734.27   1 / 28   Ordinanza   concernente gli impianti elettrici a bassa tensione   (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)   del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2023)     Il Consiglio federale svizzero,   visti gli articoli 3, 3a, 3b e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli  impianti elettrici (LIE),2   ordina:   Capitolo 1: Disposizioni generali   Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione   1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a  bassa tensione (impianti elettrici) e il controllo di questi impianti.    2 Essa si applica agli impianti elettrici:   a.3 alimentati a corrente forte ma che funzionano con una tensione massima pari  a 1000 V a corrente alternata oppure a 1500 V a corrente continua;   b. alimentati con le tensioni di cui alla lettera a, ma che funzionano ad alta ten- sione (impianti ai raggi X, al neon, di ionizzazione, verniciatura elettrostatica,  siepi elettriche ecc.).   3 Agli impianti elettrici con una tensione massima d’esercizio pari a 50 V in corrente  alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima d’esercizio pari  a 2 A, si applicano esclusivamente le disposizioni generali (art. 1–5) della presente  ordinanza. Se, tuttavia, detti impianti possono mettere in pericolo persone o cose, la  presente ordinanza trova applicazione in tutta la sua estensione.   4 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con  grande difficoltà o ostacolano l’evoluzione tecnica, il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC4) oppure in casi  meno importanti l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) pos- sono autorizzare deroghe dietro richiesta motivata.         RU 2002 128  1 RS 734.0  2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019    (RU 2019 1375).  3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.   734.27      Impianti elettrici   2 / 28   734.27   5 La presente ordinanza non si applica:   a. agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del  23 novembre 19835 sulle ferrovie;   b. agli impianti elettrici degli impianti a fune secondo l’ordinanza del 21 dicem- bre 20066 sugli impianti a fune;   c. all’illuminazione di strade e piazze pubbliche.7   Art. 2 Definizioni    1 Sono considerati impianti elettrici:   a.8 gli impianti domestici secondo l’articolo 14 LIE;   b.9 gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio  con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell’impianto domestico  di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collega- mento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati;   c. gli impianti di produzione di energia10, con o senza raccordo alla rete di di- stribuzione a bassa tensione;   d. gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati di- rettamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in partico- lare quelli per:   1. gallerie e altre costruzioni sotterranee,   2. le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e com- bustibili,   3. le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,   4. i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti,  i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l’illu- minazione di edifici e impianti pubblici,   5. le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate;     e. gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate;   f. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile;   g. i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli  impianti di cui alle lettere a–f;   h. gli impianti elettrici dei battelli.       5 RS 742.141.1  6 RS 743.011  7 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal    1° lug. 2012 (RU 2011 6233).  8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   3 / 28   734.27   2 Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa ten- sione e l’impianto elettrico è costituito dai morsetti d’ingresso del ruttore di sovrain- tensità.   3 I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di  distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali.   Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza   1 Gli impianti elettrici devono essere realizzati, modificati, mantenuti e controllati se- condo le regole riconosciute della tecnica. Non devono mettere in pericolo persone,  cose o animali in caso di utilizzo o esercizio conforme alle disposizioni e, per quanto  possibile, anche in caso di prevedibile utilizzo o esercizio non conforme nonché in  caso di perturbazioni prevedibili.11   2 Per regole riconosciute della tecnica si intendono in particolare le norme della CEI12  e del CENELEC13. In mancanza di norme armonizzate a livello internazionale si ap- plicano le norme svizzere14.   3 Se non esistono norme tecniche specifiche, si prendono in considerazione le norme  applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.    Art. 4 Esigenze di base in materia di prevenzione delle perturbazioni   1 Gli impianti elettrici devono, salvo difficoltà straordinarie, essere costruiti, modifi- cati e mantenuti in esercizio in modo da non perturbare in maniera intollerabile l’uti- lizzazione conforme allo scopo di altri impianti elettrici, di materiali elettrici e di im- pianti a corrente debole.   2 Gli impianti elettrici esposti al rischio di perturbazioni devono, salvo difficoltà  straordinarie, essere costruiti, modificati e mantenuti in esercizio in modo che l’utiliz- zazione conforme allo scopo non venga perturbata in maniera intollerabile da altri  impianti elettrici o da materiali elettrici.   3 Per la compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli im- pianti si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 201515 sulla com- patibilità elettromagnetica16.17       11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   12 International Elettronical Commission (Commissione elettrotecnica internazionale).  13 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique (Comitato europeo di    normalizzazione elettrotecnica).  14 Il testo di tali norme può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso   l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;  www.snv.ch.   15 RS 734.5  16  Nuova espr. giusta l’art. 30 cpv. 2 lett. d dell’O del 25 nov. 2015 sulla compatibilità elet-  tromagnetica, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 119).  17 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 3 all’O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità    elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).     Impianti elettrici   4 / 28   734.27   4 Per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti vigono le disposizioni dell’ordi- nanza del 23 dicembre 199918 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.   5 Se, nonostante l’osservanza delle regole riconosciute della tecnica, si manifestano  interferenze intollerabili ed eliminabili solo con grande dispendio, gli interessati cer- cano di accordarsi. Se non pervengono a un accordo, decide il DATEC, previa con- sultazione degli organi di controllo interessati (art. 21 LIE).   Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico    1 Il proprietario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elet- trici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Su richiesta, deve pre- sentare un rapporto di sicurezza.    2 A tal fine deve conservare la documentazione tecnica dell’impianto (ad es. schema  d’installazione, piani d’installazione, manuale d’uso ecc.), che gli deve essere conse- gnata dal realizzatore dell’impianto o dall’elettroprogettista, per tutta la durata del suo  funzionamento e i documenti per il rapporto di sicurezza conformemente all’articolo  37 per almeno un periodo di controllo secondo l’allegato.   3 È tenuto a fare eliminare senza indugio i difetti.   4 Chi gestisce e utilizza direttamente un impianto elettrico di proprietà di un terzo è  tenuto a notificare senza indugio al proprietario o al suo rappresentante, entro i limiti  del suo diritto di utilizzazione, i difetti accertati e a farli eliminare.   Capitolo 2: Autorizzazione per lavori d’installazione   Sezione 1: Obbligo dell’autorizzazione   Art. 6   Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi  in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un’au- torizzazione d’installazione dell’Ispettorato.   Sezione 2: Autorizzazione generale d’installazione   Art. 719 Autorizzazione per le persone fisiche   Le persone fisiche che eseguono lavori d’installazione sotto la propria responsabilità  ottengono l’autorizzazione generale d’installazione se:   a. sono del mestiere;       18 RS 814.710  19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   5 / 28   734.27   b. il loro livello di formazione corrisponde allo stato della tecnica più recente ed  è assicurata la loro formazione continua; e    c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.   Art. 820 Persone del mestiere nel settore dell’installazione   1 Persona del mestiere è chi ha superato l’esame professionale superiore (esame di  maestria) quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.   2 È inoltre persona del mestiere anche chi può dimostrare di avere svolto un’attività  pratica nel settore dell’installazione sotto la sorveglianza di una persona del mestiere  per un periodo di tre anni, ha superato un esame pratico e:   a. è titolare di un un attestato federale di capacità quale installatore elettricista  AFC e un diploma di una scuola universitaria professionale (SUP) in tecnolo- gia energetica / elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o di un  diploma di una scuola specializzata superiore (SSS) oppure di un diploma  equivalente;   b. è titolare di un attestato federale di capacità in una professione affine a quella  di installatore elettricista AFC o ha conseguito la maturità ed è titolare di un  diploma di un Politecnico federale o di una SUP in tecnologia energetica/ elet- trotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o di un diploma di una SSS  oppure di un diploma equivalente; o   c. è titolare di un diploma federale (esame professionale superiore, EPS) in una  professione affine a quella di esperto in installazioni e sicurezza elettriche.   3 Il DATEC stabilisce i particolari dell’esame pratico in collaborazione con le usuali  organizzazioni del mondo del lavoro del settore. Devono essere in ogni caso valutate  le competenze rilevanti ai fini della sicurezza conformemente all’esame professionale  quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza e all’esame professionale  superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.   4 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza delle qualifiche professionali estere e ri- guardo alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC, applicando per  analogia le disposizioni dell’ordinanza del 19 novembre 200321 sulla formazione pro- fessionale.   Art. 922 Autorizzazione per le imprese   1 Le imprese ottengono l’autorizzazione generale d’installazione se:   a. occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in modo da poter  esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (re- sponsabile tecnico);       20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   21 RS 412.101  22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   6 / 28   734.27   b. il livello di formazione della persona del mestiere e delle persone menzionate  nell’autorizzazione di installazione corrisponde allo stato della tecnica più re- cente e la loro formazione continua è assicurata;   c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.   2 Le succursali delle imprese di cui al capoverso 1 non necessitano di una propria  autorizzazione generale d’installazione. Come l’impresa stessa, devono tuttavia sod- disfare i requisiti di cui al capoverso 1.   3 Se un’impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l’autorizzazione ge- nerale d’installazione è accordata solo se:   a. il suo tasso di occupazione è di almeno il 40 per cento;   b. l’onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e   c. il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due  imprese.   Art. 1023 Organizzazione dell’impresa   1 Le imprese devono occupare almeno un responsabile tecnico a tempo pieno ogni 20  persone occupate nell’installazione.   2 Un’impresa può sottoporre ad ogni responsabile tecnico al massimo tre persone  autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1, ciascuna delle  quali a sua volta può sorvegliare al massimo altre 10 persone.24   3 Le succursali devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 come l’impresa  stessa. Possono organizzarsi conformemente al capoverso 2.    Art. 10a25 Esecuzione di lavori d’installazione da parte di personale  dell’impresa stessa   1 Le imprese possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione solamente a di- pendenti che:    a. sono titolari di un attestato federale di capacità quale installatore elettricista  AFC o di un diploma equivalente; o   b. sono titolari di un attestato federale di capacità quale elettricista di montaggio  AFC o di un diploma equivalente.   2 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 lettera a possono effet- tuare la prima messa in servizio di impianti elettrici.   3 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b possono effettuare la prima messa in  servizio solamente degli impianti elettrici che rientrano nella loro formazione. Pos- sono effettuare la prima messa in servizio di altri impianti elettrici solamente sotto la       23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 800).   25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   7 / 28   734.27   sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1  lettera a.   4 Gli apprendisti e gli ausiliari possono eseguire lavori d’installazione solo sotto la  direzione e la sorveglianza di persone del mestiere o di persone secondo il capo- verso 1.   5 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 possono sorvegliare al  massimo cinque apprendisti o ausiliari.   6 Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’ar- ticolo 10 capoverso 2 vigilano affinché i lavori d’installazione siano controllati con- formemente all’articolo 24.   7 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza dei diplomi.   Art. 10b26 Affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole   1 Le imprese titolari di un’autorizzazione d’installazione secondo l’articolo 9 possono  affidare l’esecuzione di lavori d’installazione:   a. ad altre imprese che soddisfano i criteri di cui all’articolo 9;   b. a persone singole, se per l’esecuzione dei lavori di installazione sono integrate  nell’impresa come persone dell’impresa stessa secondo le prescrizioni degli  articoli 10 e 10a.   2 L’impresa che ha affidato i lavori resta in ogni caso responsabile dei lavori d’instal- lazione eseguiti da imprese o persone secondo il capoverso 1 e dell’esecuzione del  controllo finale secondo l’articolo 24 capoverso 2.   3 Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’ar- ticolo 10 capoverso 2 dell’impresa che ha affidato i lavori fanno in modo che i lavori  di installazione eseguiti da imprese o persone di cui al capoverso 1 siano controllati  regolarmente.   Art. 11 Autorizzazione sostitutiva   1 Se un’impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l’Ispettorato  può rilasciarle un’autorizzazione sostitutiva se l’impresa occupa almeno una persona  autorizzata al controllo o una persona che soddisfa le condizioni per il rilascio di  un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13). Tale persona deve  essere menzionata nell’autorizzazione sostitutiva.27   2 L’autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; essa può essere prorogata al massimo  di sei mesi.   3 Per tutto il tempo in cui l’impresa dispone di un’autorizzazione sostitutiva, l’Ispet- torato controlla particolarmente i suoi lavori d’installazione. Le spese sono a carico  del titolare dell’autorizzazione sostitutiva.       26 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).  27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   8 / 28   734.27   Sezione 3:28 Autorizzazione d’installazione limitata   Art. 12 Tipi   1 L’Ispettorato può rilasciare autorizzazioni d’installazione limitate:    a. per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13);   b. per i lavori d’installazione su impianti speciali (art. 14);   c. per il raccordo di materiali elettrici (art. 15).   2 Un’impresa può essere contemporaneamente titolare di diverse autorizzazioni limi- tate secondo il capoverso 1 lettere b e c, se le persone menzionate in tali autorizzazioni  non sono le stesse.   Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa   1 L’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa è rilasciata a un’impresa  che impiega, per l’esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (elettricisti di fabbrica)  i quali:   a. sono titolari di un attestato federale di capacità quali installatore elettricista  AFC e possono inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel settore  dell’installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorve- glianza di una persona del mestiere;   b. sono titolari di un attestato federale di capacità in una professione affine a  quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono  inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel settore dell’installa- zione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di  una persona del mestiere; o   c. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.   2 L’Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quella di installatore elettrici- sta AFC e all’equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b.   3 L’autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri  all’impresa:   a. lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni;   b. modifica dell’impianto a valle del ruttore di sovraintensità di un’utenza o del  ruttore differenziale di protezione per circuiti terminali;   c. lavori d’installazione a valle del punto di separazione dalla rete nel caso di  impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spet- tacolo.       28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   9 / 28   734.27   4 Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché:    a. la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione cor- risponda allo stato della tecnica più recente;    b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione con- tinua; e   c. sia garantita senza interruzioni l’assistenza tecnica professionale delle persone  di cui alla lettera a da parte di un servizio d’ispezione accreditato.   Art. 14 Autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali   1 Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede  conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri tra- sportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi  statici di continuità e battelli, è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali  lavori a propri dipendenti, i quali:   a.29 soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su im- pianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la  sorveglianza di una persona del mestiere o sotto la direzione di una persona  che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su  tali impianti; o   b.30 hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato e:   1. dimostrano di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell’autorizza- zione, tre anni di attività pratica su tali impianti, o   2. hanno concluso una formazione specialistica su tali impianti definita  dall’Ispettorato.   2 L’autorizzazione concede il diritto di eseguire i lavori d’installazione in essa men- zionati.   3 L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.    4 I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire la- vori di manutenzione e riparazione ad impianti di allarme, montacarichi, nastri tra- sportatori e battelli se hanno seguito un corso riconosciuto dall’Ispettorato per simili  lavori su relativi impianti, comprendente almeno 40 lezioni di sicurezza elettrica,  nell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto. I lavori devono conclu- dersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo deve essere  documentato.31       29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).   30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).   31 Correzione del 31 ott. 2017 (RU 2017 5761).     Impianti elettrici   10 / 28   734.27   Art. 15 Autorizzazione di raccordo    1 L’autorizzazione di raccordo è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione dei  lavori a propri dipendenti, i quali:   a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su im- pianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1); o   b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.   2 Tale autorizzazione concede il diritto di raccordare e sostituire i materiali elettrici  allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente in essa menzionati.   3 L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.   4 I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire la- vori di manutenzione e riparazione a componenti rilevanti per il funzionamento e col- legati direttamente a una centralina di comando a valle di un interruttore generale, di  impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatizza- zione, se hanno seguito, all’interno dell’impresa o presso un centro di formazione ri- conosciuto, un corso riconosciuto dall’Ispettorato per lavori di questo tipo sugli im- pianti in questione, comprendente almeno 40 lezioni sulla sicurezza elettrica. I lavori  devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo  deve essere documentato.32   Sezione 4: Lavori d’installazione senza autorizzazione   Art. 16   1 Non necessitano di un’autorizzazione d’installazione le persone del mestiere se- condo l’articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27  e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d’installazione nei locali da loro  abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi.33   2 Non necessitano inoltre di un’autorizzazione d’installazione le persone che:   a. installano singole prese di corrente e singoli interruttori in impianti esistenti  situati in locali da loro abitati e nei locali annessi, in circuiti terminali mono- fase a valle di ruttori di sovraintensità e protetti da ruttore differenziale con  un’intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA;   b. montano e smontano fonti luminose, con i relativi interruttori, in locali da loro  abitati e nei locali annessi.34   3 Gli impianti elettrici di cui ai capoversi 1 e 2 lettera a devono essere controllati dal  titolare di un’autorizzazione di controllo. La persona che esegue il controllo deve con- segnare un rapporto di sicurezza al proprietario dell’impianto.       32 La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7785).  33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   11 / 28   734.27   Sezione 5: Disposizioni comuni   Art. 17 Contenuto dell’autorizzazione d’installazione   1 L’autorizzazione generale d’installazione per le imprese indica:   a. il titolare dell’autorizzazione;   b.35 il responsabile tecnico e il suo tasso di occupazione nonché le persone auto- rizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2; e   c. le altre persone del mestiere che hanno il diritto di firma nei confronti dei  gestori di rete.   2 Le autorizzazioni d’installazione limitate indicano:   a. il titolare dell’autorizzazione;   b. la persona che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio  dell’autorizzazione; e   c. il tipo e l’estensione dei lavori d’installazione autorizzati ed eventualmente i  materiali e gli impianti per i quali l’autorizzazione è valida.36   3 Le autorizzazioni per i lavori d’installazione interni all’impresa indicano inoltre il  titolare dell’autorizzazione di controllo che garantisce l’assistenza tecnica conforme- mente all’articolo 13 capoverso 4.   Art. 18 Validità dell’autorizzazione d’installazione   1 L’autorizzazione d’installazione è illimitata e non è trasferibile. Vale per tutta la  Svizzera.   2 Se il responsabile tecnico o, in caso di autorizzazione d’installazione limitata, la per- sona che possiede le conoscenze professionali per il rilascio dell’autorizzazione lascia  l’impresa, l’autorizzazione d’installazione non è più valida per questa impresa.   Art. 19 Modifica e revoca dell’autorizzazione d’installazione   1 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare all’Ispettorato, entro due setti- mane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell’autorizzazione d’installazione.   2 L’autorizzazione d’installazione è revocata se:   a. le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte;   b. nonostante diffida, il titolare dell’autorizzazione o il suo personale infrangono  gravemente la presente ordinanza.       35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   12 / 28   734.27   3 L’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione.37   Art. 20 Registro delle autorizzazioni d’installazione   1 L’Ispettorato tiene un registro delle autorizzazioni d’installazione; questo registro è  pubblico.   2 Le autorizzazioni d’installazione revocate devono essere cancellate senza indugio  dal registro.    Art. 21 Esami   1 L’Ispettorato organizza gli esami necessari per ottenere le autorizzazioni limitate  d’installazione (art. 13 cpv. 1 lett. c, 14 cpv. 1 lett. b e 15 cpv. 3).   2 Il DATEC disciplina le condizioni d’esame in collaborazione con le organizzazioni  del mondo del lavoro.38   Capitolo 3: Esecuzione dei lavori d’installazione   Art. 22 Sicurezza sul lavoro   1 I lavori agli impianti elettrici devono di regola essere effettuati solo se non sono sotto  tensione. Prima dell’inizio dei lavori, la parte di impianto interessata deve essere:   a. disinserita;   b. assicurata contro il reinserimento;   c. controllata quanto all’assenza di tensione;   d. messa a terra e cortocircuitata quando esiste il pericolo di tensioni indotte o di  ritorno di tensione;   e. schermata dalle parti vicine rimaste sotto tensione.   2 Possono lavorare agli impianti elettrici sotto tensione solo gli installatori elettricisti  AFC o persone con formazione equivalente. Devono essere specialmente istruiti ed  equipaggiati per tali lavori secondo le più recenti conoscenze in materia.39   3 Per i lavori agli impianti elettrici sotto tensione, devono sempre essere impiegate  due persone. Una di esse è designata quale responsabile.       37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   13 / 28   734.27   Art. 2340 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione   1 I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sosti- tutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione cui è collegato l’impianto  elettrico i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione.   2 L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.   Art. 2441 Prima verifica durante la realizzazione e controllo finale interno  all’impresa   1 Prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di sue parti deve essere ef- fettuata una prima verifica durante la realizzazione. Questa prima verifica deve essere  messa a verbale.    2 Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato  un controllo finale. Questo controllo finale è effettuato:   a. da una persona del mestiere secondo l’articolo 8 o da una persona autorizzata  al controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1; oppure   b. nel caso di un impianto elettrico alla cui realizzazione hanno collaborato di- verse imprese, ognuna con un responsabile tecnico: dalla persona designata  come responsabile di tutto l’impianto dal proprietario dello stesso.   3 Per consegna si intende il momento a partire dal quale l’impianto o sue parti sono  utilizzati in maniera conforme alla destinazione.   4 Le persone che effettuano il controllo finale devono indicare i risultati di questo  controllo in un rapporto di sicurezza (art. 37).   5 Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell’impianto dal ti- tolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva.  Per i lavori per i quali sussiste una deroga dell’Ispettorato secondo l’articolo 23 è  sufficiente il verbale della prima verifica.42   6 Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione  dei lavori d’installazione e gli consegna il rapporto di sicurezza.   Art. 2543 Obbligo di notifica in caso di autorizzazioni d’installazione limitate   1 I lavori d’installazione eseguiti nell’ambito di un’autorizzazione d’installazione li- mitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di di- stribuzione a bassa tensione cui è collegato l’impianto elettrico.44       40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).   41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).   43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).     Impianti elettrici   14 / 28   734.27   1bis L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.45   2 Le persone menzionate nell’autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o  un controllo dei lavori eseguiti e redigono un verbale in merito. Lo firmano e lo con- servano per gli organi di controllo.   3 Redigono un elenco dei lavori eseguiti.   4 Il titolare di un’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario  dell’impianto il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori ese- guiti.46   Capitolo 4: Controllo degli impianti    Sezione 1: Obbligo di autorizzazione   Art. 26 Organi di controllo   1 Gli organi di controllo sono:   a. gli organi di controllo indipendenti;   b. i servizi d’ispezione accreditati;   c. i gestori di rete;   d. l’Ispettorato.   2 Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditati necessitano di  un’autorizzazione dell’Ispettorato per effettuare il controllo.   3 I gestori di rete possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente  o di un servizio d’ispezione accreditato solo se:   a. costituiscono un’unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finan- ziario; o   b. effettuano controlli tecnici come organo di controllo indipendente o servizio  d’ispezione accreditato solo per impianti che non sono alimentati dalle loro  reti di distribuzione a bassa tensione. In questo caso per i controlli tecnici de- vono tenere una contabilità separata.   4 L’accreditamento dei servizi d’ispezione è retto dall’ordinanza del 17 giugno 199647  sull’accreditamento e sulla designazione. Il DATEC può stabilire i requisiti tecnici  dell’accreditamento; a tale scopo sente l’Ispettorato e le organizzazioni professionali.        45 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372).  46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021    (RU 2021 372).  47 RS 946.512     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   15 / 28   734.27   Art. 2748 Autorizzazione di controllo   1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria  responsabilità controlli di impianti se:   a. è del mestiere (art. 8) o ha superato l’esame professionale quale elettricista  capo progetto in installazione e sicurezza;   b. il suo livello di formazione corrisponde allo stato della tecnica più recente ed  è assicurata la sua formazione continua;   c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate;   d. dispone di apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati.   2 L’autorizzazione di controllo è accordata a un’impresa se:   a. per i controlli impiega una persona che dispone di una formazione secondo il  capoverso 1 (persona autorizzata ad eseguire il controllo);   b. il livello di formazione della persona autorizzata ad eseguire il controllo cor- risponde allo stato della tecnica più recente ed è assicurata la sua formazione  continua;   c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate  e accessibili alle persone autorizzate ad eseguire il controllo;   d. sono a disposizione gli apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e  calibrati.   3 L’autorizzazione è illimitata e non è trasferibile. È valida in tutta la Svizzera.    4 Nell’autorizzazione sono menzionate le persone autorizzate a eseguire il controllo  degli impianti.   Art. 28 Modifica, revoca ed estinzione dell’autorizzazione di controllo   1 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare all’Ispettorato, entro due setti- mane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell’autorizzazione di controllo.   2 L’autorizzazione di controllo è revocata se:   a. le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte;   b. nonostante diffida, il titolare dell’autorizzazione o il suo personale infrangono  gravemente la presente ordinanza.   3 L’autorizzazione di controllo accordata a un’impresa si estingue quando quest’ul- tima non impiega più personale che dispone delle conoscenze tecniche richieste.49   4 L’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione di controllo.50       48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   16 / 28   734.27   Art. 29 Registro delle autorizzazioni di controllo    1 L’Ispettorato tiene un registro delle autorizzazioni di controllo; questo registro è  pubblico.   2 Le autorizzazioni di controllo revocate devono essere cancellate senza indugio dal  registro.    Art. 30 Requisiti dei gestori di rete e dell’Ispettorato   I requisiti dell’articolo 27 capoverso 2 sono applicabili per analogia al personale di  controllo e all’equipaggiamento dei gestori di rete e dell’Ispettorato.    Art. 31 Indipendenza dei controlli    Chi ha partecipato alla concezione, all’esecuzione, alla modifica o alla riparazione di  un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall’articolo 35  capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari.   Sezione 2: Competenze e compiti degli organi di controllo   Art. 3251 Controlli tecnici   1 Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditati effettuano con- trolli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rap- porti di sicurezza.   2 Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d’ispe- zione accreditati per:   a. gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti  speciali, n. 1 dell’allegato);   b. impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un’autorizzazione limitata  (art. 12 cpv. 1).   3 I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all’Ispettorato i mandati  che hanno conferito.    4 Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono sta- biliti nell’allegato.   Art. 3352 Compiti dei gestori di rete   1 I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli  impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella       51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   17 / 28   734.27   misura in cui questo compito non spetti all’Ispettorato conformemente all’articolo 34  capoverso 3.   1bis Notificano all’Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di ener- gia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito  dei rapporti di sicurezza di cui all’articolo 35 capoverso 3.53   1ter L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.54   2 Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del  caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune.   3 Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente.   4 Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica:   a. il luogo e il proprietario dell’impianto;   b. la periodicità dei controlli;   c. ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato);   d. le eventuali prescrizioni secondo l’articolo 38;   e. il nome dell’installatore;   f. eventuali prescrizioni concernenti l’eliminazione delle lacune.   5 Informano l’Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d’installazione  o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure  se sono effettuati senza autorizzazione lavori d’installazione o controlli di impianti.   Art. 34 Compiti dell’Ispettorato    1 L’Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo e sui titolari di un’autorizzazione  generale d’installazione nonché di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri or- gani di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può  ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.55   2 Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo  indipendente né da un servizio d’ispezione accreditato.56   3 Se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 sono  stati affidati a servizi d’ispezione accreditati, l’Ispettorato si procura i rapporti di si- curezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L’articolo 33 capoversi 3 e 4 si  applica per analogia.    3bis Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l’incarico di te- nere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati.57       53 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372).  54 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372).  55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).  57 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   18 / 28   734.27   4 Nei casi controversi, l’Ispettorato decide se un impianto soddisfa le prescrizioni  della presente ordinanza.   Sezione 3: Rapporto di sicurezza   Art. 35 Rapporto di ripresa dell’impianto    1 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di  controllo di 20 anni conformemente all’allegato deve presentare al gestore della rete  che alimenta l’impianto un rapporto di sicurezza secondo l’articolo 37 che dimostri  che l’impianto:   a. è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza e alle regole della tec- nica;   b. è stato controllato secondo l’articolo 24.58   2 Se si tratta di un impianto di produzione di energia ai sensi dell’articolo 2 capoverso  1 lettera c non collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione per l’alimenta- zione di un impianto fisso, il proprietario consegna il rapporto di sicurezza all’Ispet- torato al momento della messa in servizio.   3 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia  secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa  tensione fa eseguire entro due mesi un collaudo dell’impianto di produzione di energia  da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accredi- tato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per  gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.59   4 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di  controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire entro sei mesi un  collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione  accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della  rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.60   Art. 36 Rapporti periodici    1 I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un  periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare  un rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 prima della fine del periodo  di controllo.   1bis I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1  lett. a dell’ordinanza del 1° novembre 201761 sull’energia) notificano al gestore di rete       58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021   (RU 2021 372).   60 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372).  61 RS 730.01     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   19 / 28   734.27   i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I  proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano  di qualsiasi cambiamento di proprietà.62   2 L’Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di  controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell’allegato e i pro- prietari di impianti di produzione di energia secondo l’articolo 35 capoverso 2 a pre- sentare il rapporto di sicurezza.63   3 Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del  periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato  presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all’Ispettorato l’esecu- zione dei controlli periodici.   3bis L’Ispettorato invita per scritto i titolari di un’autorizzazione per lavori a impianti  propri all’impresa secondo l’articolo 13 a fornire l’attestazione del servizio di ispe- zione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni  terzo periodo di controllo; i titolari di un’autorizzazione limitata secondo gli articoli  14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo  di controllo.64   4 La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell’allegato. In casi ec- cezionali, l’Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici.   Art. 37 Requisiti del rapporto di sicurezza   1 Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:   a. indirizzo dell’impianto e del proprietario;   b.65 descrizione dell’impianto incluse le norme applicate e le sue eventuali parti- colarità;   c. periodicità del controllo;   d. nome e indirizzo dell’installatore;   e. risultati del controllo finale interno all’impresa conformemente all’artico- lo 24;   f. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione di controllo e risultato del  controllo dopo il collaudo ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 e dopo un con- trollo periodico ai sensi dell’articolo 36.   2 Il rapporto di sicurezza deve essere è firmato:   a. dalle persone che hanno eseguito il controllo; e       62 Introdotto dal n. II dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022   (RU 2021 828).   63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   64 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).  65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   20 / 28   734.27   b. da una delle persone autorizzate ad eseguire il controllo menzionate nell’au- torizzazione d’installazione.66   3 Il DATEC stabilisce il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza. Sente al riguardo  l’Ispettorato e le organizzazioni professionali.   Art. 38 Rapporti di sicurezza insufficienti   1 I gestori di rete respingono i rapporti di sicurezza incompleti o manifestamente ine- satti e ordinano i provvedimenti necessari.   2 Possono chiedere indicazioni supplementari e la presentazione della documenta- zione tecnica dell’impianto.   Sezione 4: Controlli saltuari ed eliminazione dei difetti   Art. 39 Controlli saltuari   1 L’Ispettorato e i gestori di rete controllano saltuariamente gli impianti elettrici o se  vi sono motivi per supporre che l’impianto non sia conforme alla presente ordinanza.  Possono rivolgersi ad altri organi di controllo.   2 Se vengono accertati difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario  dell’impianto. Se l’impianto è conforme, i costi sono a carico dell’organo che ha or- dinato il controllo.   Art. 40 Eliminazione dei difetti    1 I difetti che possono costituire pericolo per le persone o le cose devono essere eli- minati immediatamente. In caso di pericolo imminente e grave, l’organo di controllo  ordina l’interruzione immediata dell’alimentazione delle parti dell’impianto perico- lose per persone o cose.    2 I gestori di rete o l’Ispettorato fissano un termine adeguato per l’eliminazione dei  difetti accertati nell’ambito della verifica del rapporto di sicurezza o in occasione di  controlli saltuari.    3 Se i difetti non sono eliminati o i provvedimenti ordinati non sono eseguiti entro il  termine fissato, il gestore della rete ne affida l’esecuzione all’Ispettorato.   3bis L’Ispettorato fissa un ulteriore termine per l’eliminazione dei difetti. Se tale ter- mine trascorre senza che i difetti siano stati eliminati, l’Ispettorato può ordinare a terzi  di eliminare i difetti a spese del proprietario dell’impianto o interrompere o far inter- rompere l’alimentazione della parte dell’impianto interessato, nella misura in cui essa  non serva a garantire il fabbisogno immediato d’emergenza.67       66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   67 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   21 / 28   734.27   4 Può informare altri organi interessati, in particolare le autorità cantonali competenti  in materia di protezione contro gli incendi o la competente assicurazione immobiliare,  sui difetti degli impianti elettrici e sul rifiuto del proprietario dell’impianto di elimi- narli.68   Capitolo 5: Tasse, disposizioni penali69   Art. 41 Tasse   Per l’attività di controllo e per le decisioni secondo la presente ordinanza, l’Ispettorato  preleva tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 199270  sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.   Art. 4271 Disposizioni penali   È punito secondo l’articolo 55 capoverso 3 LIE chiunque:   a. esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6);    b. esegue controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 26 cpv. 2);   c. contravviene agli obblighi connessi con l’autorizzazione, in particolare:   1. contravviene alle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’impresa  (art. 10 e 10a),   2. non rispetta le disposizioni concernenti l’affidamento dei lavori ad altre  imprese e a persone singole (art. 10b),   3. notifica o conclude con un rapporto di sicurezza il lavoro eseguito da  persone che non sono state integrate nell’impresa conformemente agli  articoli 10 e 10a o da persone di altre imprese,   4. non redige o non redige entro il termine previsto il rapporto di sicurezza  o non lo consegna entro il termine previsto al proprietario dell’impianto  (art. 24),   5. non esegue o esegue in modo gravemente scorretto i controlli (art. 24 e  25),   6. viola il principio dell’indipendenza dei controlli (art. 31), o   7. consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (art. 3).       68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 4981).   70 RS 734.24  71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018    (RU 2017 4981).     Impianti elettrici   22 / 28   734.27   Capitolo 6: Disposizioni finali   Art. 43 Diritto previgente: abrogazione   L’ordinanza del 6 settembre 198972 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione  è abrogata.    Art. 44 Disposizioni transitorie   1 e 2 …73   3 Gli attestati di competenza rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi.   4 Il titolare, secondo il diritto anteriore, di un’autorizzazione per eseguire controlli di  impianti può effettuarli fino al rilascio dell’autorizzazione di controllo, al più tardi  però sino a due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.   5 L’Ispettorato allestisce i registri dei titolari di autorizzazioni d’installazione e di con- trollo entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.    6 I periodi di controllo fissati in base al diritto anteriore sono mantenuti. Se il controllo  di un impianto richiesto dal diritto anteriore non ha ancora avuto luogo al momento  dell’entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere eseguito secondo le pre- scrizioni procedurali anteriori:   a. per gli impianti con un periodo di controllo di 20 anni entro cinque anni;   b. per gli impianti con un periodo di controllo di meno di 20 anni entro due anni.    7 L’Ispettorato fa eseguire a spese dei gestori di rete ritardatari i controlli di impianti  secondo il capoverso 6 che non sono stati eseguiti entro i termini impartiti per il pe- riodo transitorio.    8 I gestori di rete che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 26 capoverso 3  possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio  d’ispezione accreditato per sei mesi al massimo dall’entrata in vigore della presente  ordinanza.    Art. 44a74 Disposizioni transitorie della modifica del 23 agosto 2017   1 I riconoscimenti della qualità di persona del mestiere o dell’autorizzazione di con- trollo rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 23 agosto 2017 o rila- sciati in base ai regolamenti dell’ EIT.swiss75 sullo svolgimento degli esami profes- sionali del 28 maggio 2003 o degli esami professionali superiori nella professione di  installatore elettricista e telematica e del 14 dicembre 2009 rimangono validi.       72  [RU 1989 1834, 1990 924, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4,  1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4]   73 Abrogati dal n. IV 24 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del  diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).   74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).  75 La designazione dell’unione è stata adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della Legge   del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 22 giu. 2019.  Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   23 / 28   734.27   2 Le imprese che hanno ricevuto un’autorizzazione d’installazione prima dell’entrata  in vigore della modifica del 23 agosto 2017 devono adeguare l’organizzazione  dell’impresa alle esigenze di cui all’articolo 9 entro tre anni dall’entrata in vigore di  tale modifica.   3 Le persone titolari di un attestato federale di capacità quale elettricista di montaggio  AFC o di un diploma equivalente, che hanno iniziato la loro formazione professionale  di base prima del 2015, possono mettere in servizio impianti secondo l’articolo 10a  capoverso 3 solamente se dimostrano di aver svolto un’attività pratica sotto la sorve- glianza di una persona del mestiere per un periodo di un anno e di disporre di una  formazione supplementare definita dall’USIE che li autorizza a eseguire la prima ve- rifica.   Art. 45 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.     Impianti elettrici   24 / 28   734.27   Allegato76  (art. 5 cpv. 2, 17 cpv. 2 lett. d, 32 cpv. 2 lett. a e 4, 35 cpv. 1 e 3, 36 cpv. 2 e 4)   Controlli periodici   1 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un  servizio d’ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)   1.1 Sottostanno a un controllo annuale:   1.1.1 gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigi- lanza federale;   1.1.2 gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei clas- sificati come militari;   1.1.3 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2;   1.1.4 gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati  esplosivi o materiale pirotecnico;   1.1.5 gli impianti elettrici nelle miniere;   1.1.6 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati da titolari di un’autorizza- zione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13).    1.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici situati nelle zone 0  e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i prin- cipi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni  (SUVA), esclusi gli impianti di rifornimento di carburante e le officine per la  riparazione di veicoli.    1.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni:   1.3.1 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che risultano critici  in relazione alla sicurezza della circolazione e dell’esercizio;   1.3.2 gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate  che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1;   1.3.3 gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni  dei depositi di carburante, definite secondo i principi della SUVA;   1.3.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a conces- sione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono colle- gati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto,  anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse,  in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio;   1.3.5 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati dal titolare di un’autoriz- zazione limitata secondo gli articoli 14 e 15;       76 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ago. 2017 (RU 2017 4981). Aggiornato dai n. I  delle O del 4 giu. 2021 (RU 2021 372) e del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022   (RU 2022 358).     Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   25 / 28   734.27   1.3.6 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1, fatta  eccezione per i locali per massaggi, visite, trattamento, fisioterapia o gli studi  dentistici situati al di fuori di cliniche;   1.3.7 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su tralicci  dell’alta tensione, inclusi i dispositivi di messa a terra, alimentati dalla rete di  approvvigionamento elettrico generale.    1.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni:   1.4.1 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che sono dotati  di impianti di produzione di energia o che sono protetti contro le influenze del  NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse);   1.4.2 gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o  merci;    1.4.3 gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come filtri, labo- ratori di prova e generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli  impianti ai raggi X non sanitari;   1.4.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a conces- sione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono colle- gati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto,  anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse  e che non sono controllati secondo il numero 1.3.4.    2 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un  organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto   2.1 Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e nei mer- cati.    2.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici negli impianti di  rifornimento di carburante e nelle officine per la riparazione di veicoli situati  nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite  secondo i principi della SUVA, nonché gli impianti elettrici situati nelle zone  2 e 22 di protezione contro le esplosioni.    2.3  Sottostanno al controllo ogni cinque anni:   2.3.1 gli impianti elettrici nei palchi dei teatri;   2.3.2 gli impianti elettrici nei locali in cui sono esposti all’azione di agenti corrosivi;   2.3.3 gli impianti elettrici delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica negli  spazi pubblici;   2.3.4 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario dei gruppi 0 e 1, non  controllati secondo il numero 1.3.6;   2.3.5 gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;     Impianti elettrici   26 / 28   734.27   2.3.6 gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato in- dustriale;   2.3.7 gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed  artigianali, scuole ecc.;   2.3.8 gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone,  quali grandi magazzini e negozi per il fai da te con una superficie di vendita  superiore a 1200 m2, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alber- ghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, istituti per  bambini, ospedali, caserme, scuole, università e simili;   2.3.9 gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come osterie, bar, take- away e simili con una superficie di vendita inferiore a 1200 m2 per al massimo  300 persone;   2.3.10 gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per im- barcazioni;   2.3.11  gli impianti elettrici che contengono parti con messa al neutro secondo lo  schema III, nella misura in cui non sia applicabile nessun periodo di controllo  più breve secondo il presente allegato.    2.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni:   2.4.1 gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali;   2.4.2 gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività arti- gianali;   2.4.3 gli impianti elettrici nelle officine artigianali;   2.4.4 gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai con- trolli di cui al numero 2.3.8 né a quelli di cui al numero 2.3.9;   2.4.5 gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;   2.4.6 gli impianti elettrici nelle chiese;   2.4.7 gli impianti elettrici negli arsenali;   2.4.8 gli impianti elettrici nelle aziende agricole;   2.4.9 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sotto- stanno al controllo secondo il numero 1.4.1;   2.4.10 gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto;   2.4.11 ...   2.4.12 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che non sono con- trollati secondo il numero 1.3.1;   2.4.13 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su edifici, ali- mentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale.    2.5 Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.      Ordinanza sugli impianti a bassa tensione   27 / 28   734.27   3 Impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni     Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni devono essere  inoltre controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ul- timo controllo.    4 Impianti di produzione di energia secondo l’articolo 2     Gli impianti di produzione di energia con o senza un collegamento a una rete  di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici  delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali tali impianti  sono collegati.     Impianti elettrici   28 / 28   734.27       	Capitolo 1: Disposizioni generali 	Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 	Art. 2 Definizioni 	Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza 	Art. 4 Esigenze di base in materia di prevenzione delle perturbazioni 	Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico  	Capitolo 2: Autorizzazione per lavori d’installazione 	Sezione 1: Obbligo dell’autorizzazione 	Art. 6  	Sezione 2: Autorizzazione generale d’installazione 	Art. 7  Autorizzazione per le persone fisiche 	Art. 8  Persone del mestiere nel settore dell’installazione 	Art. 9  Autorizzazione per le imprese 	Art. 10  Organizzazione dell’impresa 	Art. 10a  Esecuzione di lavori d’installazione da parte di personale dell’impresa stessa 	Art. 10b  Affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole 	Art. 11 Autorizzazione sostitutiva  	Sezione 3:  Autorizzazione d’installazione limitata 	Art. 12 Tipi 	Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa 	Art. 14 Autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali 	Art. 15 Autorizzazione di raccordo  	Sezione 4: Lavori d’installazione senza autorizzazione 	Art. 16  	Sezione 5: Disposizioni comuni 	Art. 17 Contenuto dell’autorizzazione d’installazione 	Art. 18 Validità dell’autorizzazione d’installazione 	Art. 19 Modifica e revoca dell’autorizzazione d’installazione 	Art. 20 Registro delle autorizzazioni d’installazione 	Art. 21 Esami   	Capitolo 3: Esecuzione dei lavori d’installazione 	Art. 22 Sicurezza sul lavoro 	Art. 23  Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione 	Art. 24  Prima verifica durante la realizzazione e controllo finale interno all’impresa 	Art. 25  Obbligo di notifica in caso di autorizzazioni d’installazione limitate  	Capitolo 4: Controllo degli impianti 	Sezione 1: Obbligo di autorizzazione 	Art. 26 Organi di controllo 	Art. 27  Autorizzazione di controllo 	Art. 28 Modifica, revoca ed estinzione dell’autorizzazione di controllo 	Art. 29 Registro delle autorizzazioni di controllo 	Art. 30 Requisiti dei gestori di rete e dell’Ispettorato 	Art. 31 Indipendenza dei controlli  	Sezione 2: Competenze e compiti degli organi di controllo 	Art. 32  Controlli tecnici 	Art. 33  Compiti dei gestori di rete 	Art. 34 Compiti dell’Ispettorato  	Sezione 3: Rapporto di sicurezza 	Art. 35 Rapporto di ripresa dell’impianto 	Art. 36 Rapporti periodici 	Art. 37 Requisiti del rapporto di sicurezza 	Art. 38 Rapporti di sicurezza insufficienti  	Sezione 4: Controlli saltuari ed eliminazione dei difetti 	Art. 39 Controlli saltuari 	Art. 40 Eliminazione dei difetti   	Capitolo 5: Tasse, disposizioni penali 	Art. 41 Tasse 	Art. 42  Disposizioni penali  	Capitolo 6: Disposizioni finali 	Art. 43 Diritto previgente: abrogazione 	Art. 44 Disposizioni transitorie 	Art. 44a  Disposizioni transitorie della modifica del 23 agosto 2017 	Art. 45 Entrata in vigore  	Allegato 	Controlli periodici 	1 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2) 	1 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2) 	2 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto 	2 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto 	3 Impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni 	4 Impianti di produzione di energia secondo l’articolo 2