Microsoft Word - 5.2-1.1.1_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.1        1     Brandschutzrichtlinie: Begriffe und  Definitionen (10-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2019)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015   22.09.2016 01.01.2017   20.09.2018 01.01.2019       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17, AGS 2017/4-1, AGS 2018/7-23 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                     Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Begriffe und Definitionen   01.01.2019 / 10-15de     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter   www.bsvonline.ch/de/vorschriften    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:  - Begriff „Bedachung“ (Seite 13)  - Begriff „Dachkonstruktionen“ (Seite 18)  - Begriff „Einliegerwohnung“ (Seite 19)  - Begriff „Galerie“ (Seite 22)  - Begriff „Gesamthöhe“ (Seite 23)  - Begriff „Kindertagesstätten“ (Seite 25)  - Begriff „Nutzungseinheit“ (Seite 29)  - Begriff „Raum“ (Seite 31)  - Begriff „Überhohe Räume“ (Seite 34)  - Begriff „Verkaufsräume“ (Seite 35)    Vom IOTH am 20. September 2018 genehmigte Änderungen:  - Begriff „Übereinstimmungserklärung Brandschutz“ (Seite 34)      Änderungen im Anhang vom 22. September 2016:  - zu „Aussen angebrachte Gewebe und Folien“ (Seite 40)  - zu „Bedachung“ (Seite 41)  - zu „Dachkonstruktionen“ (Seite 42)  - zu „Raum“ (Seite 48)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkg.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      3   Inhaltsverzeichnis   Abgasanlagen 11   Absauganlagen 11   Abschottungen 11   Abwehrender Brandschutz (siehe Anhang) 11   Abweichungen 11   Akkreditierung 11   Aktivierungsgefahr 11   Anerkannte Konstruktionen 11   Anerkennung VKF 11   Anlagen 12   Anwender 12   Atrium (Bauten mit Atrien) 12   Aussenwandkonstruktionen (siehe Anhang) 12   Aussen angebrachte Gewebe und Folien (siehe Anhang) 12   Bauliches Konzept 12   Bauprodukte 12   Baustoffe 12   Bauteile 12   Bauten und Anlagen 13   Bedachung1 (siehe Anhang) 13   Beförderungsanlagen 13   Behälterarten 13   Behälterlager 13   Beherbergungsbetriebe (siehe Anhang) 13   Behindertenaufzüge 13   Bemessungsbrand 14   Bemessungsbrandszenario 14   Blitzschutzsysteme 14     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   Blocklager 14   Brandabschnitte 14   Brandabschnittsbildende Bauteile 14   Brandabschnittsbildende Wände und Decken 14   Brandbelastung (siehe Anhang) 15   Brandfallsteuerung 15   Brandfallsteuerung (Beförderungsanlagen, Phase 1) 15   Brandgefahr 15   Brandgefährdung 15   Brandmauern 16   Brandmeldeanlagen (BMA) 16   Brandriegel 16   Brandrisiko 16   Brandschutzabschlüsse 16   Brandschutzabstände 16   Brandschutzanstriche 16   Brandschutzbehörde 16   Brandschutzkonzept 17   Brandschutznachweis 17   Brandschutzpläne 17   Brandschutzplatten 17   Brandschutzprodukte 17   Brandverhaltensgruppen 17   Brandverlauf 18   Brennbare Flüssigkeiten 18   Büro- und Gewerbebauten 18   Dachkonstruktionen1 (siehe Anhang) 18   Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme 18   Dauerwärmebeständige Produkte 18     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      5   Dokumentation 18   Doppelfassaden (Bauten mit Doppelfassaden) (siehe Anhang) 18   Einliegerwohnung1 19   Einsatzdokumente 19   Elektromagnetische Störquellen 19   Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) 19   Errichter 19   Europäische Technische Bewertung (ETB) 19   Evakuierung 19   Evakuierungsraum 20   Experte / Fachingenieur 20   Explosionsgefährdete Räume und Zonen 20   Fachperson 20   Fachplaner 20   Fachplaner technischer Brandschutz 20   Fahrnisbauten 20   Feuergefährdete Räume und Zonen 21   Feuerwehraufzüge 21   Feuerwehrsteuerung (Beförderungsanlagen, Phase 2) 21   Feuerwerkskörper 21   Feuerwiderstand 21   Flucht- und Rettungswegpläne 21   Fluchtstrassen 21   Fluchtweg 21   Funktionskontrollen 22   Galerie1   22   Ganzheitliche Betrachtungsweise 22   Gebäudegeometrie 22   Gebäudekontrollbuch 22     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   Gefährliche Stoffe 23   Gesamthöhe1 (siehe Anhang) 23   Gesamtleiter 23   Geschossfläche 23   Geschosszahl 23   Getrenntlagerung 23   Gewerbliche Küche 23   Grosslager 23   Hauptverkehrswege 23   Hinterlüftete Fassaden (siehe Anhang) 24   Hochhäuser 24   Hochregallager 24   Horizontale Fluchtwege 24   H-Sätze   24   Innenhof (Bauten mit Innenhöfen) 24   Installationsschächte 24   Instandhaltung 24   Instandsetzung 24   Integraler Test 25   Kabel   25   Kapselung 25   Kastenfenster (siehe Anhang) 25   Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen 25   Kindertagesstätten1 25   Klassifizierte Systeme 25   Kleingüteraufzüge 26   Klimaanlagen 26   Konformitätsbescheinigung 26   Kontrollbericht Brandschutz 26     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      7   Korridore 26   Kritisches Verhalten 26   Lager   26   Laubengänge 26   Leichtbrennbare Flüssigkeiten 26   Leistungserklärung 26   Leistungskriterien 27   Leistungsnachweis 27   Löschanlagenkonzept 27   Löschgeräte (siehe Anhang) 27   Löschleitungen 27   Luft-Abgas-Systeme (LAS) 27   Lufttechnische Anlagen (siehe Anhang) 27   Lüftungsabschnitte 27   Lüftungsanlagen 27   Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRWA) 28   Massgebendes Terrain 28   Membranfassaden (siehe Anhang) 28   Nachweis 28   Nachweisverfahren im Brandschutz 28   Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA) 28   Nutzung 29   Nutzungseinheit1 29   Nutzungsvereinbarung 29   Parking   29   Personenbelegung 29   Personengefährdung 29   Pfosten-Riegel-Fassaden (siehe Anhang) 29   Planungsziel 30     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   Pyrotechnische Gegenstände 30   Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater (Bühnenfeuerwerk) 30   QS Verantwortlicher Brandschutz 30   Qualitätsmanagement Brandschutz 30   Qualitätssicherung Brandschutz 30   Qualitätssicherungsstufe (QSS) 30   Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 30   Rauchabschnitt 31   Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) 31   Raum1 (siehe Anhang) 31   Räume mit grosser Personenbelegung 31   Rechenmodell 31   Regallager 31   Reifen und Folgeprodukte 31   Rettungsweg 31   Revisionsunterlagen Brandschutz 32   Rückholsteuerung bei Beförderungsanlagen 32   Schleusen bei Sicherheitstreppenhäusern 32   Schüttgutlager 32   Schutzziele 32   Separatlagerung 32   SiBe Brandschutz 32   Sicherer Ort im Freien 32   Sicherer Ort im Gebäude 33   Sicherheitsbeleuchtung 33   Sicherheitsstromversorgung 33   Sicherheitstreppenhaus 33   Spezielle Kühl- und Löschanlagen 33   Sprinkleranlagen (SPA) 33     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      9   Spüllüftung 33   Standardkonzept 33   Stoffe   34   System-Abgasanlagen 34   Tagesbedarf 34   Tanklager 34   Tragwerk 34   Treppenanlagen 34   Übereinstimmungserklärung2 34   Überhohe Räume1 34   Umgang mit gefährlichen Stoffen 34   Unsicherheit und Fehleranalyse 35   Verbindungsrohre 35   Verkaufsgeschäfte 35   Verkaufsräume1 35   Verkehrswege 35   Verqualmungsgefahr 35   Versand- und Verpackungseinheiten 35   Vertikale Fluchtwege 35   VKF-Brandschutzregister 35   Vorhangfassaden (siehe Anhang) 36   Wärmedämmverbundsysteme (siehe Anhang) 36   Wärmetechnische Anlagen 36   Wartung 36   Wasserlöschposten 36   Wohnbauten 36   Zertifikat 36   Zubereitung 36   Zusammenlagerung 36     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   Zwischenlager 37   Weitere Bestimmungen 37   Inkrafttreten 37   Anhang 38           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      11   Die nachstehend aufgeführten Begriffe werden in den Brandschutzvorschriften verwendet. Die Er- läuterungen der Begriffe sind aus brandschutztechnischer Sicht definiert.   Abgasanlagen  Abgasanlagen sind aus Bauprodukten hergestellte Anlagen für die Ableitung der Abgase von Feue- rungsaggregaten.   Absauganlagen  Absauganlagen haben die Aufgabe, brennbare, explosible oder gesundheitsschädigende Gase,  Dämpfe, Nebel, Stäube und andere Schadstoffe am Entstehungsort zu erfassen und abzuführen.   Abschottungen  Abschottungen sind feuerwiderstandsfähige Bauteile zum Verschliessen von Leitungsdurchführun- gen (z. B. elektrische Kabel, Rohre, Lüftungskanäle), Bauteilfugen und Durchbrüchen in brandab- schnittsbildenden Bauteilen.   Abwehrender Brandschutz (siehe Anhang)  Der abwehrende Brandschutz ist primär eine Aufgabe der Feuerwehr. Zum abwehrenden Brand- schutz zählt alles, was die Feuerwehr im Ereignisfall unternehmen um Personen zu retten, die Um- welt und Sachwerte zu schützen, den Brand zu löschen oder Begleitschäden zu verringern.   Abweichungen  Anstelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen können alternativ andere Brandschutzmass- nahmen als Einzel- oder Konzeptlösung treten, soweit für das Einzelobjekt das Schutzziel gleich- wertig erreicht wird. Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Brandschutzbehörde.   Akkreditierung  Bescheinigung der Fähigkeit einer Bewertungsstelle, nach anerkannten Anforderungen zu prüfen,  zu überwachen oder zu zertifizieren.   Aktivierungsgefahr  Aktivierungsgefahr entsteht durch Zündquellen aller Art, die durch ihre Wärme- oder Zündenergie in  der Lage sind, einen Verbrennungsvorgang auszulösen. Zündquellen sind nutzungsabhängig. Die  Aktivierungsgefahr ist als statistischer Erfahrungswert massgebend für die Eintretenswahrschein- lichkeit eines Brandes.   Anerkannte Konstruktionen  Als von der VKF anerkannte Konstruktionen gelten Konstruktionen, welche aus mehreren Baupro- dukten bestehen und in der vorgesehenen Anordnung zueinander geforderte Schutzziele erreichen.   Anerkennung VKF  Hoheitlicher Akt der Brandschutzbehörde, Brandschutzprodukte und im Brandschutz tätige Fachfir- men bezüglich ihrer Anwendbarkeit und Eignung nach den Schweizerischen Brandschutzvorschrif- ten VKF zu beurteilen und zu anerkennen.     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   Anlagen  Als Anlagen gelten Installationen, Maschinen, Apparate, Behälter, Pumpen, Zapfstellen, Werkzeuge  usw., die dem Umgang mit gefährlichen Stoffen und deren Lagerung dienen.   Anwender  Der Anwender ist die Person, die Nachweisverfahren ausführt und über entsprechendes Methoden-,  Modell- und Fachwissen verfügt.   Atrium (Bauten mit Atrien)  Atriumbauten sind Bauten und Anlagen mit überdachten Innenhöfen, welche mindestens eine der  folgenden Bedingungen erfüllen:    die über mehrere Geschosse zusammenhängende Brandabschnittsfläche beträgt mehr als  3‘600 m2;    das Atrium dehnt sich über mehr als 3 Geschosse aus;    die Atriumhöhe beträgt mehr als 11 m.   Aussenwandkonstruktionen (siehe Anhang)  Die Aussenwandkonstruktionen bestehen aus der eigentlichen Aussenwand, der darauf angebrach- ten Aussenwandbekleidung sowie allfälligen Innenbekleidungen.   Aussen angebrachte Gewebe und Folien (siehe Anhang)  Gewebe und Folien, welche auf der Aussenseite einer Aussenwandkonstruktion angebracht sind  und primär für dekorative Zwecke dienen ohne selbst Bestandteil der Aussenwandkonstruktion zu  sein.   Bauliches Konzept  Die Schutzziele werden durch bauliche Brandschutzmassnahmen erreicht. Nutzungsbezogen kön- nen technische Brandschutzmassnahmen erforderlich sein.   Bauprodukte  Als übergeordneter Begriff für „Baustoffe“ und „Bauteile“ wird, analog den europäischen Klassifizie- rungsnormen zum Brandverhalten, teilweise auch der Begriff „Bauprodukte“ verwendet.   Baustoffe  Als Baustoffe gelten alle für die Herstellung von Bauten, Anlagen und Bauteilen sowie für den Aus- bau verwendeten Materialien, an deren Brandverhalten Anforderungen gestellt werden.   Bauteile  Als Bauteile gelten alle Teile eines Bauwerks, an deren Feuerwiderstand Anforderungen gestellt  werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      13   Bauten und Anlagen  Als Bauten und Anlagen gelten Gebäude, Fahrnisbauten sowie bauliche Anlagen (offene Produkti- onsanlagen in der Chemischen Industrie, Masten usw.).   Bedachung1 (siehe Anhang)  Bekleidungs- und Abdichtungssystem eines Gebäudes einschliesslich etwaiger Wärmedämmschich- ten oder Dampfsperren, üblicherweise auf ihrer tragenden Unterlage einschliesslich Befestigungs- material (Verklebung, mechanischer Befestigung usw.) um die Wetterdichtheit sicherzustellen.   Terrassenböden gelten nicht als Bestandteil der Bedachung, wenn sie auf der Oberseite der Dach- konstruktion angebracht sind und primär dem Schutz der darunter liegenden Bedachung dienen.   Beförderungsanlagen  Als Beförderungsanlagen gelten alle ortsgebundenen Fördereinrichtungen, bei denen ein Fördermit- tel längs einer oder mehrerer Führungen bewegt wird (z. B. Aufzugsanlagen, Fahrtreppen).   Behälterarten  Als Gebinde gelten Behälter wie Kannen und Fässer mit einem Nutzvolumen bis 450 Liter (l).   Als Kleintanks gelten Behälter mit einem Nutzvolumen von mehr als 450 l bis 2‘000 l.   Als mittelgrosse Tanks gelten Behälter mit einem Nutzvolumen von mehr als 2‘000 l bis 250‘000 l.   Als Grosstanks gelten vertikale zylindrische Behälter aus Stahl mit flachem Boden (Stehtanks) und  einem Nutzvolumen über 250‘000 l.   Behälterlager  Die Ware wird in stapelbaren Lagerhilfen (z. B. Paletten mit Aufsetzrahmen, Gitterboxen) ohne seit- lichen Abstand zwischen den Einheiten gelagert.   Beherbergungsbetriebe (siehe Anhang)  [a] Insbesondere Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, in denen dauernd oder vorübergehend   20 oder mehr Personen aufgenommen werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind;   [b] insbesondere Hotels, Pensionen und Ferienheime, in denen dauernd oder vorübergehend  20 oder mehr Personen aufgenommen werden, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind;   [c] insbesondere abgelegene, nicht vollständig erschlossene Beherbergungsbetriebe, in denen dau- ernd oder vorübergehend 20 oder mehr ausschliesslich berggängige Personen aufgenommen  werden.   Behindertenaufzüge  Behindertenaufzüge sind Anlagen die für den Transport von Personen mit eingeschränkter Beweg- lichkeit bestimmt sind.              1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   Bemessungsbrand  Der Bemessungsbrand ist derjenige Brand, der dem Bemessungsbrandszenario zu Grunde liegt.   Der Bemessungsbrand wird im Normalfall über folgende Parameter definiert:   a Heizwert;   b Energiefreisetzungsrate;   c Produktionsrate toxischer Gase;   d Rauchausbeuterate;   e Brandgrösse und Ausbreitungsrate des Brandes;   f Flammenhöhe;   g (dreidimensionale) Lage des Brandes.   Bemessungsbrandszenario  Das Bemessungsbrandszenario ist ein theoretisches, aber durchaus mögliches Szenarium, das eine  Vielzahl denkbarer Brandszenarien auf der sicheren Seite erfasst.   Das Bemessungsbrandszenario setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:   a Umgebung;   b Gebäude;   c Bemessungsbrand.   Grundsätzlich sind niedrig- und hochenergetische Bemessungsszenarien festzulegen.   Wo für die konkrete Fragestellung die maximalen Temperaturen eines Brandes massgebend sind,  reicht die Betrachtung hochenergetischer Bemessungsszenarien.   Blitzschutzsysteme  Blitzschutzsysteme leiten den Blitzstrom auf ungefährlichen Bahnen in die Erde. Sie bestehen aus  Massnahmen für den äusseren Blitzschutz (z. B. Fangleiter, Ableitungen, Erdungen) sowie aus  Massnahmen für den inneren Blitzschutz (z. B. Potentialausgleich, Überspannungsschutz).   Blocklager  Die Ware wird in Säcken, Ballen, Kartonschachteln, Containern und Kisten, in der Regel mehrlagig  gestapelt und ohne nennenswerte seitliche Zwischenräume gelagert.   Brandabschnitte  Brandabschnitte sind Bereiche von Bauten und Anlagen, die durch brandabschnittsbildende Bautei- le voneinander getrennt sind.   Brandabschnittsbildende Bauteile  Brandabschnittsbildende Bauteile sind raumabschliessende Bauteile wie Brandmauern, brandab- schnittsbildende Wände und Decken, Brandschutzabschlüsse und Abschottungen. Sie müssen den  Durchgang von Feuer, Wärme und Rauch begrenzen.   Brandabschnittsbildende Wände und Decken  Brandabschnittsbildende Wände und Decken sind Bauteile, die Bauten und Anlagen in Brandab- schnitte unterteilen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      15   Brandbelastung (siehe Anhang)  Die Brandbelastung entspricht der Wärmemenge sämtlicher brennbarer Materialien eines Brandab- schnittes, bezogen auf seine Grundfläche. Sie ist die Summe aus mobiler und immobiler Brandbe- lastung, ausgedrückt in MJ/m2 Brandabschnittsfläche.   Unberücksichtigt bleiben Stoffe, die in einer Form eingebaut, verarbeitet oder gelagert werden, die  eine Entzündung während der geforderten Feuerwiderstandsdauer ausschliesst.   Brandfallsteuerung  Ein von einer technischen Brandschutzeinrichtung (Brandmelde-, Sprinkleranlage usw.) im Brandfall  automatisch angesteuerte oder in Betrieb gesetzte Brandschutzeinrichtung, welche zur Erreichung  eines sicheren Zustandes im Brandfall bewegt werden muss wie:    Schliessen von Brandschutzabschlüssen;    Öffnen von Entrauchungsöffnungen;    Einschalten von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;    Ausserbetriebsetzung von Beförderungsanlagen.   Brandfallsteuerung (Beförderungsanlagen, Phase 1)  Evakuationssteuerung, welche sämtliche Funktionen der Normalsteuerungen übersteuert. Die vom  Benutzer in der Kabine eingeleitete Fahrt wird gelöscht und die Kabine automatisch in die Evakuie- rungsetage gesteuert. Alle Innen- und Aussenrufe, sowie Türsteuersignale werden unwirksam. Die  Kabine bleibt mit geöffneter Türe in der Evakuierungsetage stehen, bis die Brandfallsteuerung mit- tels Schlüsselschalter in der Feuerwehr-Angriffsebene zurückgestellt wird. Die Brandfallsteuerung  aktiviert die Sicherheitsstromversorgung, die Gegensprechanlage sowie die Dauerbeleuchtung von  Schacht und Motorenraum. Die Sicherheitsstromversorgung wird über die Brandmeldeanlage  und / oder über den Schlüsselschalter auf der Feuerwehr-Angriffsebene aktiviert.   Brandgefahr  Brandgefahr meint, dass durch einen Brand verursachte, mögliche Schadensausmass (Personen-  oder Sachschäden).   Nutzungsbedingt zu berücksichtigen sind Faktoren wie:    mobile Brandbelastung;    Brenn- und Qualmverhalten der Stoffe;    toxische und korrosive Eigenschaften von Brandgasen.   Gebäudebedingt zu berücksichtigen sind Faktoren wie:    immobile Brandbelastung;    Grösse, Grundfläche und Höhe von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten;    Zahl der Geschosse.   Brandgefährdung  Brandgefährdung ergibt sich aus dem Verhältnis der möglichen Brandgefahren zu den dagegen ge- troffenen Schutzmassnahmen (Schadenerwartung).        Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   Brandmauern  Brandmauern sind gebäudetrennende, standfeste und feuerwiderstandsfähige Bauteile.   Brandmauern sind vertikal durchgehend im Ausmass der jeweils höheren Aussenwandkonstruktion  der zusammengebauten Bauten und Anlagen auszuführen und bis unmittelbar unter die oberste  Schicht der Bedachung oder an die Aussenwandbekleidung zu führen.   Die Standfestigkeit ist sicherzustellen und muss auch bei einem einseitigen Einsturz der Konstrukti- on von Bauten und Anlagen erhalten bleiben.   Der Feuerwiderstand richtet sich nach der Nutzung, der Gebäudegeometrie sowie der immobilen  und mobilen Brandbelastung.   Werden gemäss der kantonalen Baugesetzgebung Brandmauern auf der Parzellengrenze verlangt,  sind diese gemäss den Angaben in der Brandschutzerläuterung „Brandmauern“ auszuführen.   Brandmeldeanlagen (BMA)  Brandmeldeanlagen haben einen entstehenden Brand selbsttätig festzustellen und zu signalisieren  sowie gefährdete Personen und die Feuerwehr zu alarmieren. Sie können zur Ansteuerung und In- betriebsetzung von Brandschutzeinrichtungen eingesetzt werden.   Brandriegel  Brandriegel sind horizontal oder vertikal angeordnete Schutzstreifen innerhalb der Dämmebene von  Wärmedämmverbundsystemen, welche die unkontrollierte Brandausbreitung innerhalb der Dämm- ebene verhindern.   Brandrisiko  Das Brandrisiko ist das Produkt aus Brandgefährdung (Schadenerwartung) und Aktivierungsgefahr  (Eintretenswahrscheinlichkeit).   Brandschutzabschlüsse  Brandschutzabschlüsse sind feuerwiderstandsfähige bewegliche Bauteile (z. B. Türen, Fenster, To- re, Deckel, Aufzugsschachttüren) zum Abschliessen von Durchgängen und Öffnungen in brandab- schnittsbildenden Bauteilen.   Brandschutzabstände  Als Brandschutzabstand zwischen Bauten und Anlagen gilt der Abstand, der für einen ausreichen- den Brandschutz mindestens einzuhalten ist.   Brandschutzanstriche  Brandschutzanstriche verbessern die brandschutztechnischen Eigenschaften von Bauprodukten.  Sie können das Brandverhalten (Entzündbarkeit, Flammenausbreitung usw.) von Baustoffen  und / oder den Feuerwiderstand von Bauteilen (Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme usw.)  verbessern.   Brandschutzbehörde  Die Brandschutzbehörde überwacht die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und prüft die brand- schutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      17   Brandschutzkonzept  Ein Brandschutzkonzept beinhaltet die aufeinander abgestimmten, objektbezogenen Einzelmass- nahmen aus dem vorbeugenden baulichen sowie technischen Brandschutz, dem organisatorischen  und dem abwehrenden Brandschutz. Unter Berücksichtigung insbesondere der Nutzung, des Brand- risikos und des zu erwartenden Schadenausmasses werden im Brandschutzkonzept die Einzelkom- ponenten und ihre Verknüpfungen im Hinblick auf die Schutzziele beschrieben und stellen somit ei- ne zielorientierte Gesamtbewertung des Brandschutzes für das betreffende Bauvorhaben dar.   Ein Brandschutzkonzept hat immer einen Bezug zu einem bestimmten Planungsstand. Es muss im  Laufe der Planung und Realisierung bei wesentlichen Änderungen, spätestens aber mit der  Schlussabnahme überprüft und falls notwendig nachgeführt werden.   Das nachgeführte Brandschutzkonzept ist Teil der Revisionsunterlagen Brandschutz.   Brandschutznachweis  Ein Brandschutznachweis ist eine vollständige, nachvollziehbare und plausible Bestätigung der ge- planten baulichen, technischen, organisatorischen oder abwehrenden Brandschutzmassnahme in  einem Standardkonzept der Brandschutzvorschriften oder in einem Brandschutzkonzept.   Brandschutzpläne  Brandschutzpläne visualisieren detailliert die baulichen, technischen und vorbeugenden Brand- schutzmassnahmen eines Brandschutzkonzeptes.   Brandschutzpläne haben immer einen Bezug zu einem bestimmten Planungsstand. Sie müssen im  Laufe der Planung und Realisierung bei wesentlichen Änderungen, spätestens aber mit der  Schlussabnahme überprüft und falls notwendig nachgeführt werden.   Nachgeführte Brandschutzpläne sind Teil der Revisionsunterlagen Brandschutz.   Brandschutzplatten  Brandschutzplatten (BSP) sind plattenförmige und feuerwiderstandsfähige Bekleidungen mit einer  Klassifizierung gemäss der Brandschutzrichtlinie „Baustoffe und Bauteile“, Ziffer 3.1.11 (K) oder  3.2.4 (F) oder gemäss Ziffer 4.3 als „Anwendung von allgemein anerkannten Bauprodukten“ mit an- erkannten Feuerwiderstandsdauer. Sie schützen das darunterliegende Material während der Klassi- fizierungszeit oder Feuerwiderstandsdauer vor Entzündung und unzulässiger Erwärmung.   Brandschutzprodukte  Brandschutzprodukte sind Produkte wie Abgasanlagen, Baustoffe, Bauteile, Teile von Lufttechni- schen Anlagen und technischen Brandschutzeinrichtungen, Löschgeräte sowie Feuerungsaggrega- te, an welche brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden.   Brandverhaltensgruppen  Die Zuordnung der Baustoffe zu den entsprechenden Brandverhaltensgruppen (RF1 – RF4) ist in  der Brandschutzrichtlinie „Baustoffe und Bauteile“ geregelt.        Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      18   Brandverlauf  Der Brandverlauf beschreibt die einzelnen Phasen eines Brandes.   Wo für die konkrete Fragestellung notwendig, ist der Brandverlauf in folgende Phasen zu untertei- len:   a Initiierungsphase;   b Wachstumsphase;   c Vollbrandphase;   d Abklingphase;   e Brandende (es wird keine Energie mehr freigesetzt).   Brennbare Flüssigkeiten  Brennbare Flüssigkeiten werden nach ihren brand- und explosionstechnischen Eigenschaften  (z. B. Flammpunkt) in die Gefahrklassen Entz. Fl.1, Entz. Fl.2 und Entz. Fl.3 eingeteilt.   Büro- und Gewerbebauten  Als Büro- und Gewerbebauten gelten insbesondere Verwaltungs-, Schul- und Industriebauten,  Steuer- und Rechenzentralen, Produktions-, Lager-, Kommissionier- und Speditionsräume mit den  dazugehörenden betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen.   Dachkonstruktionen1 (siehe Anhang)  Als Dachkonstruktionen gelten Flach-, Steil-, Kuppel- und Tonnendächer usw. deren Neigung um  mehr als 10° von der Vertikalen abweicht.   Dachkonstruktionen bestehen aus dem Dach sowie der darauf angebrachten Bedachung.   Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme  Brandschutzanstriche, welche im Brandfall durch die thermische Beaufschlagung aufschäumen (in- tumeszierend) und so eine Dämmschicht bilden, welche das durch sie geschützte Bauteil vor einer  raschen Erwärmung schützt und dadurch dessen Feuerwiderstand gewährleistet.   Dauerwärmebeständige Produkte  Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigen- schaften unter den am jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemäs- sem Betrieb auftretenden Temperaturen (≥ 85 °C) nicht negativ beeinflusst werden.   Dokumentation  Die Dokumentation umfasst alle relevanten Unterlagen wie Bericht, Pläne, Schemata usw., die zur  vollständigen und nachvollziehbaren Belegung notwendig sind.   Doppelfassaden (Bauten mit Doppelfassaden) (siehe Anhang)  Doppelfassaden sind mehrschichtige Aussenwandkonstruktionen, welche aus einer Primär- und ei- ner Sekundärfassade bestehen.        1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      19   Einliegerwohnung1  Als Einliegerwohnung wird eine zusätzliche Wohnung in einem Einfamilienhaus bezeichnet, die ge- genüber der Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist.   Aus der Funktion als untergeordnete Wohnung ergibt sich, dass die Einliegerwohnung nicht zwin- gend einen direkten Wohnungszugang vom Freien aus haben muss.   Einsatzdokumente  Die Einsatzdokumente für die Feuerwehr (Brandschutznorm, Artikel 45) sind gemäss kantonalen  Vorgaben als vorbereitende Unterlagen für die Feuerwehr zu erstellen. Dokumente, wie Objektda- ten, Adressliste, Zufahrtsplan, Gebäudepläne oder Lagerlisten, ermöglichen eine reibungslose Ab- wicklung eines Einsatzes.   Elektromagnetische Störquellen  Als elektromagnetische Störquellen gelten solche, die bezüglich Frequenz und Feldstärke die Funk- tion von technischen Anlagen (Brandmeldeanlagen, Beförderungsanlagen usw.) beeinflussen kön- nen.   Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA)  Abströmöffnungen sind ins Freie führende Öffnungen (z. B. Öffnungen in Fassaden und Dächern,  Schächte und Kanäle für die Abführung von Rauch und Wärme), die der Feuerwehr den Einsatz  mobiler Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (z. B. Lüfter der Feuerwehr, Heissgasventilatoren) ermög- lichen.   Einblasöffnungen sind Öffnungen durch die mittels Lüfter der Feuerwehr Luft in einen Raum einbla- sen kann. Dies kann beispielsweise direkt durch eine Türöffnung oder indirekt durch ein Treppen- haus bzw. einen Korridor erfolgen.   Errichter  Der Errichter ist ein qualifizierter Fachbetrieb, welcher ein Gewerk einer Baute oder Anlage fachge- recht erstellt.   Teilweise ist eine VKF-Anerkennung als Fachfirmen für die Erstellung von Einrichtungen des techni- schen Brandschutzes (z. B. für BMA, SPA) erforderlich.   Europäische Technische Bewertung (ETB)  Bescheinigung, in welcher eine notifizierte Bewertungsstelle schriftlich bestätigt, dass ein Produkt  für das keine europäische harmonisierte Norm vorliegt, oder das wesentlich von einer harmonisier- ten Norm abweicht, in Verkehr gebracht werden kann.   Evakuierung  Evakuierung meint geordnetes Herausführen von Personen oder Tieren aus einem Gefahrenbereich  in einen anderen sicheren Bereich oder direkt ins Freie.              1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      20   Evakuierungsraum  Sicherer Ort innerhalb des Gebäudes, welcher durch Flucht- und Rettungswege erschlossen ist und  darin Flüchtende so lange vor Rauch, Hitze und Flammen geschützt verweilen können, bis sie durch  Rettungskräfte gerettet werden (Wartebereiche vor Evakuierungsaufzügen, Fluchtraum aus mehre- ren Etagen in einem Hochhaus usw.). Ein sicherer Verbleib muss mindestens während der Feuer- widerstandsdauer des Tragwerkes gewährleistet sein. Evakuierungsräume benötigen einen direkten  Zugang zum vertikalen Fluchtweg.   Experte / Fachingenieur  Der Experte / Fachingenieur führt spezifische Kontrollarbeiten von Teilen einer Baute oder Anlage  durch und verfasst eine Beurteilung zu Händen der Eigentümerschaft und der Brandschutzbehörde.  Damit sind z. B. Experten für dämmschichtbildende Beschichtungssysteme im Stahlbau oder  Fachingenieure für Holzbauten oder Holzfassaden gemeint.   Explosionsgefährdete Räume und Zonen  Als explosionsgefährdet gelten Räume und Zonen in denen mit explosionsgefährlichen Stoffen in  solchen Mengen umgegangen wird, oder in denen explosionsgefährliche Stoffe in solchen Mengen  gelagert werden, dass beim Versagen der angeordneten Schutzmassnahmen Brände oder Explosi- onen drohen.   Explosionsgefährlich sind insbesondere:    Explosivstoffe;    pyrotechnische Gegenstände;    explosionsfähige Atmosphären von brennbaren Gasen, Dämpfen und Stäuben.   Fachperson  Die Fachperson ist die Person, welche die bei der Brandschutzbehörde eingereichten Gesamtkon- zepte oder Einzelnachweise verantwortet.   Fachplaner  Fachplaner bei Bauten und Anlagen sind beispielsweise Tragwerksplaner und HLKSE-Planer. Ne- ben der Fachplanung und Fachbauleitung können sie gleichzeitig auch Arbeiten eines Fachplaners  technischer Brandschutz ausführen.   Fachplaner technischer Brandschutz  Die Fachplaner technischer Brandschutz bei Bauten und Anlagen sind beispielsweise Planer für  BMA, SPA, RWA oder RDA. Sie machen die Fachplanung und Fachbauleitung der brandschutz- technischen Anlagen. Teilweise ist eine VKF-Anerkennung als Fachplaner für die Planung von Ein- richtungen des technischen Brandschutzes (z. B. für BMA, SPA) erforderlich.   Fahrnisbauten  Provisorische Bauten deren Nutzung für eine begrenzte Zeit bestimmt ist (z. B. Baracken, Contai- ner, Zelte, Hütten, Buden).     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      21   Feuergefährdete Räume und Zonen  Als feuergefährdet gelten Räume und Zonen, in denen mit feuergefährlichen Stoffen in solchen  Mengen umgegangen wird oder in denen feuergefährliche Stoffe in solchen Mengen gelagert wer- den, dass beim Versagen der angeordneten Schutzmassnahmen Brände drohen.   Feuergefährlich sind insbesondere:    leicht entzündbare und rasch abbrennende Materialien;    brennbare, fein zerteilte Materialien;    selbstentzündliche Stoffe;    Stoffe, die in Berührung mit Wasser brennbare Gase entwickeln.   Feuerwehraufzüge  Als Feuerwehraufzüge gelten Aufzugsanlagen für den normalen Gebrauch, die zusätzlich so kon- struiert und abgesichert sind, dass sie im Brandfall von der Feuerwehr für die Intervention oder zur  Evakuierung eingesetzt werden können.   Feuerwehrsteuerung (Beförderungsanlagen, Phase 2)  Bei aktiver Brandfallsteuerung wird mittels Schlüsselschalter in der Feuerwehraufzugskabine die  Zusatzsteuerung für Feuerwehrfahrten eingeschaltet. Die Feuerwehrsteuerung nimmt nur Befehle  über das Bedienerfeld in der Feuerwehraufzugskabine an und aktiviert alle für einen Feuerwehrein- satz erforderlichen Steuerungszusätze.   Feuerwerkskörper  Als Feuerwerkskörper im Sinne der VKF-Brandschutzvorschriften gelten pyrotechnische Gegen- stände zu Vergnügungszwecken der Kategorien 1 bis 4.   Feuerwiderstand  Der Feuerwiderstand kennzeichnet die Widerstandsdauer von Bauteilen gegen die Brandweiterlei- tung unter ISO-Normbrandbedingungen. Er ist die Mindestzeit in Minuten, während der ein Bauteil  die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen muss.   Flucht- und Rettungswegpläne  Flucht- und Rettungswegpläne dienen der Darstellung von Flucht- und Rettungswegen, Löschein- richtungen und ggf. Handfeuermeldern. Sie zeigen einer ortsunkundigen Person den Weg zum  nächstmöglichen Ausgang ins Freie, zu einem sicheren Ort im Freien (Sammelplatz) oder einem  sicheren Ort im Gebäude.   Fluchtstrassen  Fluchtstrassen sind horizontale Fluchtwege in Verkaufsgeschäften, welche an beiden Enden direkt  ins Freie führende Ausgänge aufweisen. Mehrere Hauptverkehrswege werden in Fluchtstrassen zu- sammengeführt.   Fluchtweg  Als Fluchtweg gilt der kürzeste Weg, der Personen zur Verfügung steht, um von einer beliebigen  Stelle in Bauten und Anlagen an einen sicheren Ort ins Freie oder an einen sicheren Ort im Gebäu- de zu gelangen.     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      22   Funktionskontrollen  Mit Funktionskontrollen werden die wesentlichen Teile von Brandschutzeinrichtungen auf ihre Funk- tionsbereitschaft überprüft. Funktionskontrollen sind in regelmässigen Zeitabständen durchzuführen.   Galerie1  Eine Galerie ist eine zusätzliche, begehbare Ebene innerhalb eines Raumes. Die Galeriefläche ist  kleiner als die Grundfläche des Raumes. Die Grundrissfläche des Luftraumes muss mehr als 50 %  der Grundfläche des Raumes betragen.   Ganzheitliche Betrachtungsweise  Die ganzheitliche Betrachtungsweise einer Brandschutzaufgabe stellt eine umfassende, weitsichtige  und weit vorausschauende Berücksichtigung möglichst vieler relevanter Aspekte und Zusammen- hänge dar.   Diese sind für sich selber, aber auch in ihrer Gesamtheit und bzgl. ihrer Beziehungen untereinander  resp. ihrer gegenseitigen Einflussnahme zu beurteilen.   Dazu zählen insbesondere:   a Randbedingungen aus der Umgebung, dem Objekt und der Eigentümer- und Nutzerschaft sowie  vorgesehener Betriebszustände;   b Schutzziele und davon abgeleitete Grössen;   c direkte und indirekte Beziehungen und Querbeziehungen, insbesondere zwischen baulichen,  technischen und organisatorischen Massnahmen sowie Massnahmen des abwehrenden Brand- schutzes;   d Regeln, Werte, Gesetze und Normen;   e Neben-, Folge- und Wechselwirkungen des Systemverhaltens und absehbare Reaktionen ande- rer im Umgang damit.   Die Optimierung einer konkreten Aufgabe mittels Nachweisverfahren darf die Gesamtheit eines  Brandschutzkonzeptes nicht nachteilig beeinflussen.   Gebäudegeometrie  a Gebäude geringer Höhe: bis 11 m Gesamthöhe;   b Gebäude mittlerer Höhe: bis 30 m Gesamthöhe;   c Hochhäuser: mehr als 30 m Gesamthöhe;   d Gebäude mit geringen Abmessungen: Gebäude geringer Höhe, max. 2 Geschosse über Terrain,  max. 1 Geschoss unter Terrain, Summe aller Geschossflächen bis 600 m2, keine Nutzung für  schlafende Personen mit Ausnahme einer Wohnung, keine Nutzung als Kinderkrippe, Räume mit  grosser Personenbelegung nur im Erdgeschoss;   e Nebenbauten: eingeschossige Bauten, die nicht für den dauernden Aufenthalt von Personen be- stimmt sind, keine offenen Feuerstellen aufweisen und keine gefährlichen Stoffe in massgeben- der Menge gelagert werden (z. B. Fahrzeugunterstände, Garagen, Gartenhäuser, Kleintierställe,  Kleinlager) wenn ihre Grundfläche 150 m2 nicht übersteigt.   Gebäudekontrollbuch  Im Gebäudekontrollbuch werden Funktionskontrollen, integrale Tests, Wartung und Instandsetzung  von Einrichtungen für den baulichen, technischen und abwehrenden Brandschutz während der ge- samten Nutzungsdauer dokumentiert.  1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      23   Gefährliche Stoffe  Als gefährliche Stoffe im Sinne des Brandschutzes gelten Stoffe und Zubereitungen, die einen  Brand verursachen können oder solche, die im Brand- oder Explosionsfall eine besondere Gefahr  für Mensch, Tier und Umwelt darstellen.   Gesamthöhe1 (siehe Anhang)  Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkon- struktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain. Bei den  höchsten Punkten der Dachkonstruktion handelt es sich bei Giebeldächern um die Firsthöhe, bei  Flachdächern um die Dachfläche beziehungsweise um den Dachflächenbereich über dem tiefstge- legenen Teil des massgebenden Terrains. Technisch bedingte Dachaufbauten wie Lift- und Trep- penaufbauten, Lüftungsanlagen, Abgasanlagen und Solaranlagen usw. können den höchsten Punkt  der Dachkonstruktion überragen. Dabei gelten die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung  zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB).   Gesamtleiter  Der Gesamtleiter ist verantwortlich für die Erfüllung der Ziele in der Projektierung und Realisation  von Bauten und Anlagen.   Geschossfläche  Die Geschossfläche ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der Geschosse  in ihren Aussenmassen ohne Balkone und Terrassen.   Geschosszahl  Als Geschosse zählen alle Voll-, Dach- und Attikageschosse über Terrain. Geschosse, welche mehr  als 50 % der Summe der Aussenwandfläche der Umfassungswände unter Terrain liegen gelten als  Untergeschosse. Zwischengeschosse deren Fläche mehr als 50 % der Geschossfläche betragen  gelten als Vollgeschosse.   Getrenntlagerung  Lagerung unterschiedlicher Waren im gleichen Brandabschnitt, jedoch unter Einhaltung zusätzlicher  Bedingungen wie etwa die Einhaltung von Schutzabständen, das Errichten von Trennwänden oder  Gittern oder Auffangwannen.   Gewerbliche Küche  Als gewerbliche Küchen gelten Bereiche, in welchen Kochapparate wie Fritteusen, Grill oder Koch- herde aufgestellt und gewerblich betrieben werden.   Grosslager  Lager von pyrotechnischen Gegenständen mit Bruttogewicht von mehr als 300 kg gelten als Gross- lager.   Hauptverkehrswege  Hauptverkehrswege sind horizontale Fluchtwege in Verkaufsgeschäften, welche mehrere Verkehrs- wege zusammenführen.  1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      24   Hinterlüftete Fassaden (siehe Anhang)  Hinterlüftete Fassaden bestehen aus einer Aussenwandbekleidung, welche dem Schutz gegen  Schlagregen dient, und durch einen Hinterlüftungsraum von den dahinter liegenden Schichten ge- trennt ist.   Hochhäuser  Als Hochhäuser gelten Bauten, welche eine Gesamthöhe von mehr als 30 m aufweisen.   Hochregallager  Räume zur Lagerung von Gütern in Regalen, welche in Regalgassen angeordnet sind und mit einer  Lagerhöhe über 7.50 m, gemessen ab Fussboden bis Oberkante Lagergut.   Horizontale Fluchtwege  Horizontale Fluchtwege verbinden Ausgänge von Nutzungseinheiten mit dem Freien oder den verti- kalen Fluchtwegen. Horizontalen Fluchtwege können als Korridore oder Laubengänge ausgebildet  werden.   Sie sind gegenüber vertikalen Fluchtwegen mit Brandschutzabschlüssen abgetrennt oder führen  über das Freie in vertikale Fluchtwege.   H-Sätze  H-Sätze sind Gefahrenhinweise für Gefahrstoffe. Sie sind zu finden auf Sicherheitsdatenblättern  sowie Behälter- und Gebindebeschriftungen resp. -etiketten.   Innenhof (Bauten mit Innenhöfen)  Innenhöfe sind von Bauten und Anlagen umschlossene Aussenräume ohne Überdachung.   Installationsschächte  Installationsschächte sind Brandabschnitte, die durch mehrere Geschosse führen und der Aufnah- me von Leitungen haustechnischer Installationen und von Abwurfanlagen dienen.   Instandhaltung  Als Instandhaltung gilt die Gesamtheit der Massnahmen (Funktionskontrollen, Wartung, Instandset- zung) zur Bewahrung und Wiederherstellung der vorgeschriebenen ursprünglichen Wirksamkeit so- wie zur Feststellung und Beurteilung des aktuellen Zustands von Brandschutzeinrichtungen oder  haustechnischen Anlagen.   Instandsetzung  Instandsetzung umfasst alle Massnahmen zur Wiederherstellung der ursprünglichen Wirksamkeit  von Brandschutzeinrichtungen oder haustechnischen Anlagen (Störungsbehebung).        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      25   Integraler Test  Der integrale Test ist eine system- und anlagenübergreifende Funktionskontrolle aller Einrichtungen  des technischen und abwehrenden Brandschutzes und stellt die Funktionstüchtigkeit des Gesamt- systems im Normal- sowie im Ereignisfall sicher. Der integrale Test wird nach erfolgreichen Einzel- tests und abgeschlossener Mängelbehebung durchgeführt.   Kabel  Als Kabel gelten elektrische und nichtelektrische Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel.   Kapselung  Kapselung ist eine allseitige (6-seitige), feuerwiderstandsfähige Bekleidung eines Bauproduktes mit  dem Zweck, das bekleidete Bauprodukt vor den Einwirkungen eines Brandes zu schützen und  dadurch dessen brandschutztechnischen Eigenschaften zu verbessern. Eine Kapselung muss auch  im Bereich von Durchführungen (z. B. Rohrleitung durch ein gekapseltes Wandelement) stets ge- währleistet sein.   Kastenfenster (siehe Anhang)  Ein Kasten-, Verbundfenster, Zweite Haut-Fassadenelement oder Closed Cavity Fassadenelement  (CCF) ist ein mehrschichtiges Fensterelement, dessen Luftraum zwischen der äusseren und der in- neren Verglasung in sich allseitig geschlossen ist.   Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen  Als Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen gelten nachleuchtende, beleuchtete und hin- terleuchtete Rettungszeichen, die Ausgänge und Wege für jedermann als solche erkennbar ma- chen.   Kindertagesstätten1  Der Begriff Kindertagesstätte umfasst Kinderkrippen, Kinderhorte. Für Kindertagesstätten gelten die  nutzungsbezogenen Anforderungen an Schulen. Die Zuordnung erfolgt nach Kantonalen Vorgaben  bzw. stützt sich auf folgende Rahmenbedingungen:    als Kinderkrippen gelten Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern bis zum Kindergartenal- ter. Die Grösse der Kinderkrippengruppen beträgt ca. 10 Betreuungsplätze. In Kinderkrippen hal- ten sich vornehmlich Kinder auf, die auf Grund ihres Alters dauernd oder vorübergehend auf Hilfe  durch das Betreuungspersonal angewiesen sind;    als Kinderhorte gelten Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern ab dem Kindergartenalter.  Die Grösse eines Kinderhortes beträgt ca. 20 Betreuungsplätze. In Kinderhorten halten sich Kin- der auf, die auf Grund ihres Alters nicht oder nur beschränkt auf Hilfe durch das Betreuungsper- sonal angewiesen sind.   Klassifizierte Systeme  Klassifizierte Systeme sind mehrschichtige Aufbauten, welche als Gesamtsysteme geprüft und als  Baustoffe klassifiziert werden.   Beim Einbau von klassifizierten Systemen sind die Einbaubedingungen gemäss der Prüfung (Dach- neigung, Fugenausbildung usw.) einzuhalten.      1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      26   Kleingüteraufzüge  Kleingüteraufzüge sind nicht betretbare Aufzugsanlagen nach SN EN 81-3.   Klimaanlagen  Klimaanlagen sind Lüftungsanlagen, die die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum  selbsttätig auf vorgegebenen Werten halten. Filtereinrichtungen sorgen für die Reinigung der Zuluft.   Konformitätsbescheinigung  Bescheinigung, in welcher eine notifizierte Bewertungsstelle schriftlich bestätigt, dass ein Produkt  mit einer bestimmten europäisch harmonisierten Norm übereinstimmt und in Verkehr gebracht wer- den kann.   Kontrollbericht Brandschutz  Ein Kontrollbericht Brandschutz wird zu Händen des Eigentümers und der Brandschutzbehörde  durch ein, im Sinne eines Sachverständigen von der Brandschutzbehörde sowie den Betroffenen  (gemäss Brandschutznorm, Artikel 3), rechtlich unabhängiges Kontrollorgan Brandschutz verfasst.   Korridore  Korridore sind feuerwiderstandsfähig abgetrennte horizontale Fluchtwege.   Kritisches Verhalten  Als Bauprodukte mit kritischem Verhalten werden Baustoffe eingestuft, welche im Brandfall durch  starke Rauchentwicklung, brennendes Abtropfen usw. im Inneren von Bauten und Anlagen sehr  schnell zu einer unerwünschten Gefährdung von Personen führen können. Sie dürfen daher im In- nern von Gebäuden nicht ohne weitere Schutzmassnahmen verwendet werden.   Lager  Als Lager gilt das Aufbewahren in Behältern und Gebinden von Mengen, die den Tagesbedarf über- steigen.   Laubengänge  Laubengänge sind horizontale Fluchtwege die auf ihrer Länge einseitig mindestens zur Hälfte gegen  das Freie ständig offen sind.   Leichtbrennbare Flüssigkeiten  Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 30 °C gelten als leichtbrennbar. Ebenfalls als leicht- brennbar gelten Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 30 °C, sofern diese in fein verteilter Form  (wie Nebel, Aerosol) vorliegen oder über ihren Flammpunkt erwärmt werden.   Leistungserklärung  Erklärung, mit der der Hersteller die Verantwortung dafür übernimmt, dass das Bauprodukt mit den  erklärten Leistungen übereinstimmt.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      27   Leistungskriterien  Über die Leistungskriterien werden die Planungsziele quantifiziert und damit für einen Nachweis  messbar gemacht (Soll-Ist-Vergleich).   Es ist je Planungsziel mindestens ein Leistungskriterium notwendig.   Leistungsnachweis  Ein Leistungsnachweis ist ein Soll-Ist-Vergleich der Leistungskriterien. Dieser stellt dar, ob die Leis- tungskriterien im Soll-Ist-Vergleich im definierten Zielbereich liegen.   Löschanlagenkonzept  Bei einem Löschanlagenkonzept werden zu den baulichen Brandschutzmassnahmen VKF- anerkannte, stationäre Löschanlagen berücksichtigt.   Löschgeräte (siehe Anhang)  Löschgeräte sind insbesondere Handfeuerlöscher, fahrbare Löscher und Wasserlöschposten. Sie  sind von Hand bedienbar und dienen der ersten Brandbekämpfung durch die Benutzer von Bauten  und Anlagen.   Handfeuerlöscher sind tragbare, betriebsbereite Löschgeräte, die nach ihrem Löschvermögen und  der Eignung des Löschmittels klassiert werden.   Fahrbare Löschgeräte sind betriebsbereite Löschgeräte, welche mit Rädern versehen sind. Diese  Geräte sind beweglich, grösser und schwerer als Handfeuerlöscher.   Löschleitungen  Als Löschleitungen gelten nasse oder trockene Steigleitungen mit Innenhydranten (Anschlussleitun- gen mindesten DN 80), welche der Feuerwehr im Innern von Bauten und Anlagen zur Verfügung  stehen.   Luft-Abgas-Systeme (LAS)  Luft-Abgas-Systeme (LAS) sind System-Abgasanlagen mit konzentrischer Anordnung, welche den  Feuerungsaggregaten Verbrennungsluft über den Ringspalt aus dem Bereich der Mündung zufüh- ren und die Abgase durch das Innenrohr, Innenschacht über Dach ins Freie ableiten.   Lufttechnische Anlagen (siehe Anhang)  Als lufttechnische Anlagen gelten insbesondere Lüftungs-, Klima- und Absauganlagen.   Lüftungsabschnitte  Einzelne Brandabschnitte gleicher Nutzung mit gleichem Brandrisiko, welche unter Berücksichtigung  des Brandschutzkonzeptes, zu Lüftungsabschnitten zusammengefasst werden. Lüftungsabschnitte  dürfen, unter Berücksichtigung der Brandabschnittsflächen, geschossübergreifend sein.   Lüftungsanlagen  Lüftungsanlagen erneuern durch Belüftung, Entlüftung oder Kombination beider Systeme die Raum- luft. Sie können mit zusätzlichen Einrichtungen zur Filtrierung, Erwärmung oder Befeuchtung der  Raumluft versehen sein.     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      28   Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRWA)  Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind fest installierte Einrichtungen, die im Brandfall  mittels Ventilatoren und Nachströmöffnungen, Rauch und Wärme kontrolliert ins Freie abführen.   Massgebendes Terrain  Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge frühe- rer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen Gelände- verlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen  kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewilligungsverfahren abweichend  festgelegt werden.   Membranfassaden (siehe Anhang)  Membran-, Textil- oder Folienfassaden sind dünnhäutige, vorgespannte Wetterschutzkonstruktio- nen. Sie bilden eine eigenständige Fassadenkonstruktion.   Nachweis  Mit Hilfe eines Nachweises wird eine These qualitativ oder quantitativ bestätigt.   Ein Nachweis ist kein Konzept, sondern ist in ein solches einzubetten.   In Abhängigkeit des Untersuchungsgegenstandes lassen sich Nachweise auf den folgenden Stufen  führen:   a Subsystem;   b System;   c Gebäude.   Nachweisverfahren im Brandschutz  Nachweisverfahren im Brandschutz sind Prinzipien, Regeln und Methoden, die auf wissenschaftli- chen Erkenntnissen basieren und zum Nachweis der Brandsicherheit geeignet sind. Sie umfassen  theoretische und experimentelle Ansätze zur Anwendung ingenieurmässiger Grundsätze und Ver- fahren zur Bewertung des erforderlichen Brandsicherheitsniveaus und zur Bemessung und Berech- nung notwendiger Schutzmassnahmen.   Nachweisverfahren im Brandschutz sind stets in ein gesamtheitliches Brandschutzkonzept einzubet- ten.   In den Richtlinien kann der Begriff „Nachweisverfahren“ stellvertretend für „Nachweisverfahren im  Brandschutz“ verwendet werden.   Bei den Nachweisverfahren im Brandschutz wird unterschieden zwischen:   a qualitativem Nachweisverfahren (argumentativer Nachweis), und   b quantitativem Nachweisverfahren (Nachweisverfahren im Brandschutz).   Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA)  Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind fest installierte Einrichtungen, die im Brandfall  durch den entstehenden thermischen Auftrieb wirksam werden und Rauch und Wärme kontrolliert  mittels Abström- und Nachströmöffnungen ins Freie abführen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      29   Nutzung  Nutzung ist die Art der Zweckbestimmung von Bauten, Anlagen, Räumen und Betrieben. Für den  Brandschutz ist diese von Bedeutung, soweit dafür besondere Anforderungen – einschliesslich der  Personengefährdung – festgelegt sind.   Nutzungseinheit1  Die Nutzungseinheit ist ein Raum oder der Zusammenschluss von Räumen mit funktionell zusam- mengehörender Nutzung (z. B. Wohnung, Arztpraxis, Kombibüro, Schulräume, Wohngruppen, Kin- dertagesstätten, Hotelsuiten). Alle für die Flucht notwendigen Räume innerhalb der Nutzungseinheit  müssen den Nutzern frei zugänglich sein, so dass diese die Nutzungseinheit über den Fluchtweg  verlassen können. Innerhalb einer Nutzungseinheit können einzelne Räume als Brandabschnitte  ausgebildet sein.   Nutzungsvereinbarung  Die Nutzungsvereinbarung ist eine Beschreibung der Nutzungs- und Schutzziele der Eigentümer-  und Nutzerschaft sowie der grundlegenden Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften für die  Projektierung, Ausführung und Nutzung der Baute oder Anlage. Sie hält insbesondere die vorgese- hen Nutzungen, Personenbelegung, Brandrisiken und Bedürfnisse des Unterhalts fest.   Parking  Als Parking gelten solche mit einer Grundfläche von mehr als 600 m2.   Personenbelegung  Als Personenbelegung wird die mögliche Belegung eines Raumes auf Grund seiner Eigenschaften  bezeichnet. Sie ist abhängig von Grösse und Nutzung der Räume.   Personengefährdung  Als Bauten und Anlagen mit erhöhter Personengefährdung gelten insbesondere:    Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung, z. B. Verkaufsgeschäfte, Ver- sammlungsstätten, Schulbauten mit Sälen;    Bauten und Anlagen, in denen sich Personen aufhalten, die dauernd oder vorübergehend auf  fremde Hilfe angewiesen sind, z. B. Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Heime für Behin- derte;    Bauten und Anlagen mit industriellen oder gewerblichen Betrieben, die grosse brandschutztech- nische Risiken aufweisen, z. B. Chemiebetriebe, Betriebe mit gefährlichen Stoffen.   Pfosten-Riegel-Fassaden (siehe Anhang)  Pfosten-Riegel-Fassaden bestehen aus tragenden Pfosten mit eingesetzten Querriegeln. In die  dadurch gebildeten Einzelfelder sind Isoliergläser, Paneele oder Fensterflügel eingesetzt.                1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      30   Planungsziel  Über die Planungsziele werden die funktionalen Schutzziele Objekt- und Aufgabenbezogen qualita- tiv festgelegt und damit die Grundlage für den anstehenden qualitativen oder quantitativen Nach- weis gegeben.   Es kann je funktionales Schutzziel mehr als ein Planungsziel notwendig sein.   Pyrotechnische Gegenstände  Pyrotechnische Gegenstände sind gebrauchsfertige Erzeugnisse, die mindestens einen Zünd-  oder Explosivsatz enthalten. Es wird unterschieden zwischen pyrotechnischen Gegenständen zu  gewerblichen Zwecken (Kategorien T1, T2 und P1 bis P3) und pyrotechnischen Gegenständen zu  Vergnügungszwecken (Kategorien 1 bis 4).   Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater (Bühnenfeuerwerk)  Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien T1 und T2 und pyrotechnische Effekte, die für die  Verwendung auf Bühnen im Innen- und Aussenbereich einschliesslich der Verwendung bei Film-  und Fernsehproduktionen oder ähnlichen Verwendungen bestimmt sind.   QS Verantwortlicher Brandschutz  Der QS Verantwortliche Brandschutz ist für die Qualitätssicherung (Grundleistungen und besondere  Leistungen) bei der Projektierung, Ausschreibung und Realisation des baulichen, technischen, or- ganisatorischen und abwehrenden Brandschutzes von Bauten und Anlagen verantwortlich.   Qualitätsmanagement Brandschutz  Das Qualitätsmanagement Brandschutz beinhaltet alle organisierten Massnahmen zur Sicherstel- lung der Funktionstüchtigkeit von Brandschutzmassnahmen während des gesamten Lebenszyklus  einer Baute oder Anlage.   Qualitätssicherung Brandschutz  Qualitätssicherung Brandschutz ist die Summe der Handlungen zur Sicherstellung der Funktions- tüchtigkeit aller baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Massnahmen, zur Ge- währleistung der Brandsicherheit während des gesamten Lebenszyklus einer Baute oder Anlage.   Qualitätssicherungsstufe (QSS)  Die Qualitätssicherungsstufe (QSS) definiert die Anforderungen an die Projektorganisation, die Qua- lifikation der beteiligten Personen und die Dokumentation.   Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)  Unter dem Begriff „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“ ist die Gesamtheit aller baulichen und tech- nischen Einrichtungen zu verstehen, die als System dazu dienen, im Brandfall Rauch und Wärme  aus Bauten und Anlagen kontrolliert ins Freie abzuführen. Dazu gehören auch Entrauchungsöffnun- gen sowie Öffnungen, durch die Ersatzluft vom Freien nachströmen oder ein Überdruck ins Freie  abgebaut werden kann.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      31   Rauchabschnitt  Ein Rauchabschnitt ist ein Bereich innerhalb von Bauten, in welchem durch bauliche Massnahmen  (z. B. feste oder bewegliche Rauchschürzen, raumabschliessende Bauteile) eine thermisch aufstei- gende Rauchschicht lokal begrenzt und mit Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ins Freie abgeführt  wird. Durch die Bildung von Rauchabschnitten wird verhindert, dass Rauch und Wärme sich unge- hindert im ganzen Brandabschnitt ausbreiten können.   Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)  Rauchschutz-Druckanlagen (Überdruckbelüftungsanlagen) sind fest installierte Einrichtungen, die im  Brandfall die durch sie geschützten Bereiche vor dem Eindringen von Rauch schützen.   Raum1 (siehe Anhang)  Ein Raum ist ein allseitig begrenzter, für Personen zugänglicher Bereich von Bauten und Anlagen.  Seine vertikale Ausdehnung ist auf eine Ebene begrenzt. Galerien und untergeordnete, abgetrennte  Bereiche sind nicht als eigenständige Räume zu betrachten.   Räume mit grosser Personenbelegung  Räume, in denen sich mehr als 300 Personen aufhalten können, insbesondere Mehrzweck-, Sport-  und Ausstellungshallen, Säle, Theater, Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten so- wie Verkaufsräume bis 1‘200 m2 Verkaufsfläche.   Rechenmodell  Ein Rechenmodell ist ein beschränktes Abbild der Wirklichkeit. Als solches kann es die Realität nicht  in der Gesamtheit erfassen. Mit dem korrekt ausgewählten Rechenmodell kann der Anwender die  für die konkrete Aufgabenstellung relevanten Parameter hinreichend genau beschreiben und be- rechnen.   Die Anwendungsgrenzen eines Rechenmodells sind zu respektieren.   Regallager  Die Ware wird auf Paletten oder Regalböden in ortsfesten oder verschiebbaren Regalen gelagert.   Reifen und Folgeprodukte  Als Reifen gelten Neu- und Altreifen sowie Karkassen, die zur Aufgummierung bestimmt sind.   Als Folgeprodukte gelten insbesondere zerkleinerte Reifen in Form von Schnitzeln, Granulat, Pulver  oder Gummimehl.   Rettungsweg  Als Rettungsweg gilt der kürzeste Weg, der der Feuerwehr und den Rettungskräften als Einsatzweg  zu einer beliebigen Stelle in Bauten und Anlagen dient. Fluchtwege können als Rettungswege die- nen.            1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      32   Revisionsunterlagen Brandschutz  Die Revisionsunterlagen Brandschutz beinhalten alle erforderlichen Dokumente zur Sicherstellung  der Betriebsbereitschaft aller Einrichtungen für den baulichen, technischen, organisatorischen und  abwehrenden Brandschutz sowie für das bestimmungsgemässe Funktionieren aller haustechni- schen Anlagen.   Rückholsteuerung bei Beförderungsanlagen  Eine Rückholsteuerung ist eine Steuerung mit Befehlsgebern im Triebwerksraum, mit welcher die  Kabine auch dann bewegt werden kann, wenn bestimmte Sicherheitseinrichtungen angesprochen  haben. Die Rückholsteuerung muss im entsprechenden Aufstellungsort von Triebwerk und Steue- rung entweder:    im Triebwerksraum oder;    im Schrank für Triebwerk und Steuerung oder;    auf dem / den Tableaus für Notfälle und Prüfungen untergebracht sein.   Schleusen bei Sicherheitstreppenhäusern  Schleusen vor Sicherheitstreppenhäusern sind durch Brandmeldeanlagen (Teilüberwachung) zu  überwachen und durch Überströmen von Luft aus den dazugehörenden und mit einer RDA unter  Überdruck gesetzten Bereichen (Treppenraum, Aufzugsschacht usw.) vollständig durchspült (Quer- lüftung).   Schüttgutlager  Lagerung in loser Schüttung.   Schutzziele  Die allgemeinen Schutzziele definieren die gesellschaftlich gewünschten und in der Brandschutz- norm, Artikel 8 aufgeführten Schutzinteressen.   Für ein Objekt kann in Abhängigkeit der Aufgabenstellung mehr als ein Schutzziel massgebend  sein.   Aus den allgemeinen Schutzzielen leiten sich die funktionalen Schutzziele ab, deren Erreichung  durch die Brandschutzplanung sichergestellt werden muss.   Separatlagerung  Lagerung unterschiedlicher Waren in getrennten Brandabschnitten.   SiBe Brandschutz  Der Sicherheitsbeauftragte Brandschutz sorgt gemäss Pflichtenheft für die Brandsicherheit im Rah- men der geltenden Vorschriften. Er ist für die Einhaltung und Überwachung des baulichen, techni- schen und organisatorischen Brandschutzes zuständig und muss über eine entsprechende Ausbil- dung verfügen.   Sicherer Ort im Freien  Ein sicherer Ort im Freien ist gegeben, wenn sich Personen dort ohne Beeinträchtigung durch das  Brandgeschehen oder anderen Gefahren aufhalten können.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      33   Sicherer Ort im Gebäude  Sicherer Ort innerhalb des Gebäudes, welcher durch Flucht- und Rettungswege erschlossen ist und  darin Flüchtende so lange vor Rauch, Hitze und Flammen geschützt verweilen können, bis sie durch  Rettungskräfte gerettet werden (Horizontale Evakuierung in Beherbergungsbetrieben [a], Wartebe- reiche vor Evakuierungsaufzügen, Fluchtraum aus mehreren Etagen in einem Hochhaus usw.). Die- se Brandabschnitte benötigen einen direkten Zugang zum vertikalen Fluchtweg.   Sicherheitsbeleuchtung  Eine Beleuchtung gilt als Sicherheitsbeleuchtung, wenn sie an eine Sicherheitsstromversorgung an- geschlossen und ortsfest installiert ist. Zur Sicherheitsbeleuchtung zählt auch die Antipanikbeleuch- tung im Raum.   Sicherheitsstromversorgung  Die Sicherheitsstromversorgung (nachstehend gesamthaft als Stromversorgung für Sicherheitszwe- cke bezeichnet) muss bei einer Störung der allgemeinen Stromversorgung jederzeit wirksam sein  und die erforderliche Versorgungsdauer gewährleisten.   Sicherheitstreppenhaus  Treppenhaus, das gegen das Eindringen von Rauch und Feuer besonders geschützt, auf jedem  Geschoss nur durch Schleusen oder über ständig ins Freie offene Gänge und Vorplätze zugänglich  ist.   Spezielle Kühl- und Löschanlagen  Spezielle Kühl- und Löschanlagen sind insbesondere Aerosol-, Gas-, Sprühflut-, Schaum-, Pulver- löschanlagen oder Löschanlagen für gewerbliche Kochstellen. Sie dienen der Kühlung im Brandfall  oder dem Löschen von Bränden in den geschützten Bereichen. Gaslöschanlagen führen nach Vor- warnung gefährdeter Personen das Löschmittel selbsttätig zu den zu schützenden Bereichen, um  den Brand zu löschen.   Sprinkleranlagen (SPA)  Sprinkleranlagen haben im Brandfall zu alarmieren, selbsttätig Löschwasser zu den zu schützenden  Räumen zu führen und den Brand zu löschen oder bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle  zu halten. Sie können zur Ansteuerung und Inbetriebsetzung von Brandschutzeinrichtungen einge- setzt werden.   Spüllüftung  Eine Spüllüftung versorgt einen Fluchtweg mit Frischluft und erzeugt einen Überdruck, welcher das  Einströmen von Rauch in den durchströmten Bereich behindert. Die Abströmöffnung ist so anzuord- nen, dass der gesamte Fluchtweg entgegen der Fluchtrichtung mit Frischluft durchströmt wird.   Standardkonzept  In Standardkonzepten der Brandschutzvorschriften werden die Schutzziele mit vorgeschriebenen  Massnahmen erreicht. Abgestuft nach den Kriterien für Brandschutzanforderungen besteht ein  Standardkonzept aus den erforderlichen Einzelmassnahmen aus vorbeugenden baulichen, techni- schen, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzmassnahmen.     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      34   Stoffe  Natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Ver- bindungen.   System-Abgasanlagen  System-Abgasanlagen sind Abgasanlagen, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammen- gesetzt werden, die von einem Hersteller gefertigt sind, welcher die Produktehaftung für die gesam- te Abgasanlage übernimmt.   Tagesbedarf  Der Tagesbedarf ist die Menge an gefährlichen Stoffen, die für den ungehinderten Arbeitsablauf  notwendig ist, respektive die maximale Verkaufsmenge pro Tag (24 Stunden). Die Brandschutzbe- hörde kann die zulässigen Lagermengen beschränken, wenn das Brandrisiko zu gross ist.   Tanklager  Lagerung von flüssigen Gütern in ortsfesten Behältern.   Tragwerk  Als Tragwerk von Bauten und Anlagen gelten die Gesamtheit aller zur Lastaufnahme und Lastablei- tung sowie zur Stabilisierung notwendigen Konstruktionsteile und deren Verbindungen.   Treppenanlagen  Treppenanlagen sind durch Personen begehbare, vertikale Verbindungen wie z. B:   - Treppenhäuser (innenliegende und an Aussenwände angrenzende);   - Aussentreppen;   - Sicherheitstreppenhäuser.   Bei entsprechender Ausgestaltung können diese die Anforderungen eines vertikalen Fluchtweges  erfüllen.   Übereinstimmungserklärung2  Mit der Übereinstimmungserklärung bescheinigt der QS-Verantwortliche Brandschutz der Eigentü- merschaft sowie der Brandschutzbehörde die ordnungsgemässe Umsetzung aller ihm durch die  Brandschutzvorschriften auferlegten Qualitätssicherungsmassnahmen.   Überhohe Räume1   Als überhohe Räume gelten z. B. Ausstellungs-, Industrie-, Produktionshallen usw. mit einer Raum- höhe > 6.0 m.   Umgang mit gefährlichen Stoffen  Als Umgang mit gefährlichen Stoffen gelten Tätigkeiten wie Herstellen, Umschlagen (d. h. Füllen  und Entleeren von Lagerbehältern mittels Strassentank- oder Bahnkesselwagen, Tankschiffen und  Transportleitungen), Abfüllen (d. h. Umfüllen in Behälter wie Fässer, Kannen sowie das Betanken  für motorische Zwecke), Aufbereiten, Verarbeiten, Verwenden, Umpumpen, Mischen, Reinigen,  Wiedergewinnen, Vernichten und Entsorgen.  1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016  2 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 20. September 2018     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      35   Unsicherheit und Fehleranalyse  Im Rahmen einer Unsicherheit- und Fehleranalyse wird untersucht, wie stabil und zuverlässig eine  Lösung ist.   Gängige Methoden sind die Sensitivitätsanalyse, die Parameteranalyse, die Fehlerschätzung sowie  die Bewertung der proportionalen und exponentiellen Abhängigkeit.   Soweit Unsicherheiten und Unschärfen bzgl. der Zielerreichung bestehen, sind angemessene Si- cherheitsfaktoren oder Sicherheitszuschläge einzuführen.   Verbindungsrohre  Verbindungsrohre können als Verbindung zwischen Feuerungsaggregaten (Unterdruckbetrieb) und  Abgasanlagen eingebaut werden.   Verkaufsgeschäfte  Als Verkaufsgeschäfte gelten solche mit einer gesamten, brandabschnittsmässig zusammenhän- genden Fläche von mehr als 1‘200 m2.   Verkaufsräume1   Verkaufsräume sind Räume, welche dem Verkauf von Waren dienen, jedoch von deren Grösse her  weder unter die Definition „Räume mit grosser Personenbelegung“ noch „Verkaufsgeschäfte“ fallen.  Für Verkaufsräume gelten die nutzungsbezogenen Anforderungen an Gewerbe und Industrie.   Verkehrswege  Verkehrswege sind horizontale Fluchtwege in Verkaufsgeschäften.   Verqualmungsgefahr  Verqualmungsgefahr ist die Gefahr einer starken, die Rettung von Personen und Tieren erschwe- renden und den Feuerwehreinsatz behindernden Rauchentwicklung und Rauchausbreitung in Bau- ten und Anlagen.   Versand- und Verpackungseinheiten  Versand- und Verpackungseinheiten sind die für den Versand vorgesehene Transporteinheiten  (ADR-Transportkartons).   Vertikale Fluchtwege  Als vertikale Fluchtwege dienen Treppenanlagen, welche durch ihre bauliche Ausgestaltung  (Brandabschnittsbildung usw.) im Ereignisfall ein sicheres Verlassen des Gebäudes gewährleisten.   VKF-Brandschutzregister  Das VKF-Brandschutzregister ist das laufend aktualisierte Verzeichnis der VKF-Anerkennungen und  VKF-Technischen Auskünften für Brandschutzprodukte und vom im Brandschutz tätigen Fachfir- men. Weiter wird eine Liste mit allgemein anerkannten Brandschutzprodukten aufgeführt.        1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      36   Vorhangfassaden (siehe Anhang)  Vorhangfassaden bestehen aus geschossübergreifenden Fassadenelementen, welche vor der De- ckenstirne durchlaufen und in diesem Bereich verankert sind.   Wärmedämmverbundsysteme (siehe Anhang)  Wärmedämmverbundsysteme bestehen aus einer auf der Wand aufgebrachten Aussendämmung,  welche mit einem Aussenputz hohlraumfrei abgedeckt ist.   Wärmetechnische Anlagen  Als wärmetechnische Anlagen gelten Wärmeerzeugungsaggregate und -einrichtungen insbesonde- re Feuerungsaggregate, Wärmepumpen, Wärmekraftkoppelungsanlagen, Blockheizkraftwerke, Ab- sorberanlagen, Solarwärmeanlagen.   Wärmetechnische Anlagen umfassen das Wärmeerzeugungsaggregat, die Transport-, Verteil-,  Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Abgasabführung.   Feuerungsaggregate sind Wärmeerzeugungsaggregate, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen  Brennstoffen betrieben werden.   Raumluftunabhängig sind Feuerungsaggregate, denen die Verbrennungsluft über Leitungen oder  Schächte direkt vom Freien her auf das Aggregat zugeführt wird und bei denen kein Abgas in ge- fahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann.   Wartung  Wartung umfasst alle vorbeugenden Massnahmen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und  zur Erhaltung des Schutzwertes von Brandschutzeinrichtungen oder haustechnischen Anlagen.  Wartungsarbeiten sind in regelmässigen Zeitabständen durchzuführen.   Wasserlöschposten  Wasserlöschposten sind fest installierte, dauernd an die Wasserleitung angeschlossene Löschein- richtungen.   Wohnbauten  Als Wohnbauten gelten insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser, Alterswohnungen und Appar- tementhäuser.   Zertifikat  Bescheinigung, welche nach den Regeln eines Zertifizierungssystems ausgestellt wird, um Vertrau- en zu schaffen, dass ein eindeutig beschriebenes Produkt, mit einer bestimmten Norm oder einem  anderen normativen Dokument konform ist.   Zubereitung  Gemenge, Gemische und Lösungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen bestehen.   Zusammenlagerung  Lagerung von Waren unterschiedlicher Gefahrenklassen im gleichen Brandabschnitt.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      37   Zwischenlager  Als Zwischenlager gilt ein kurzzeitiges Bereitstellen (maximal 8 Stunden) für einen Produktionspro- zess resp. für eine Auslieferung oder ein kurzzeitiges Abstellen nach einer Anlieferung. Zwischenla- ger sind mit Arbeitsschluss aufzuheben. Bereiche in denen dauernd Waren zwischengelagert wer- den (z. B. Umschlagslager einer Spedition) gelten als Lager.   Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brandschutzricht- linie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB-VKF aufgeführt  (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.bsvonline.ch/de/vorschriften).   Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen Verein- barung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014 für verbind- lich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für alle Kantone.        Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      38   Anhang  Ausführungen in diesem Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigen- ständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Abwehrender Brandschutz   Im Rahmen von Standard- oder Brandschutzkonzepten sind nur Massnahmen des abwehrenden  Brandschutzes zu projektieren und umzusetzen, welche einen direkten Zusammenhang mit der  Baute oder Anlage haben.   Berücksichtigt werden müssen zum Beispiel:   a Aufstellungs- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr (z. B. für Tanklöschfahrzeug, Autodreh- leiter);   b Zugänglichkeit zu Hydranten, Einspeise- und Entnahmestellen;   c Zugänglichkeit und Bewegungsfreiheit im Gebäude (z. B. Schlüsselbox, Interventionsöffnungen  in Fassaden, Feuerwehraufzug);   d Zugänglichkeit und Bedienung von Einrichtungen des technischen Brandschutzes (z. B. Zugang  zur Sprinklerzentrale, Platzierung des Feuerwehrbedien- und Anzeigeteils der Brandmeldeanla- ge, Bedienstelle oder manuelle Bedienung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen);   e Gebäudefunkanlagen für die Kommunikation der Feuerwehr;   f Kennzeichnung von Gefahren.   Aspekte der Feuerwehrorganisation selbst und zur Vorbereitung von Einsätzen (z. B. Einsatzdoku- mente, Einsatzkonzepte) sind nicht Bestandteil von Standard- oder Brandschutzkonzepten.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      39   zu  Aussenwandkonstruktionen      Verwendung von Baustoffen gemäss der Brandschutzrichtlinie „Verwendung von Baustoffen“,   Ziffer 3 „Gebäudehülle“, resp. Ziffer 4 „Gebäudeausbau“.        Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      40   zu  Aussen angebrachte Gewebe und Folien   Aussen angebrachte Gewebe und Folien (kein Bestandteil der Aussenwandkonstruktion):    Gewebe und Folien, primär für dekorative Zwecke resp. als Werbeplakat, welche auf der Aus- senseite einer Aussenwandkonstruktion angebracht werden, ohne selbst Bestandteil der Aus- senwandkonstruktion zu sein.      Gerüstbekleidungen:    Netze, Gewebe und Folien, welche auf der Aussenseite eines Gerüstes angebracht werden.    Diese stehen in der Regel nur während der Umbaudauer des Gebäudes und haben zur eigentli- chen Fassade immer einen Abstand von ≥ 0.8 m.           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      41   zu  Bedachung      zu  Beherbergungsbetriebe   Die Brandschutzmassnahmen für abgelegene Beherbergungsbetriebe [c] (Berghütten) sind an- wendbar, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:   - wenn sie weit entfernt von Siedlungsgebieten liegen;   - lange Anfahrtswege aufweisen, welche eine rechtzeitige Intervention der Feuerwehr bzw. der  Rettungskräfte verunmöglichen;   - keine genügende Löschwasserversorgung zur Verfügung steht (kein Wasservorrat und / oder  ungenügender Wasserdruck, kein Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz);   - keine dauernde Stromversorgung gewährleistet ist (keine öffentliche Netzstromversorgung). Pho- tovoltaikanlagen und Notstromaggregate gelten als ungenügend.   zu  Brandbelastung   Mobile Brandbelastung   Richtwerte für Brandbelastungen bestimmter Nutzungen sind rechnerisch zu ermitteln.   Immobile Brandbelastung   Die für die immobile Brandbelastung anzurechnende Menge brennbaren Materials ist insbesondere  abhängig von dessen Abbrandrate und Heizwert sowie von der geforderten Feuerwiderstandsdauer.   Definition der Abbrandrate für Holz: Die Abbrandrate ist diejenige Holztiefe, die in der vorgegebenen  Feuerwiderstandszeit an der Oberfläche von Holzteilen abbrennen kann. Sie ist von der Dichte des  Holzes abhängig.   Beispiele für Abbrandraten: Tanne / Fichte  0.7 mm pro Minute   Eiche  0.5 mm pro Minute   Brandbelastungsstufen   Es werden folgende Brandbelastungsstufen unterschieden:   sehr kleine Brandbelastung: bis 250 MJ/m2    kleine Brandbelastung: bis 500 MJ/m2    mittlere Brandbelastung: bis 1‘000 MJ/m2   grosse Brandbelastung: bis 2‘000 MJ/m2   sehr grosse Brandbelastung: über 2‘000 MJ/m²         Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      42   zu  Dachkonstruktionen   Die Abgrenzung Dach / Wand bei ein- und auswärts geneigten Flächen erfolgt gemäss den nachfol- genden Skizzen. Konstruktionen im Neigungsbereich Dach (0° - 80°) sind gemäss Brandschutzrichtlinie  „Verwendung von Baustoffen“, Ziffer 3.3 zu beurteilen. Konstruktionen im Neigungsbereich Wand (80° -  180°) sind gemäss Ziffer 3.2 zu beurteilen.   Beispiel: Dach  Beispiel: geneigte Fassade             BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      43   zu Doppelfassaden (Bauten mit Doppelfassaden)    Die Doppelfassade ist eine mehrschichtige Aussenwandkonstruktion, welche zwei Fassadenebe- nen besitzt. Die äussere Ebene (Sekundärfassade) hat die Funktion auftretende Umwelteinwir- kungen aufzunehmen. Die innere Ebene (Primärfassade) stellt den Abschluss zu den einzelnen  Nutzbereichen dar und übernimmt in der Regel auch die Wärmedämmfunktion. Dazwischen ent- steht ein Zwischenraum (Zwischenklimazone), welcher in der Regel über mehrere Geschosse in  offener Verbindung steht.    Die Fenster der Primärfassade stehen in Verbindung zur Zwischenklimazone. Bei geöffneten  Fenstern findet der Luftaustausch zwischen dem Innenraum und der Zwischenklimazone statt.      zu Gesamthöhe   Bei der Messweise der Gesamthöhe gelten die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung  zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB).           Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      44   zu Hinterlüftete Fassaden    Dabei ist die Aussenwandbekleidung, welche dem Schutz gegen Schlagregen dient, durch einen  Hinterlüftungsraum von den dahinterliegenden Schichten getrennt. In Anlehnung an SIA 232-2;  SN 564232-2:2011 „Hinterlüftete Bekleidungen von Aussenwänden“ setzt sich das Aussenwand- bekleidungssystem aus der Aussenwandbekleidung, dem Hinterlüftungsraum, der Aussendämm- ebene und der Unterkonstruktion zusammen. Voraussetzung ist ein statisch tragender Veranke- rungsgrund. Die Aussenwandbekleidung kann auch aus dafür geeigneten Folien, Geweben usw.  bestehen.    Fenster: Wetterschutzschicht der Fassade wird zum Fenster hin gezogen (Leibung), sodass  Fenster in Verbindung mit Aussenklima steht.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      45   zu Kastenfenster    Als Kasten-, Verbundfenster, Zweite Haut-Fassadenelement oder Colsed Cavity Fassadenele- ment werden mehrschichtige Fensterelemente bezeichnet, welche ähnlich einer Doppelfassade  eine äussere Wetterschutzverglasung, einem Zwischenklimabereich und einer Innenverglasung  mit Wärmedämmfunktion bestehen. Im Zwischenklimabereich ist in der Regel den Sonnenschutz  angebracht.    Im Gegensatz zu Doppelfassaden ist der Kasten eines jeden Fensterelementes, abgesehen von  den notwendigen Öffnungen für die bauphysikalische Belüftung des Zwischenklimabereiches, all- seitig geschlossen.    Kastenfenster öffnen immer als Ganzes, sodass bei geöffnetem Fensterelement der Innenraum  in direkter Verbindung mit dem Aussenklima steht.    Grundsätzlich können Lochfenster und auch Vorhangfassadenelemente als Kastenfenster aus- gebildet sein.           Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      46   zu Löschgeräte   Handfeuerlöscher werden nach den Löschmitteln benannt:    Wasserlöscher  Löschmittel Wasser mit oder ohne Netzmittel;    Schaumlöscher  Löschmittel Luftschaum oder filmbildender Schaum;    Pulverlöscher  Löschpulver ABC, BC oder D;    Kohlesäurelöscher  Löschmittel Kohlendioxid (CO2).   Als Treibmittel dienen Löschmittel, Druckgase in Treibmittelbehältern sowie komprimierte Gase im  Löschmittelbehälter. Nach Art der Brandstoffe werden unterschieden:    Brandklasse A  Brände von festen Stoffen, die unter Glutbildung abbrennen, wie Holz, duroplastische Kunststof- fe, Papier, Stroh, Textilien;    Brandklasse B  Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, wie Lösungsmittel, Benzin, Öle, Fette,  Wachse, thermoplastische Kunststoffe, Bitumen, Teer;    Brandklasse C  Brände von Gasen wie Erdgas, Propan, Butan, Acetylen, Wasserstoff;    Brandklasse D  Brände von Metallen wie Aluminium, Kalium, Magnesium, Natrium, Titan, Zirconium;    Brandklasse F  Brände von Speiseölen / -fetten (pflanzlichen oder tierischen Ursprungs) in Frittier- und Fettback- geräten sowie anderen Kücheneinrichtungen.   zu Lufttechnische Anlagen   Luftart Definition   Aussenluft Unbehandelte Luft, welche von aussen in das System oder in eine  Öffnung eintritt;   Zuluft Luft im System nach der Luftbehandlung bis zum Eintritt in den  versorgten Raum;   Raumluft Luft im versorgten Raum;   Überströmluft Raumluft, welche von einem versorgten Raum in einen zweiten strömt;   Abluft Luft, welche den versorgten Raum oder den Raum, in welchem die Luft  übergeströmt ist verlässt;   Umluft Abluft, welche wieder der Luftbehandlung zugeführt wird;   Fortluft Luft, welche in die Atmosphäre ausgestossen wird.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      47   zu Membranfassaden    Membran-, Textil- oder Folienfassaden sind dünnhäutige, vorgespannte Konstruktionen. Die me- chanisch oder pneumatisch vorgespannten Materialien können Belastungen aus Winddruck- und  Windsog in Primärkonstruktionen abtragen. Textile Membrane aus thermoplastischen Kunststoff- fasern bzw. Naturfasern wie Leinen, Baumwolle, Seide oder Hanf sind in der Regel Gewebe. Ei- ne zweiseitig aufgebrachte Beschichtung schützt sie vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und  Mikroorganismen. Brandeigenschaften werden durch die wasserdichten Beschichtungen verbes- sert. Neben textilen Membranen werden unter Kunststoff-Folien besonders ETFE-Folien, ein Flu- orpolymer-Werkstoff, als pneumatisch vorgespannte Membrankonstruktionen eingesetzt. ETFE- Folien werden als transparente, mehrschichtige Ausfachungselemente in Fassadenkonstruktio- nen verwendet.    Kann die Funktion einer normalen Gebäudehülle übernehmen oder ganze (historische) Gebäude  umhüllen, so dass diese in einer Zwischenklimazone stehen und somit geringere Anforderungen  an die Wärmedämmung des bestehenden Baukörpers gestellt werden. In letzterem Fall erfolgt  die Belüftung der Innenräume analog einer Doppelfassade in die Zwischenklimazone.         Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      48   zu Pfosten-Riegel-Fassaden    Wandsystem aus tragenden Pfosten mit eingesetzten Querriegeln. In die dadurch gebildeten  Einzelfelder sind Isoliergläser, Paneele oder Fensterflügel eingesetzt.    Pfosten-Riegel-Fassaden laufen in der Regel über mehrere Geschosse vor der Deckenstirne  durch (ähnlich Vorhangfassade), können jedoch auch ähnlich einem Lochfenster nur als (ge- schosshohe) Fensterbänder eingebaut werden.      zu Raum   Als untergeordnete, abgetrennte Bereiche gelten insbesondere: kleine Putzräume, mehrteilige Sani- tärbereiche (z. B. Garderobe / Duschen, WC), kleine Technikräume, begehbare Einbauschränke  usw.).   zu Vorhangfassaden    Fensterelement geschossübergreifend. Fensterelement wird im Bereich der Deckenstirne befes- tigt und läuft vor der Deckenstirne durch.    Fensterelement steht in direkter Verbindung mit dem Aussenklima.    Vertikale Brandabschnittsbildung im Bereich der Deckenstirne / Fassadenelementes aufwändig  zu lösen.    Horizontale Brandabschnittsbildung im Bereich des Fassadenelementes aufwändig zu lösen.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de      49   zu Wärmedämmverbundsysteme    Hohlraumfreies Verbundsystem aus Wand, Wärmedämmschicht (gemäss SN EN 13499:2003  und / oder SN EN 13500:2003) und Aussenputz.    Aussenwand in der Regel vollflächig zwischen den Decken verlaufend. AK Deckenstirne = AK  Wand.    Wärmedämmschicht in der Regel aus brennbaren Baustoffen.    Fenster in der Regel als Lochfenster. Fenster steht in Verbindung mit dem Aussenklima.                                                                 Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.