Microsoft Word - 5.2-1.1.13_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.13        1     Brandschutzrichtlinie: Blitzschutzsysteme  (22-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Blitzschutzsysteme     01.01.2017 / 22-15de     Blitzschutzsysteme / 22-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 2, Tabelle (Seiten 7 und 8)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Blitzschutzsysteme / 22-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Notwendigkeit (siehe Anhang) 4   3 Anforderungen 4  3.1 Allgemeines 4  3.2 Material 5  3.3 Planung und Ausführung 5   4 Kontrollen 5  4.1 Projekt – und Abnahmekontrollen 5  4.2 Periodische Kontrollen 5  4.3 Kontrolle nach Blitzeinschlag 5  4.4 Umfang der Kontrollen 5   5 Betriebsbereitschaft und Wartung 5   6 Weitere Bestimmungen 6   7 Inkrafttreten 6   Anhang   7        Blitzschutzsysteme / 22-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, welche brandschutztechnische Anforderungen Blitz- schutzsysteme zu erfüllen haben, sowie wo und wann Bauten und Anlagen mit Blitz- schutzsystemen zu schützen sind.   2 Nicht Gegenstand dieser Brandschutzrichtlinie ist der Schutz vor Ausfall oder Funktions- störung innerer Systeme durch LEMP (elektromagnetischer Blitzimpuls) sowie Detailanforde- rungen, die bei Planung, Erstellung, Betrieb, Wartung und Prüfung von Blitzschutzsystemen  als Stand der Technik zu beachten sind.   3 Für Bauten und Anlagen, die nicht als Dauereinrichtung erstellt werden, gelten die Best- immungen sinngemäss.   2 Notwendigkeit (siehe Anhang)  1 Je nach Personenbelegung und Nutzung sind Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit  ausreichend dimensionierten Blitzschutzsystemen auszurüsten.   2 Mit Blitzschutzsystemen sind insbesondere zu schützen:   a Räume mit grosser Personenbelegung;   b Beherbergungsbetriebe [a], [b] und [c];   c besonders hohe Bauwerke (z. B. Hochhäuser, Hochkamine und Türme) einschliesslich  die zugehörigen anstossenden Gebäude normaler Bauhöhe;   d grössere (mehr als 3‘000 m3) landwirtschaftliche Ökonomie- und Betriebsbauten ein- schliesslich anstossende und benachbarte zugehörige Silos und Wohnbauten, Holz- bearbeitungsbetriebe, Textil- und Kunststoffwerke;   e Industrie- und Gewerbebauten mit gefährdeten Bereichen (z. B. Anlagen und Einrich- tungen, in denen mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen umgegangen wird  oder in denen solche Stoffe gelagert werden), Mühlen, chemische Fabriken, Spreng- stoff- und Munitionslager, Rohrleitungsanlagen, Tankstellen;   f Behälter für feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe (z. B. brennbare Flüssigkeiten  oder Gase) und Lager für flüssige Treib- und Brennstoffe, samt den zugehörigen Bau- ten und Anlagen (z. B. Maschinenhaus, Gaswerk, Lagerbauten mit Abfüllvorrichtun- gen);   g Bauten und Anlagen an exponierten topographischen Lagen.   Betreffend der Absätze e und f siehe auch die Brandschutzrichtlinie „Gefährliche Stoffe“.   In Zweifelsfällen entscheidet die Brandschutzbehörde, ob Bauten und Anlagen aufgrund die- ser Brandschutzrichtlinie gegen Blitzschlag zu schützen sind.   3 Anforderungen  Blitzschutzsysteme müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, be- messen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie jederzeit wirksam sind.   3.1 Allgemeines   1 Blitzschutzsysteme haben Bauten und Anlagen sowie die sich darin aufhaltenden Perso- nen und Tiere vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen zu schützen.   2 Blitzschutzsysteme müssen den Blitzstrom auf ungefährlichen Bahnen in die Erde leiten.  Sie bestehen aus Massnahmen für den äusseren Blitzschutz (z. B. Fangleiter, Ableitungen,  Erdungen) sowie dem Potentialausgleich.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Blitzschutzsysteme / 22-15de      5   3 Blitzschutzsysteme müssen ganze Gebäude umfassen. Zusammengebaute Gebäude  sind gesamthaft zu schützen oder die Gebäude müssen mit Feuerwiderstand voneinander  getrennt sein.   4 Die vorzukehrenden Massnahmen richten sich nach Bauart und Nutzung.   3.2 Material   Systemkomponenten müssen aus geeigneten Werkstoffen bestehen, dem Stand der Tech- nik entsprechen und so bemessen, verlegt und befestigt sein, dass sie den Beanspruchun- gen genügen und leicht kontrolliert werden können.   3.3 Planung und Ausführung   1 Für die Detailanforderungen bezüglich Planung, Ausführung und Instandhaltung von  Blitzschutzsystemen gilt der VKF-anerkannte Stand der Technik (siehe Ziffer 6 „Weitere  Bestimmungen“).   2 Werden mit Blitzschutzsystemen versehene Bauten und Anlagen geändert oder erweitert,  sind die Blitzschutzsysteme den neuen Verhältnissen anzupassen.   4 Kontrollen   4.1 Projekt – und Abnahmekontrollen  1 Auf Verlangen der Brandschutzbehörde müssen Projekte von Blitzschutzsystemen vor  Ausführungsbeginn genehmigt werden.   2 Blitzschutzsysteme sind durch den Errichter bei Erstellung auf richtige Ausführung zu  überprüfen. Insbesondere sind Erdungen vor der Eindeckung und Fundamenterder vor dem  Einbetonieren zu kontrollieren.   3 Dies gilt auch für wesentliche Erweiterungen oder Änderungen bestehender Systeme.   4 Der Systemhersteller hat die abnahmebereite Anlage der zuständigen Stelle zu melden.   5 Über neu errichtete Blitzschutzsysteme kann die Brandschutzbehörde eine Dokumentati- on des installierten Systems verlangen.   4.2 Periodische Kontrollen   Blitzschutzsysteme sind periodisch zu kontrollieren.   4.3 Kontrolle nach Blitzeinschlag   Nach einem Blitzeinschlag hat der Anlageeigentümer Meldung zu erstatten, damit die Anla- ge kontrolliert werden kann.   4.4 Umfang der Kontrollen   Bei der Kontrolle der Blitzschutzsysteme sind die sichtbaren Teile und die Erdungen zu prü- fen. Soweit erforderlich, sind die Erdübergangswiderstände zu messen.   5 Betriebsbereitschaft und Wartung  Anlageeigentümer sind dafür verantwortlich, dass die Blitzschutzsysteme bestimmungsge- mäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.     Blitzschutzsysteme / 22-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   6 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs).   7 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Blitzschutzsysteme / 22-15de      7   Anhang  Ausführungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigenständigkeit  oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2 Notwendigkeit   Gebäude, Anlage, Zone, Bereiche   Blitzschutzklasse   V K  F -  B ra  n d sc  h u tz  - ri ch  tli n ie     S N  R  4  6 4 0 2 2     A B   a Räume mit grosser Personenbelegung;    Räume in denen sich mehr als 300 Personen aufhalten können, ins- besondere Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Säle, Theater,  Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten sowie Ver- kaufsräume bis 1‘200 m2 Verkaufsfläche.    Anmerkung    Bei Verkaufsgeschäften mit einer gesamten Verkaufsfläche von mehr  als 1‘200 m 2 wird immer von einer Belegung grösser 300 Personen  ausgegangen.   III      II   b Beherbergungsbetriebe [a], [b] und [c];    [a] insbesondere Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, in denen   dauernd oder vorübergehend 20 oder mehr Personen aufge-  nommen werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind;    [b] insbesondere Hotels, Pensionen und Ferienheime, in denen dau-  ernd oder vorübergehend 20 oder mehr Personen aufgenommen   werden, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind;    [c] insbesondere abgelegene, nicht vollständig erschlossene Beher-  bergungsbetriebe, in denen dauernd oder vorübergehend 20 oder   mehr ausschliesslich berggängige Personen aufgenommen wer-  den.      III       III       III      II       III       III   c besonders hohe Bauwerke (z. B. Hochhäuser, Hochkamine und  Türme) einschliesslich die zugehörigen anstossenden Gebäude  normaler Bauhöhe;    als Hochhäuser gelten Gebäude mit einer Gesamthöhe von mehr als  30 m.   III II   d grössere (mehr als 3‘000 m3) landwirtschaftliche Ökonomie- und  Betriebsbauten einschliesslich anstossende und benachbarte  zugehörige Silos und Wohnbauten, Holzbearbeitungsbetriebe,  Textil- und Kunststoffwerke;    Fermenter von Biogasanlagen.   III         II   III         II     Blitzschutzsysteme / 22-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   Gebäude, Anlage, Zone, Bereiche   Blitzschutzklasse   V K  F -  B ra  n d sc  h u tz  - ri ch  tli n ie     S N  R  4  6 4 0 2 2     A B   e Industrie- und Gewerbebauten mit gefährdeten Bereichen (z. B.  Anlagen und Einrichtungen, in denen mit feuer- oder explosi- onsgefährlichen Stoffen umgegangen wird oder in denen solche  Stoffe gelagert werden), Mühlen, chemische Fabriken, Spreng- stoff- und Munitionslager, Rohrleitungsanlagen, Tankstellen;    explosionsgefährdete Bereiche unter dem Dach.   II         I   II – I         I   f Behälter für feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe (z. B.  brennbare Flüssigkeiten oder Gase) und Lager für flüssige Treib-  und Brennstoffe, samt den zugehörigen Bauten und Anlagen  (z. B. Maschinenhaus, Gaswerk, Lagerbauten mit Abfüllvorrich- tungen);   I I   g Bauten und Anlagen an exponierten topographischen Lagen; III III – I   h Bauten und Anlagen mit empfindlichen technischen Anlagen (z. B.  Anlagen der Sicherheits-, Informations- und Kommunikationstechnik);   Rechenzentren.   -   -   II   I   i Betriebe mit lebenserhaltenden technischen Anlagen (z. B. Spitäler,  Altersheime);  es liegt in der Verantwortung der Betreiber, die Betriebssicherheit mit- tels Überspannungsschutzkonzept zu gewährleisten.   - II   j Bauten und Anlagen, deren Inhalt einen besonderen Wert aufweist  (z. B. Archive, Museen, Sammlungen).   - II   Anmerkung   Spalte A: Zeigt die Anforderungen an die Blitzschutzklasse für den äusseren Blitzschutz.  Schützt bei direkten Blitzeinschlägen in Bauten und bauliche Anlagen vor physi- kalischen Schäden sowie die sich darin aufhaltenden Personen vor Verlust oder  dauerhafter Schädigung des Lebens.   Spalte B: Zeigt die Anforderungen an die Blitzschutzklasse für den inneren Blitzschutz.  Schützt zusätzlich vor Ausfall oder Funktionsstörung innerer Systeme durch  LEMP (elektromagnetischer Blitzimpuls) sowie erfüllt Anforderungen, die bei Pla- nung, Erstellung, Betrieb, Wartung und Prüfung von Blitzschutzsysteme als  Stand der Technik zu beachten sind.   Blitzschutzklasse: Die Anforderungen an die Ausführung der Blitzschutzklassen sind in der Schwei- zer Regel SNR 464022 festgelegt.   Je nach Art des Gebäudes, der Zone oder der Nutzung können LPS-Systeme erforderlich sein, wel- che im Geltungsbereich nicht aufgeführt sind. Dazu sind gegebenenfalls Risikoanalysen gemäss  SN EN 62305-1:2011 und SN EN 62305-2:2012 zu erstellen.   Die Abbildungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,   Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.