage peut mettre des personnes en danger, les systèmes d'extinction à sec  doivent être équipés de dispositifs d'avertissement et de temporisation.   2 La période entre le déclenchement du signal d'alarme avertissant les personnes en dan- ger et la libération de l'agent extincteur doit être calculée de manière à ce qu'il soit possible  de quitter la zone de noyage en toute sécurité à partir de n'importe quel point.   3 Les portes d'accès aux zones ou aux locaux protégés doivent être équipées d'une ferme- ture automatique et munies d'un panneau avertisseur de danger.   3.3.4 Déclenchement   1 La mise en action de l'agent refroidisseur ou extincteur peut se faire automatiquement ou  manuellement. Les installations à déclenchement automatique doivent aussi pouvoir être ac- tionnées à la main.   2 La mise en route automatique d'une installation doit être indiquée par un signal et doit dé- clencher une alarme interne.   4 Instruction  Les personnes responsables d'une entreprise doivent instruire le personnel au sujet du ma- niement des appareils d'extinction, des installations d'extinction à sec et par refroidissement  spéciales.     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Dispositifs d’extinction / 18-15fr     7   5 Projets et contrôles   5.1 Projets   L'autorité de protection incendie peut exiger que les projets d'installations d'extinction à sec  et par refroidissement spéciales (par  exemple les nouvelles installations, les extensions et  les modifications importantes) lui soient soumis avant le début des travaux.   5.2 Contrôle de réception    1 Les installations d'extinction à sec et par refroidissement spéciales sont soumises à un  contrôle de réception.   2 Cette disposition concerne également les extensions et les modifications d'installations  existantes.   5.3 Contrôles périodiques   1 Les systèmes d'extinction à sec et les installations d'extinction et de refroidissement spé- ciales doivent être contrôlés périodiquement.   2 La fréquence des contrôles dépend de la nature des installations ainsi que des locaux,  des zones et des équipements protégés.   6 État de fonctionnement et maintenance  1 Les propriétaires ou exploitants de dispositifs d'extinction destinés à la première interven- tion contre le feu doivent entretenir les appareils, les systèmes d'extinction à sec et les ins- tallations d'extinction et de refroidissement spéciales conformément aux prescriptions et ga- rantir leur fonctionnement en tout temps.   2 Il faut consigner de manière adéquate et durable les dates de livraison, de recharge et de  révision des appareils d'extinction, des systèmes d'extinction à sec et des installations d'ex- tinction et de refroidissement spéciales.   3 Les extincteurs portatifs sont soumis à des contrôles périodiques conformément aux ins- tructions du fabricant sur la maintenance de l'appareil, en plus des contrôles internes de  l'état de fonctionnement.   7 Autres dispositions  Les arrêtés, publications et «documents fixant l’état de la technique» à observer en plus de  la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commis- sion technique de protection incendie et actualisé périodiquement (AEAI, case postale, 3001  Berne ou http://www.praever.ch/fr/bs/vs).   8 Entrée en vigueur  La présente directive, obligatoire en vertu de la décision prise le 18 septembre 2014 par l'or- ganisme chargé d'appliquer l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques  au commerce (AIETC), entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle revêt un caractère obliga- toire dans tous les cantons.         Dispositifs d’extinction / 18-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     8   Annexe  Les explications de la présente annexe apportent des précisions sur certaines dispositions des di- rectives, mais sans que lesdites explications puissent être considérées indépendamment des dispo- sitions, ni se voir attribuer un caractère normatif.   ad chiffre 2 Nécessité d'équiper les bâtiments   Dispositifs d'extinction requis   Affectation  Postes    incendie  Extincteurs  portatifs [1]   Établissements d’hébergement [a] ● ●  Établissements d’hébergement [b] ○ ●  Établissements d’hébergement [c]  ●  Grands magasins d'une surface de plus de 1’200 m2  ● ●  Surfaces de vente de moins de 1’200 m2 et ne recevant pas plus  de 300 personnes    ●   Locaux recevant un grand nombre de personnes ●[2] ●  Bâtiments de bureaux  ○  Écoles   ○  Bâtiments industriels et artisanaux, entrepôts :    jusqu'à 1’200 m2 consacrés à ces affectations   plus de 1’200 m2 consacrés à ces affectations     ○  ●     ●  ●   Entrepôts à hauts rayonnages [3]     Parkings  ○  Bâtiments agricoles :    partie affectée à l'exploitation [grange / étable], volume de plus  de 3’000 m3     ●     ○   Maisons à plusieurs appartements     Bâtiments élevés [4]     ● requis       ○ conseillé  Ces dispositions s'appliquent par analogie aux affectations et aux types de bâtiments non énumérés  ainsi qu'aux bâtiments et aux autres ouvrages provisoires.   [1] Valeur indicative: un extincteur portatif par 600 m2 de surface.   [2] Requis si le local peut recevoir plus de 2’000 personnes.  [3] Les postes incendie et les extincteurs portatifs ne sont pas nécessaires dans les entrepôts à   hauts rayonnages non accessibles aux personnes.   [4] Doivent être équipés de colonnes sèches ou humides et de bouches d'incendie intérieures.        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Dispositifs d’extinction / 18-15fr     9   Effet des agents extincteurs sur les différents types de feu    Combustible Aspect Exemples Agent extincteur / efficacité           E a  u  e  n  j e  t  p  le in     E a  u  p  u lv  é ri  s é  e    M o  u s  s e  /C A  F S  /a g  e n  t  m  o u  il la  n t  P o  u d  re  A  B    P o  u d  re  B     P o  u d  re  D     A g  e n  ts  d  e  c  la s s  e  F     D io  x y  d e   d e  c  a rb  o n  e  (  C O  2 )      Matières  solides non  fusibles   Incandescence  et flammes   Bois, papier, textiles,  charbon, matières  synthétiques non fu- sibles       ▼ ▼  ▼      Liquides,  solides fu- sibles   Flammes Solvants, huiles,  cires, matières syn- thétiques fusibles   ▼     ▼        Gaz Flammes Propane, butane, acé- tylène, gaz naturel,  méthane, hydrogène   ▼ ▼ ▼   ▼ ▼       Métaux Incandescence  Sodium, magnésium,  aluminium ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼      Huiles et  graisses   alimentaires   Flammes, ex- plosion en cas  de contact  avec de l'eau    Huiles et graisses  utilisées pour frire ou  griller   ▼ ▼ ▼   ▼  ▼        Distance minimale en fonction de  la tension         Équipements  électriques    Flammes, étin- celles   Enseignes lumi- neuses, téléviseurs,  appareils électriques,  installations photovol- taïques       U n  iq u  e m  e n t   si  h  o rs     te  n si  o n              < 1‘000 V 5 m 1 m 1 m 1 m ▼ ▼ 1 m      > 1‘000 V 10m 5 m 5 m 5 m ▼ ▼ 5 m    convient très bien    convient partiellement   ▼ ne convient pas        Dispositifs d’extinction / 18-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     10   ad chiffre 3.1.3 Postes incendie   Le raccordement des postes incendie avec addition d'émulseur au réseau d'eau potable est soumis  à une attestation de conformité. Celle-ci peut être obtenue auprès de la Société Suisse de l'Industrie  du Gaz et des Eaux (SSIGE), par exemple.   Prescriptions complémentaires à observer lors de l'installation de postes incendie: voir chiffre 7  «Autres dispositions».   ad chiffre 3.2 Conduites d'eau d'extinction   Les conduites d'eau d'extinction doivent remplir les conditions suivantes:    être conçues pour une pression de service de 16 bar;    diamètre nominal DN 80, acier zingué ou acier fin;    alimentation en eau avec raccord Storz 55 ou 75, distante de 10 m au maximum de l'aire de sta- tionnement du tonne-pompe. Elle doit porter l'inscription  Alimentation en eau . L'emplacement  exact doit être choisi d'entente avec le commandement des sapeurs-pompiers;    les points de prélèvement, depuis le 1er étage jusqu'aux combles et dans tous les sous-sols (par  rapport au terrain adjacent servant à l'intervention des sapeurs-pompiers), doivent être équipés  de vannes incendie 2“ plombées, respectivement avec raccord Storz 55 ou 75. Ils doivent être  disposés dans les sas de la cage d’escalier ou, s'il n'y en a pas, dans le couloir / compartiment  coupe-feu à proximité immédiate de la porte de la cage d'escalier. Ils doivent être signalisés  comme suit:  Colonne sèche pour sapeurs-pompiers ;    tous les points d'alimentation et de prélèvement doivent être pourvus de bouchons de fermeture  Storz (avec orifice de vidange 3 mm);    un aérateur / purgeur automatique de conduites d'extinction doit être monté au point le plus élevé  de la colonne sèche;    ce dispositif doit garantir que la colonne soit purgée et se remplisse d'eau en l'espace de  60 secondes;    un dispositif de vidange, placé au point le plus bas de la colonne, doit garantir la vidange com- plète après utilisation. La conduite de vidange doit avoir un diamètre maximal DN 10 et doit ame- ner l'eau dans un écoulement ouvert ou à l'air libre;    les colonnes doivent être contrôlées annuellement. En cas d'utilisation de vannes incendie plom- bées, il faut vérifier mensuellement qu'elles sont fermées et que le plombage est intact.  Les tra- vaux de maintenance doivent être consignés dans un carnet de contrôle;   L'installation de colonnes dans les sas des cages d'escalier de sécurité est autorisée.                              Les dessins de la présente annexe sont protégés par le droit d’auteur. Reproduction, copie ou   duplication autorisées avec mention de la source.