Microsoft Word - 5.2-1.1.15_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.15        1     Brandschutzrichtlinie: Wärmetechnische  Anlagen (24-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Wärmetechnische Anlagen     01.01.2017 / 24-15de     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 3.8, 3.9, 3.10 (Seite 22)   - zu Ziffer 6.3 (Seite 39)   - zu Ziffer 6.4 (Seite 39)   - Definition (Seite 41)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 5   2 Allgemeines 5  2.1 Ausführung 5  2.2 Anwendung und Kennzeichnung von wärmetechnischen Anlagen 5  2.3 Aufstellungsverbot 5   3 Allgemeine Anforderungen an die Aufstellung von Wärmeerzeugungsaggregaten 6  3.1 Massgebende Leistung 6  3.2 Räume für Feuerungsaggregate in Einfamilienhäusern, innerhalb von Wohnungen und   „Gebäuden mit geringen Abmessungen“ (siehe Anhang) 6  3.3 Räume für Feuerungsaggregate in Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten   (siehe Anhang) 6  3.4 Offene Aufstellung von Feuerungsaggregaten beliebiger Nennwärmeleistung 7  3.5 Belüftung und Verbrennungsluftzufuhr bei Feuerungsaggregaten (siehe Anhang) 7  3.6 Zugänglichkeit für Bedienung, Reinigung und Wartung (siehe Anhang) 7  3.7 Sicherheitseinrichtungen 7  3.8 Unterlagsplatte (siehe Anhang) 7  3.9 Vorbelag (siehe Anhang) 7  3.10 Wände hinter Feuerungsaggregaten (siehe Anhang) 8  3.11 Sicherheitsabstände (siehe Anhang) 8  3.12 Absperr- und Drosseleinrichtungen 8   4 Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung einzelner Arten von  Wärmeerzeugungsaggregaten 8   4.1 Cheminées 8  4.2 Kachel- und Speicheröfen 9  4.3 Späne-, Schnitzel- und Pelletsfeuerungen 9  4.4 Küchen (siehe Anhang) 9  4.5 Kochherde (siehe Anhang) 9  4.6 Mobile Feuerungsaggregate 9  4.7 Kleingeräte für Koch-, Dekorations- und Beleuchtungszwecke 10  4.8 Wärmepumpen, stationäre Verbrennungsmotoren und Wärmekraftkoppelungsanlagen 10   5 Ableitung der Abgase 10  5.1 Grundsätze (siehe Anhang) 10  5.2 Werkstoffe 11  5.3 Klassifizierung (siehe Anhang) 11  5.4 Kennzeichnung 11  5.5 Anschlüsse von Feuerungsaggregaten an Abgasanlagen 11  5.5.1 Allgemeines 11  5.5.2 Anschlüsse an gemeinsame Abgasanlagen (siehe Anhang) 12  5.5.3 Anschlüsse an separate Abgasanlagen (siehe Anhang) 12  5.6 Führung 12  5.7 Mindesthöhe (siehe Anhang) 12  5.8 Einbau und Installationen (siehe Anhang) 13  5.8.1 Allgemeines 13  5.8.2 Vertikale Führung von Abgasanlagen 13  5.8.3 Horizontale Führung von Abgasanlagen 14  5.8.4 Abgasanlagen an Fassaden (siehe Anhang) 14  5.8.5 Verbindungsrohre 14  5.8.6 Abstand zu brennbarem Material (siehe Anhang) 14  5.9 Zubehör 15  5.9.1 Explosionsklappen 15     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   5.9.2 Nebenlufteinrichtungen 15  5.9.3 Abgasventilatoren und Feinstaubabscheider 15  5.10 Reinigung und Wartung 15   6 Lagerung von Brennstoffen 15  6.1 Allgemeines 15  6.2 Lagerung in Aufstellräumen 15  6.3 Feste Brennstoffe (siehe Anhang) 15  6.4 Flüssige Brennstoffe (siehe Anhang) 16  6.5 Heizölförderanlagen 16  6.5.1 Allgemeines 16  6.5.2 Zwischenbehälter, Betriebsbehälter, Förderpumpen 16  6.5.3 Produkterohrleitungen 16   7 Betriebsbereitschaft und Wartung 16   8 Weitere Bestimmungen 17   9 Inkrafttreten 17   Anhang 18        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      5   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie gilt für die Aufstellung und den Betrieb von wärmetechnischen  Anlagen aller Art und, sofern nicht anderweitig geregelt, für die damit verbundene Lagerung  von Brennstoffen.   2 Für Feuerungsanlagen mit Gasbetrieb gelten spezielle Anforderungen (siehe   Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).   2 Allgemeines   2.1 Ausführung   1 Wärmetechnische Anlagen sind so auszuführen und aufzustellen, dass sie einen gefahr- losen, bestimmungsgemässen Betrieb gewährleisten, und dass Schäden im Störungsfall be- grenzt bleiben.   2 Sie müssen dem Stand der Technik entsprechen und in allen Teilen den auftretenden  thermischen, chemischen und mechanischen Beanspruchungen genügen.   2.2 Anwendung und Kennzeichnung von wärmetechnischen Anlagen   1 Die Brandschutzbehörde entscheidet über die Anwendung von Brandschutzprodukten in  Bauten und Anlagen.    2 Beim Entscheid über die Anwendung von Brandschutzprodukten stützt sich die Brand- schutzbehörde auf folgende Nachweise:   a bei Bauprodukten, welche von einer harmonisierten europäischen Norm erfasst sind  oder für welche eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist, auf  Leistungserklärungen zur Grundanforderung „Brandschutz“ gemäss Bauproduktege- setz;   b bei allen anderen Produkten auf Prüfnachweise, Zertifikate und Konformitätsnachweise  akkreditierter Prüf- und Zertifizierungsstellen sowie auf das VKF-Brandschutzregister.   3 Wo gemäss Ziffer 2.2, Abs. 2b für die Anwendung von wärmetechnischen Anlagen oder  Teilen davon VKF-Anerkennungen notwendig sind, ist ein auch nach dem Einbau leicht er- kennbarer dauerhafter Hinweis anzubringen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen).  4 Abweichungen zu den nachstehend aufgeführten Bestimmungen betreffend Aufstellung,  Betrieb, Sicherheitsabstände, Abgasabführung und Brennstofflagerung von wärmetechni- schen Anlagen werden – produktebezogen – auf der VKF-Anerkennung oder VKF- Technischen Auskunft aufgeführt.   2.3 Aufstellungsverbot   Wärmeerzeugungsaggregate dürfen nicht aufgestellt werden in:   a Fluchtwegen;   b feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen und Zonen;   c Räumen mit grosser und sehr grosser Brandbelastung.     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3 Allgemeine Anforderungen an die Aufstellung von Wärmeerzeu- gungsaggregaten   3.1 Massgebende Leistung   1 Bauliche Anforderungen an den Aufstellraum von Wärmeerzeugungsaggregaten richten  sich nach der gesamten Nennwärmeleistung der aufzustellenden Aggregate und nach den  verwendeten Brennstoffen.   2 Nennwärmeleistung ist die in Abhängigkeit des Brennstoffes festgelegte Dauerleistung  eines Wärmeerzeugungsaggregates entsprechend der höchsten stündlich an den Wärme- träger nutzbar abgegebenen Wärmemenge.   3 Bei Wärmepumpen und Wärmekraftkoppelungsanlagen gilt als Nennwärmeleistung die  Leistung des Antriebsaggregats.   3.2 Räume für Feuerungsaggregate in Einfamilienhäusern, innerhalb von  Wohnungen und „Gebäuden mit geringen Abmessungen“ (siehe Anhang)  1 Bei Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige Brennstoffe können Bauart und  Ausbau des Raumes beliebig sein.   2 Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe, die auch der Beheizung des Aufstellraumes  dienen, können in ständig benutzten Räumen wie Küchen und Wohnzimmer beliebiger Bau- art aufgestellt werden.   3 Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe sind in Räumen mit dem gleichen Feuerwider- stand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwider- stand EI 30 aufzustellen. Türen sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen.   4 Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegen spricht und das Brandrisi- ko gering ist, dürfen die Aufstellräume auch anderen Zwecken dienen.   3.3 Räume für Feuerungsaggregate in Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten  (siehe Anhang)   1 Feuerungsaggregate sind in separaten Heizräumen aufzustellen. Bei Nennwärmeleistung  bis 70 kW sind Heizräume mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene  Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30, bei Nennwärmeleis- tung über 70 kW mindestens mit Feuerwiderstand EI 60 auszuführen. Türen sind mit Feuer- widerstand EI 30 auszuführen und bei Nennwärmeleistung über 70 kW in Fluchtrichtung öff- nend anzuschlagen.   2 Mit einem direkten Zugang vom Freien sind zu versehen:   a Heizräume im Erdgeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als  1‘200 kW Nennwärmeleistung;   b Heizräume im zweiten Untergeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von  mehr als 600 kW Nennwärmeleistung.   3 Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegen spricht und das Brandrisi- ko gering ist, dürfen die Heizräume bei Nennwärmeleistung bis 70 kW auch anderen Zwe- cken dienen.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      7   3.4 Offene Aufstellung von Feuerungsaggregaten beliebiger Nennwärmeleistung   In eingeschossigen Hallen sowie in mehrgeschossigen Industrie- und Gewerbebauten mit  nutzungsbezogenen Brandabschnitten dürfen Feuerungsaggregate beliebiger Nennwärme- leistung offen aufgestellt werden, sofern es der Betrieb der Aggregate erfordert (z. B. Warm- luftofen), die Sicherheitsabstände eingehalten und die Brandbelastung im Aufstellungsraum  klein ist.   3.5 Belüftung und Verbrennungsluftzufuhr bei Feuerungsaggregaten (siehe Anhang)   1 Raumluftabhängige Feuerungsaggregate dürfen nur in belüfteten Räumen aufgestellt  werden.   2 Die Zufuhr der Verbrennungsluft vom Freien her muss gewährleistet sein.   3 Verbrennungsluftöffnungen dürfen nicht verschlossen werden, sofern nicht durch beson- dere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerungsaggregate nur bei geöff- netem Verschluss betrieben werden können.   4 Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerungsaggregaten darf durch den Be- trieb von Raumluft absaugenden Anlagen (z. B. Küchenabluft, Wäschetrockner usw.) nicht  beeinträchtigt werden.   5 Räume von raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten mit Luft-Abgas-Systemen (LAS)  benötigen keine Luftöffnungen.   3.6 Zugänglichkeit für Bedienung, Reinigung und Wartung (siehe Anhang)   Wärmeerzeugungsaggregate und deren Abgasanlage müssen so ausgeführt und aufgestellt  sein, dass sie für Bedienung, Wartung und Reinigung jederzeit gut zugänglich sind.   3.7 Sicherheitseinrichtungen   1 Wärmeerzeugungsaggregate sind mit Sicherheitseinrichtungen auszurüsten, welche not- falls die Brennstoffzufuhr unterbrechen und Überhitzung, Flammenrückschlag, Rückbrand,  Überdruck oder andere gefährliche Auswirkungen verhindern. Die Funktion der Sicherheits- einrichtungen muss auch bei Stromausfall gewährleistet sein.   2 Als Sicherheitseinrichtungen für Anlagen mit nicht brennbaren Wärmeträgern gelten bei- spielsweise Ausdehnungsgefässe, Sicherheitsventile, Sicherheitsleitungen und Sicherheits- temperaturbegrenzer.   3 Fremddrucküberlagerte Ausdehnungsgefässe sind nur zulässig, wenn durch schnelle Re- gelbarkeit oder durch geeignete Vorrichtungen wie thermische Ablaufsicherung eine unzu- lässige Temperaturerhöhung verhindert werden kann.   3.8 Unterlagsplatte (siehe Anhang)   1 Feuerungsaggregate sind bei brennbaren Bodenkonstruktionen auf eine Unterlagsplatte  aus dauerwärmebeständigen Baustoffen der RF1 (z. B. Blech, Glas) zu stellen.   2 Einzel angefertigte Feuerungsaggregate (z. B. Kachel- und Speicheröfen, Cheminées)  müssen bei brennbaren Bodenkonstruktionen auf eine 0.12 m dicke Platte aus Stein, Beton  oder gleichwertigen, dauerwärmebeständigen Baustoffen der RF1 gestellt werden.   3.9 Vorbelag (siehe Anhang)   Vor Feuerungsaggregaten für feste Brennstoffe ist ein dauerwärmebeständiger Bodenbelag  aus Baustoffen der RF1 oder eine Abdeckung aus Baustoffen der RF1 erforderlich, die 0.4 m  vor die Beschickungsöffnung reicht.     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3.10 Wände hinter Feuerungsaggregaten (siehe Anhang)   1 Wände hinter Feuerungsaggregaten sind aus Formstein, Beton oder gleichwertigen, dau- erwärmebeständigen Baustoffen der RF1 über die ganze Raumhöhe und seitlich 0.2 m über  das Feuerungsaggregat hinaus zu erstellen.   2 Wände, an welche einzeln angefertigte Feuerungsaggregate angebaut oder angestellt  werden, müssen (ohne Nachweis der Gleichwertigkeit) 0.12 m dick sein.   3.11 Sicherheitsabstände (siehe Anhang)   1 Bei der Aufstellung von Feuerungsaggregaten sind zu allen brennbaren Materialien aus- reichende Sicherheitsabstände einzuhalten.   2 Für Feuerungsaggregate gelten die auf der Leistungserklärung oder der VKF- Technischen Auskunft aufgeführten Sicherheitsabstände.   3 Für alle anderen Feuerungsaggregate müssen zu brennbarem Material folgende Sicher- heitsabstände aufweisen:   a bei Oberflächentemperaturen bis zu 100 °C 0.1 m;   b bei Oberflächentemperaturen bis zu 200 °C 0.2 m;   c bei Oberflächentemperaturen bis zu 400 °C 0.4 m.   4 Bei Feuerungsaggregaten mit offenem oder verglastem Feuerraum ist im Strahlungsbe- reich ein Sicherheitsabstand von 0.8 m, bei Feuerungsaggregaten mit gerichteter Wärme- strahlung ein Abstand von 2 m einzuhalten.   5 Die Sicherheitsabstände gelten auch zu Bauteilen aus Baustoffen der RF1, die nicht dau- erwärmebeständig oder die weniger als 60 mm dick sind.   6 Die Sicherheitsabstände dürfen halbiert werden, wenn ein hinterlüfteter Strahlungsschutz  aus Baustoffen der RF1, eine Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Bau- stoffen der RF1, oder eine Wand aus Baustoffen der RF1 von mindestens 60 mm Dicke an- gebaut wird. Der Strahlungsschutz, die Brandschutzplatte und die Wand müssen dauerwär- mebeständig sein.   3.12 Absperr- und Drosseleinrichtungen   1 Absperreinrichtungen, die die Verbrennungsluftzufuhr oder den Abgasweg eines Feue- rungsaggregates dicht verschliessen, dürfen nur benützt werden, wenn das Feuerungsag- gregat ausser Betrieb ist.   2 Motorisch betriebene Absperreinrichtungen müssen bei einem Ausfall der Stromversor- gung, des Antriebes oder der Auslösevorrichtung selbsttätig öffnen.   3 Drosseleinrichtungen, die den Widerstand im Abgasweg eines Feuerungsaggregates ver- ändern, dürfen nicht dicht schliessen.   4 Die Stellung von Absperr- und Drosseleinrichtungen muss von aussen sichtbar sein.   4 Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung einzelner Arten von  Wärmeerzeugungsaggregaten   4.1 Cheminées   1 Für Cheminées gelten betreffend Konstruktion der Feuerraumwände, der Rückwände,  des Unterbaus sowie der Sicherheitsabstände zu brennbarem Material die Angaben auf der  Leistungserklärung oder der VKF-Technischen Auskunft.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      9   2 Für alle anderen Cheminées gelten betreffend Aufstellung, Konstruktion sowie notwendi- gen Sicherheitsabständen zu brennbarem Material spezielle Anforderungen (siehe   Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).  3 Bei Warmluftcheminées gelten für die Luftverteilung mit Lüftungsleitungen zusätzlich die  Bestimmungen der Brandschutzrichtlinie „Lufttechnische Anlagen“.   4.2 Kachel- und Speicheröfen   1 Kochherde mit Kachelofen oder Sitzkunst sind mit einem direkten Zug in die Abgasanlage  auszuführen.   2 Von ausserkant Ofen oder Sitzkunst ist seitlich, hinten und oben zu brennbarem Material  ein Sicherheitsabstand von 0.2 m, und zur Einfeuerung ein solcher von 0.5 m einzuhalten.   3 In den Abgaszügen der Kachel- und Speicheröfen sind an gut zugänglicher Stelle Reini- gungsöffnungen so anzubringen, dass eine einwandfreie Reinigung möglich ist.   4.3 Späne-, Schnitzel- und Pelletsfeuerungen   1 Für Späne-, Schnitzel- und Pelletsfeuerungen gelten betreffend Aufstellung und Brenn- stofflagerung spezielle Anforderungen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).  2 Lagerräume müssen einwandfrei entleert werden können. Es sind Türen / Deckel anzu- bringen, welche ein einwandfreies Ausräumen ermöglicht.   4.4 Küchen (siehe Anhang)   1 Gewerbliche Küchen sind gegenüber angrenzenden Brandabschnitten mit dem gleichen  Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit  Feuerwiderstand El 30 anzuordnen. Der gewerblichen Küche zuordenbare Nutzungen (z. B.  Restaurant, Auslagen, Schaubereiche, Buffet) können im gleichen Brandabschnitt zusam- mengefasst werden.   2 Bei gewerblichen Küchen in offener Verbindung zu angrenzenden Restauranträumen so- wie bei der Aufstellung von Koch- und Grillaggregaten im Buffetbereich sind an der Decke  Schürzen aus Baustoffen der RF1 oder Ablufthauben mit Löscheinrichtungen anzubringen.  Die Höhe der Schürze sollte mindestens 0.5 m und der Abstand vom Boden bis unterkant  Schürze nicht mehr als 2 m betragen.   3 Bei Schrankküchen ist an der Schranktür ein Sicherheitsschalter erforderlich welcher die  Energiezufuhr zu den Koch- und Grillaggregaten unterbricht.   4.5 Kochherde (siehe Anhang)   1 Kochherde für feste und flüssige Brennstoffe sind wie Feuerungsaggregate aufzustellen.   2 Wände hinter Gasherden und Gasbacköfen sind mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustof- fen der RF1 (dauerwärmebeständig) und mindestens 60 mm dick zu erstellen.   3 Für die Aufstellung von elektrischen Kochherden sind die Einbauvorschriften der Herstel- ler zu beachten.   4.6 Mobile Feuerungsaggregate   1 Mobile Feuerungsaggregate wie Lufterhitzer, Bautrockner, Dampfstrahlreiniger und der- gleichen sind bei vorübergehender Aufstellung in oder bei Gebäuden von allem Brennbaren  so weit entfernt zu halten, dass keine Brandgefahr besteht. Es sind die Sicherheitsabstände  einzuhalten, wie sie für vergleichbare stationäre Feuerungsaggregate gelten.     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   2 Eine ausreichende Zufuhr der Verbrennungsluft muss gewährleistet sein. Können die Ab- gase nicht direkt ins Freie geleitet werden, dürfen mobile Feuerungsaggregate nur in offenen  Hallen, in Rohbauten oder gut belüfteten Räumen eingesetzt werden.   3 Die offene Aufstellung mobiler Feuerungsaggregate in Räumen mit grosser Personenbe- legung ist nicht gestattet.   4.7 Kleingeräte für Koch-, Dekorations- und Beleuchtungszwecke   1 Kochaggregate für Bioethanol, Petrol, Benzin, Spiritus, Flüssiggas oder dergleichen sowie  Dekorationsfeuer und Lampen für diese Brennstoffe dürfen nur in genügendem Abstand von  brennbarem Material in Betrieb genommen werden.   2 Bei Aggregaten und Dekorationsfeuer die 0.3 l / h Brennstoff oder mehr verbrennen bzw.  über mehr als 2 kW Nennwärmeleistung verfügen, muss die Abgasabführung über eine Ab- gasanlage erfolgen.   3 Das Nachfüllen darf nur bei abgestelltem und kaltem Brenner vorgenommen werden.   4 Die Verbrennungsluftzufuhr und ein genügender Luftwechsel im Aufstellungsraum müs- sen gewährleistet sein.   5 Aggregate ohne Abgasanlagenanschluss dürfen nicht für die dauernde Beheizung von  Räumen verwendet werden.   4.8 Wärmepumpen, stationäre Verbrennungsmotoren und Wärmekraftkoppelungs- anlagen   1 In Gebäuden gemäss Ziffer 3.3 sind nicht elektrisch betriebene Wärmepumpen, stationä- re Verbrennungsmotoren sowie Wärmekraftkoppelungsanlagen bei einer Nennwärmeleis- tung bis 70 kW in Heizräumen mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene  Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand El 30, bei einer Nennwärme- leistung über 70 kW in Heizräumen mit mindestens Feuerwiderstand EI 60 aufzustellen. Tü- ren sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen und bei Nennwärmeleistung über 70 kW in  Fluchtrichtung öffnend anzuschlagen.   2 Zusätzlich gelten für die Aufstellung von Wärmepumpen mit brennbaren und giftigen Käl- temitteln spezielle Anforderungen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).  3 Wärmepumpen mit nicht brennbaren Kältemitteln und elektrischem Antrieb können in  Räumen beliebiger Bauart und Ausbau aufgestellt werden.   4 Im Freien aufgestellte Verbrennungsmotoren müssen zu brennbarem Material einen Ab- stand von 3 m aufweisen. Verbrennungsmotoren sind mit einer Schutzabdeckung (z. B. Kas- ten oder Drahtgeflecht) zu versehen.   5 Für die Abführung der Abgase sind entsprechend der auftretenden Abgastemperaturen  und Druckschwankungen spezielle anerkannte Abgasanlagen zu verwenden.   5 Ableitung der Abgase   5.1 Grundsätze (siehe Anhang)   1 Abgasanlagen und Verbindungsrohre müssen so beschaffen und erstellt sein, dass Ab- gase gefahrlos abgeführt werden, Reinigung möglich ist und keine Brandgefahr entsteht.   2 Für Bemessung, Werkstoffe und Ausführung sind insbesondere Art des Brennstoffes,  Nennwärmeleistungen der angeschlossenen Feuerungsaggregate, Abgastemperaturen und  wirksame Höhe der Abgasanlage massgebend.   3 Es dürfen nur System-Abgasanlagen verwendet werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      11   4 Die für den Einbau von Abgasanlagen verwendeten Bauprodukte müssen dauerwärme- beständig sein.   5.2 Werkstoffe   1 Abgasanlagen müssen aus geeigneten Werkstoffen bestehen, die den auftretenden  thermischen, chemischen und mechanischen Beanspruchungen standhalten.   2 Wärmedämmstoffe müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen.   5.3 Klassifizierung (siehe Anhang)   Abgasanlagen werden nach folgenden Kriterien klassifiziert:   a Temperatur;   b Druck;   c Kondensatbeständigkeit;   d Korrosionswiderstand;   e Russbrandbeständigkeit;   f Abstand zu brennbaren Stoffen;   g Wärmedurchlasswiderstand;   h Feuerwiderstand.   5.4 Kennzeichnung   Abgasanlagen sind gut sichtbar zu kennzeichnen. Aus der Kennzeichnung müssen ersicht- lich sein:   a Kriterien der Klassifizierung gemäss Ziffer 5.3;   b Druckklasse;   c Reinigungsart;   d Hersteller;   e Installationsfirma.   5.5 Anschlüsse von Feuerungsaggregaten an Abgasanlagen   5.5.1 Allgemeines   1 An Abgasanlagen dürfen nur Feuerungsaggregate angeschlossen werden, die im Nor- malbetrieb, ohne Einsatz abgasseitiger Regel- oder Sicherheitsvorrichtungen, höchstens  Abgase mit einer für die Abgasanlage zulässigen Temperatur erzeugen können.   2 Bei Abgasanlagen aus brennbaren abgasführenden Bauteilen muss im Abgasweg des  Feuerungsaggregates oder im Eintrittsbereich der Abgasanlage ein Sicherheitstemperatur- begrenzer eingebaut werden. Beim Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur muss  gewährleistet sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Feuerungsaggregat ab- schaltet und verriegelt.   3 Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe müssen an russbrandbeständige Abgasanla- gen angeschlossen werden.   4 Verbindungsrohre müssen im gleichen Geschoss und innerhalb des Brandabschnittes, in  dem sich das zugehörige Feuerungsaggregat befindet, an eine Abgasanlage angeschlossen  werden.     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   5.5.2 Anschlüsse an gemeinsame Abgasanlagen (siehe Anhang)   1 An einen gemeinsamen Zug einer Abgasanlage im Unterdruckbetrieb dürfen Feuerungs- aggregate für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe angeschlossen werden, sofern der  Querschnitt ausreicht, keine Zugstörungen auftreten, ein einwandfreier Betrieb der Feue- rungsaggregate gewährleistet ist und die lufthygienischen Anforderungen (siehe Ziffer 8  „Weitere Bestimmungen“) erfüllt werden. Die Zahl der Anschlüsse dürfen vier und der Ge- samtanschlusswert 70 kW nicht übersteigen.   2 In vorschriftsgemässen Heizräumen dürfen mehrere Feuerungsaggregate beliebiger  Nennwärmeleistung und beliebigem Brennstoff an den gleichen Zug einer Abgasanlage an- geschlossen werden. Sofern eine Rückzirkulation auftreten kann, sind die nicht in Betrieb  stehenden Feuerungsaggregate mit Absperrvorrichtungen abzutrennen.   3 Bei raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten im Unter- oder Überdruckbetrieb kön- nen mehrere Aggregate an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen werden.   4 Bei Anschlüssen an eine gemeinsame Abgasanlage ist die sichere Funktionsweise mit  anerkannten Berechnungsmethoden nachzuweisen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmun- gen“).   5.5.3 Anschlüsse an separate Abgasanlagen (siehe Anhang)   An separate Züge von Abgasanlagen sind anzuschliessen:   a Feuerungsaggregate für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Nennwär- meleistung von mehr als 70 kW (vorbehalten Ziffer 5.5.2, Abs. 2);   b Feuerungsaggregate Bauart II, die mit offenem Feuerraum betrieben werden können wie  Essen, Cheminées, Cheminéeöfen;   c Feuerungsaggregate, welche die Abgase im Überdruck abführen (vorbehalten Zif- fer 5.5.2, Abs. 3).   5.6 Führung   Abgasanlagen sind durchgehend und wenn möglich vertikal ohne Querschnittsänderung bis  über Dach zu führen.   5.7 Mindesthöhe (siehe Anhang)   1 Abgasanlagen sind so hoch über Dach zu führen, dass die Abgase einwandfrei ins Freie  abgeleitet werden und nicht unter Gebäude- oder Dachvorsprüngen ausmünden.   2 Beträgt der Abstand von Abgasanlagen zu höheren Gebäudeteilen weniger als 3 m, sind  sie bis über das höher gelegene Dach hochzuführen.   3 Werden aus Umweltschutzgründen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“) keine weiter- gehenden Anforderungen gestellt, beträgt die Höhe über Dach:   a 1 m für Abgasanlagen, die in der Dachfläche ausmünden, im rechten Winkel zur    Dachfläche gemessen;   b 0.5 m für Abgasanlagen, die beim First ausmünden;   c 0.5 m für Abgasanlagen, die auf nichtbegehbaren Flachdächern ausmünden;   d 2 m für Abgasanlagen, die auf begehbaren, nutzbaren Flachdächern ausmünden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      13   5.8 Einbau und Installationen (siehe Anhang)   5.8.1 Allgemeines   1 Abgasanlagen müssen so hergestellt und eingebaut sein, dass sie den statischen und be- trieblichen Anforderungen genügen und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck  auftreten kann. Die freie Wärmedehnung muss gewährleistet sein, und es dürfen keine Kon- densationsschäden entstehen.   2 Abgasanlagen, die durch mehrere Brandabschnitte führen, sind so herzustellen und ein- zubauen, dass ein Brandübergriff verhindert wird und der mechanische Schutz gewährleistet  ist.   3 Abgasanlagen dürfen nicht als Auflager von Bauteilen wie Träger, Decken, Konsolen oder  zur Befestigung von Leitungen aller Art, ausgenommen Fangleiter von Blitzschutzsystemen,  verwendet werden. Installationen im Innern von Abgasanlagen sind nicht zulässig.   4 Abgasanlagen im Nassbetrieb müssen einen vollständigen Kondensatrückfluss sicherstel- len. Das Kondensat ist so abzuführen, dass ein Rückfluss in das Feuerungsaggregat verhin- dert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate, die ausdrücklich für die Aufnahme der  gesamten zurückfliessenden Kondensatmenge geeignet sind.   5 Abgasanlagen mit Überdruckbetrieb, ausser Luft-Abgas-Systeme (LAS), müssen inner- halb von Gebäuden, vom Aufstellraum des Feuerungsaggregates bis ins Freie, über die ge- samte Länge ausreichend luftumspült sein, allseitig jedoch mindestens 20 mm.   6 Die Abführung der Abgase darf durch Verbrennungsrückstände und Ablagerungen nicht  beeinträchtigt werden.   5.8.2 Vertikale Führung von Abgasanlagen   1 Vertikal durch mehrere Brandabschnitte führende Abgasanlagen sind ausserhalb vom  Aufstellraum des Feuerungsaggregates mit Feuerwiderstand EI 60 aus Baustoffen der RF1  (dauerwärmebeständig) auszuführen oder in einem Brandschutzelement mit Feuerwider- stand EI 60 aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) einzubauen.   2 Abgasanlagen können in Installationsschächten mit Feuerwiderstand EI 60 aus Baustof- fen der RF1 (dauerwärmebeständig) eingebaut werden, sofern sie gegenüber anderen In- stallationen EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) abgetrennt sind. Ausge- nommen davon sind Luft-Abgas-Systeme (LAS, Klasse T080).   3 Werden Abgasanlagen aus brennbarem Material in einem gemeinsamen Schacht geführt,  sind sie durch eine Brandschutzplatte mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1  (dauerwärmebeständig) gegenüber Abgasanlagen aus Baustoffen der RF1 zu trennen.   4 In Einfamilienhäusern, innerhalb von Wohnungen und „Gebäuden mit geringen Abmes- sungen“ sind Abgasanlagen ausserhalb vom Aufstellraum des Feuerungsaggregates mit  Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) auszuführen, oder  in einem Brandschutzelement mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauer- wärmebeständig) einzubauen.   5 Wird das Feuerungsaggregat in einem Raum eingebaut welcher über zwei Geschosse  führt (z. B. Galerie), sind bei der Abgasanlage innerhalb des Raumes keine Anforderungen  an den Feuerwiderstand gestellt. Ein notwendiger Sicherheitsabstand zu brennbarem Mate- rial ist im oberen Geschoss, durch Anbringen eines dauerwärmebeständigen Berührungs- schutzes aus Baustoffen der RF1 (z. B. Lochblech), zu gewährleisten.         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   6 Luft-Abgas-Systeme (LAS, Klasse T080) von kondensierenden, raumluftunabhängigen  Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige Brennstoffe, können ausserhalb vom Auf- stellraum (nur bei Aufstellungsräumen ohne Brennstofflagerung) in Einfamilienhäusern,  Wohnungen und „Gebäuden mit geringen Abmessungen“ ohne Brandschutzelement geführt  werden.   5.8.3 Horizontale Führung von Abgasanlagen   Horizontal durch mehrere Brandabschnitte führende Abgasanlagen sind ausserhalb vom  Aufstellraum des Feuerungsaggregates mit dem Brandabschnitt entsprechendem Feuerwi- derstand aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) auszuführen oder zu bekleiden.   5.8.4 Abgasanlagen an Fassaden (siehe Anhang)   1 Abgasanlagen an Fassaden sind an exponierten Stellen und über Dach gegen mechani- sche Beschädigung zu schützen. An brennbaren Fassaden sowie beim Durchdringen von  Dachvorsprüngen sind Abgasanlagen aus brennbarem Material in mechanisch widerstands- fähigen, Schutzrohren aus Baustoffen der RF1 zu führen.   2 Bei Abgasanlagen im Freien sind unzulässige Querschnittsverengungen infolge Eisbil- dung mit besonderen Vorkehrungen zu verhindern.   5.8.5 Verbindungsrohre   1 Verbindungsrohre können bei Abgasanlagen im Unterdruck, vom Feuerungsaggregat bis  zur Abgasanlage, innerhalb des Geschosses verwendet werden.   2 Verbindungsrohre ohne Leistungserklärung oder VKF-Technischen Auskunft aus Stahl- blech müssen mindestens 2 mm, aus Chromnickelstahlblech mindestens 1 mm dick sein.   3 Verbindungsrohre dürfen nicht verdeckt geführt werden.   5.8.6 Abstand zu brennbarem Material (siehe Anhang)   1 Von Abgasanlagen und Verbindungsrohren ist zu brennbarem Material ein ausreichender  Sicherheitsabstand einzuhalten. Die maximale Temperatur von angrenzenden brennbaren  Stoffen darf höchstens 85 °C betragen.   2 Der Sicherheitsabstand von nicht wärmegedämmten Abgasanlagen und Verbindungsroh- ren zu brennbarem Material richtet sich nach der Temperaturklasse der Abgasanlage. Bei  Verwendung eines Brandschutzelementes mit Feuerwiderstand oder einem Strahlungs- schutz reduziert sich der Sicherheitsabstand.   3 Bei der Durchführung von Abgasanlagen / Verbindungsrohren / Brandschutzelementen  durch brennbare Decken-, Dach- und Wandkonstruktionen sind Hohlräume mit Baustoffen  der RF1 auszufüllen (Ausrollung). Die Ausrollung hat mindestens dem erforderlichen Sicher- heitsabstand zu entsprechen. Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen dürfen über  die Ausrollung hinweg an die Abgasanlage / Verbindungsrohr / Brandschutzelement stossen,  wenn der erforderliche Abstand zu brennbarem Material 50 mm oder weniger beträgt.   4 Bei offenen geführten Verbindungsrohren, kann im Aufstellraum des Feuerungsaggrega- tes, beim Anbringen eines hinterlüfteten Strahlungsschutzes aus Baustoffen der RF1 oder  einer Bekleidung mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1, der Abstand auf  die Hälfte reduziert werden. Der Strahlungsschutz und die Bekleidung müssen dauerwärme- beständig sein.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      15   5.9 Zubehör   5.9.1 Explosionsklappen   1 Explosionsklappen sind in Abgasanlagen einzubauen, wenn Aggregate angeschlossen  sind, deren Brennstoffe zu Verpuffungen neigen wie feinkörnige Kohle, Sägemehl, Holzspä- ne. Explosionsklappen sind im Aufstell- oder Heizraum und nahe der Verbindungsrohreinfüh- rung anzuordnen.   2 Explosionsklappen müssen im lichten Querschnitt mindestens demjenigen der Abgasan- lage entsprechen.   5.9.2 Nebenlufteinrichtungen   Nebenlufteinrichtungen können in Abgasanlagen, die im Unterdruck betrieben werden, ein- gebaut werden. Der Einbau der Nebenlufteinrichtung in die Abgasanlage hat im Aufstell-   oder Heizraum zu erfolgen.   5.9.3 Abgasventilatoren und Feinstaubabscheider   1 Abgasventilatoren dürfen in Abgasanlagen nur dann einen statischen Überdruck bewir- ken, wenn die Abgasanlage für Überdruckbetrieb anerkannt ist. Bei Abgasanlagen für Unter- druck sind Abgasventilatoren so anzuordnen, dass durch den Abgasventilator kein Über- druck in der Abgasanlage erzeugt werden kann. Beim Einbau innerhalb des Gebäudes,  müssen Abgasventilatoren betreffend Abgastemperatur und Russbrandbeständigkeit min- destens die gleichen Anforderungen wie die Abgasanlage erfüllen.   2 Für Feinstaubabscheider in Abgasanlagen gelten betreffend Einbau spezielle Anforde- rungen (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).   5.10 Reinigung und Wartung   1 Abgasanlagen müssen die zur Kontrolle und zur Reinigung notwendigen Öffnungen auf- weisen. Abgasventilatoren, Mess- und Sicherheitseinrichtungen sowie Zubehör von Abgas- anlagen sind so einzubauen, dass sie für die Reinigung der Abgasanlage leicht entfernt wer- den können.   2 In feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen sind Kontroll- und Reinigungsöffnungen  nicht zulässig.   6 Lagerung von Brennstoffen   6.1 Allgemeines   Lagermengen, welche den im Aufstellraum zulässigen Vorrat überschreiten, sind in anderen  geeigneten Räumen oder ausserhalb von Bauten und Anlagen zu lagern.   6.2 Lagerung in Aufstellräumen   In Aufstellräumen darf ein Tagesverbrauch an Brennstoff gelagert werden. Dieser ist vom  Feuerungsaggregat so weit entfernt zu halten oder abzuschirmen, dass keine Brandgefahr  besteht.   6.3 Feste Brennstoffe (siehe Anhang)   1 In landwirtschaftlichen Gebäuden können Holzbrennstoffe oder Kohle zusammen mit an- deren brennbaren Stoffen gelagert werden. Es genügt eine zweckmässige Trennung.     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   2 In Einfamilienhäusern können Holzbrennstoffe und Kohle bis max. 5 m3 in Räumen belie- biger Bauart gelagert werden.   3 Ein- oder angebaute Lagerräume für Holzbrennstoffe und Kohle sind von anderen Räu- men oder Gebäudeteilen mit Feuerwiderstand EI 60 abzutrennen.   4 In separaten Heizräumen mit Feuerwiderstand EI 60 dürfen max. 10 m3 Holzbrennstoffe  oder Kohle hinter einer Abschrankung im Abstand von 1 m zum Feuerungsaggregat gelagert  werden.   5 Zum Anfeuern notwendige, leicht entzündbare Stoffe wie Holzwolle, Stroh, Papier und  dergleichen dürfen im Heizraum nur in verschlossenen Behältern aus Baustoffen der RF1  aufbewahrt werden.   6 Die Anforderungen für die Lagerung von Holzbrennstoffen mit automatischer Austragung  richten sich nach Art und Menge des Brennstoffes, sowie nach der Beschickung und Austra- gung (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).   6.4 Flüssige Brennstoffe (siehe Anhang)   1 In separaten Heizräumen mit Feuerwiderstand EI 60 darf Heizöl bis 4‘000 l in Kleintanks  oder bis 8‘000 l in Stahltanks gelagert werden.  2 Die Bestimmungen der Brandschutzrichtlinie „Gefährliche Stoffe“ sind zusätzlich zu be- achten.   6.5 Heizölförderanlagen   6.5.1 Allgemeines   Heizölförderanlagen müssen in ihren Einzelteilen und als Ganzes den auftretenden mecha- nischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen genügen, mit den nötigen Absi- cherungen ausgerüstet sein und einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.   6.5.2 Zwischenbehälter, Betriebsbehälter, Förderpumpen   1 Die Anordnung von Zwischen- und Betriebsbehältern sowie Förderpumpen in Fluchtwe- gen (Treppenhäuser, Korridore, Vorräume) ist nicht zulässig. In Dachräumen aufgestellte  Zwischen- oder Betriebsbehälter müssen mit einer Thermosicherung ausgerüstet sein, die  bei einer Öltemperatur von über 70 °C die Ölförderung unterbricht.   2 Behälter und Pumpen sind so anzuordnen und zu schützen, dass Öl sich nicht über 50 °C  erwärmt und allfällig austretendes Öl sich nicht entzünden kann.   6.5.3 Produkterohrleitungen   1 Leitungen und ihre Verbindungselemente sind aus brennstoffbeständigem Material zu er- stellen.   2 Ausserhalb des Tankraumes oder Aufstellraumes des Feuerungsaggregates sind Öllei- tungen aus brennbarem Material durchgehend in Schutzrohren aus Baustoffen der RF1 zu  führen. Bei Führung durch andere Brandabschnitte sind brennbare Brennstoffleitungen zu- sätzlich mit Feuerwiderstand EI 30 zu bekleiden.   7 Betriebsbereitschaft und Wartung  Anlageeigentümer oder -betreiber sind dafür verantwortlich, dass die wärmetechnischen An- lagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      17   8 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs).   9 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      18   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 3.2 Räume für Feuerungsaggregate in Einfamilienhäuser, innerhalb von  Wohnungen und „Gebäuden mit geringen Abmessungen“   Feuerungsaggregate für flüssige und gasförmige Brennstoffe      Bei Feuerungsaggregaten für flüssige  und gasförmige Brennstoffe kann die  Bauart und der Ausbau des Aufstel- lungsraums beliebig sein.   Feuerungsaggregate die auch der Beheizung des Aufstellungsraumes dienen      Bei Feuerungsaggregaten die auch der  Beheizung des Aufstellungsraumes  dienen kann die Bauart und der Aus- bau des Aufstellungsraums beliebig  sein.   z. B. Küche:  •  Zentralheizungsherd für Holz;  z. B. Wohnzimmer:  •  Cheminéeofen für Holz, Bauart I.   Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe      Raum EI 30.    Türe EI 30.    Bei geringem Brandrisiko ist die Ver- wendung für andere Zwecke   möglich.    Evtl. Schutz aus Baustoffen der RF1  gegen Zutritt Unbefugter (z. B. Git- ter).         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      19  zu Ziffer 3.3 Räume für Feuerungsaggregate in Gebäuden mit mehreren Brandab- schnitten      Separater Raum:  •  Nennwärmeleistung ≤ 70 kW = EI 30  •  Nennwärmeleistung > 70 kW = EI 60    Türe EI 30. Bei Nennwärmeleistung  > 70 kW in Fluchtrichtung öffnend.    Direkter Zugang vom Freien ist   erforderlich:  •  EG und 1. UG: Leistung > 1‘200 kW;  •  2. UG: Leistung >    600 kW.   zu Ziffer 3.5 Belüftung und Verbrennungsluftzufuhr bei Feuerungsaggregaten   Belüftung / Verbrennungsluftzufuhr   Faustformel für die überschlägige Berechnung des Zu- oder Abluftquerschnittes.    A = K x P  (> 150 cm2)   A = Lichter Zu- oder Abluftquerschnitt in cm2   P = Nennwärmeleistung des Feuerungsaggregates in kW   K = Beiwert (abhängig von der Art des Brennstoffes und von der Konstruktion des  Feuerungsaggregates)    Für feste Brennstoffe: K =  10.3    Für flüssige Brennstoffe:    Naturzugfeuerung K =  8.6    Überdruckfeuerung K =  6.0   Belüftung durch Öffnungen in der Fassade            Belüftung durch Zu- und Abluftleitungen        Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      20   Um die Auskühlverluste zu vermeiden können  Klappen eingebaut werden. Die Klappen müs- sen folgende Funktionen erfüllen:   Klappe öffnet, wenn:  •  Feuerungsaggregat in Betrieb geht;  •  Klappensteuerung ausfällt.  Klappe schliesst, wenn:   •  Anlage ausser Betrieb geht.      Verbrennungsluftzufuhr bei Feuerungsaggregaten, die im zu beheizenden Raum aufgestellt  sind   Bei Räumen mit dichten Fenstern und Türen oder mit Abluftanlagen kann die  Verbrennungsluftzufuhr ungenügend sein. Giftige Abgase (CO) können in den Raum ausströmen  und Personen gefährden.   Die Verbrennungsluft (VL) ist in diesen Fällen durch spezielle Lüftungsleitungen oder  Lüftungsöffnungen dem Aufstellungsraum oder dem Feuerungsaggregat zuzuführen.      Richtwerte Verbrennungsluft-Bedarf:    •  Ölofen 6 kW 20 m3/h  •  Gasofen 6 kW 10 m3/h  •  Holzofen / Holzkochherd 12 kW 85 m3/h  •  Offenes Cheminée 6 kW 300 m3/h     (Entspricht einer Feuerraumöffnung     von 0.5 m2)      Luftführende Leitungen, die öffnungslos durch andere Brandabschnitte führen,  sind mit entsprechendem Feuerwiderstand auszuführen oder zu bekleiden.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      21  Verbrennungsluftzufuhr bei raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten – Luftzuführung  von der Aussenwand über einen Kanal auf das Feuerungsaggregat      Die Verbrennungsluft wird direkt von aussen  auf das Feuerungsaggregat geführt.   Für die Belüftung des Aufstellungsraumes sind  Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von  mindestens 150 cm2 notwendig.   Bei raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten  mit einer anerkannten Abgasanlage aus  brennbarem Material, kann die Verbrennungsluft in  Lüftungsleitungen aus gleichen Baustoffen geführt  werden, sofern keine Fremdräume durchquert  werden.   Verbrennungsluftzufuhr bei raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten – Luftzuführung  über Luft-Abgas-Systeme von Aussen (über Dach) direkt auf das Feuerungsaggregat       Verbrennungsluftzuführung über ein  VKF-anerkanntes Luft-Abgas-System  (LAS) direkt auf das Feuerungsaggregat.   Bei Verwendung von Luft-Abgas-Systemen (LAS)  benötigen Aufstellungsräume keine Luftöffnungen.   zu Ziffer 3.6 Zugänglichkeit für Bedienung, Reinigung und Unterhalt      Die angegebenen Abstände sind Richtwerte.   Für die Arbeitsbereiche und die Abstände sind  Lage und Zugänglichkeit der Bedienungselemente  und der Putzöffnungen massgebend.   Lage und Zugänglichkeit der nur von oben zugäng- lichen Putzöffnungen sind ebenfalls zu beachten.      Arbeitsbereiche     Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      22   zu Ziffer 3.8 Unterlagsplatte   zu Ziffer 3.9 Vorbelag   zu Ziffer 3.10 Wände hinter Feuerungsaggregaten      Feuerungsaggregate mit VKF-Anerkennung oder VKF- Technischen Auskunft   Unterlagsplatte:  bei brennbaren Bodenkonstruktionen eine Platte aus dau- erwärmebeständigem Material aus Baustoffen der RF1  (z. B. Blech, Glas).   Vorbelag [1]:  dauerwärmebeständiger Bodenbelag oder eine dauerwär- mebeständige Abdeckung aus Baustoffen der RF1 die  0.4 m vor die Beschickungsöffnung reicht.   Wände:  Wände minimal x mm dick – gemäss Angaben der VKF- Anerkennung oder VKF-Technischen Auskunft – (z. B.  Formstein, Beton oder gleichwertigem, dauerwärmebestän- digem Material aus Baustoffen der RF1).   Feuerungsaggregate ohne Anerkennungserfordernis  der VKF (z. B. einzeln angefertigte Aggregate)   Unterlagsplatte:  bei brennbaren Bodenkonstruktionen eine 0.12 m dicke  Platte aus Stein, Beton oder gleichwertigem, dauerwärme- beständigem Material aus Baustoffen der RF1.   Vorbelag [1]:  dauerwärmebeständiger Bodenbelag oder eine dauerwär- mebeständige Abdeckung aus Baustoffen der RF1 die  0.4 m vor die Beschickungsöffnung reicht.   Wände:  Wände minimal 0.12 m dick (z. B. Formstein, Beton  oder gleichwertigem, dauerwärmebeständigem Material aus  Baustoffen der RF1).   Wände hinter Feuerungsaggregaten   Die Wände sind über die ganze Raumhöhe und seitlich  0.2 m über das Feuerungsaggregat hinaus zu erstellen; sie  dürfen thermisch nicht übermässig beansprucht werden.  Bei überhohen Räumen sind die Wände max. 1.5 m über  das Feuerungsaggregat zu führen.   [1] Breite Vorbelag = Lichte Brennraumöffnung + beidseitig 0.1 m.    Verglaste und fixierte Brennraumseiten, welche nur zur Reinigung geöffnet werden, gelten  nicht als Feuerungsöffnungen und müssen deshalb nicht mit einem Vorbelag versehen wer- den.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      23  zu Ziffer 3.11 Sicherheitsabstände   Abstände zu brennbaren Bauteilen und brennbaren Materialien   Für Wärmetechnische Ablagen mit VKF-Anerkennung oder VKF-Technischen Auskunft gelten die  aufgeführten Sicherheitsabstände.         Verwendete Abkürzungen:  SA/S  = Sicherheitsabstand zu Seitenwand  SA/R = Sicherheitsabstand zu Rückwand  SA/D = Sicherheitsabstand zu Deckfläche  SA/F = Sicherheitsabstand zu Frontfläche   Strahlungsschutz      Luftaustritt   Platte, dauerwärmebeständig, aus Baustoffen der RF1  (z. B. Blech, Faserzement)   S/2 = halbe Sicherheitsabstände   Luftzutritt   Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1      Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand  aus Baustoffen der RF1, dauerwärmebeständig   S/2 = halbe Sicherheitsabstände         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      24   zu Ziffer 4.4 Küchen   Gewerbliche Küchen   Brandabschnittsbildende Decken und Wände mindestens EI 30.   Küche und Buffet mit Koch- und Grillaggregaten.      zu Ziffer 4.5 Kochherde (für feste oder flüssige Brennstoffe)      x = Abstände zu brennbarem Material:   • 0.5 m bei Herden mit geschlossener Kochplatte   • 1.2 m bei Lochherden oder Einfeuerung von oben  x = Abstände zu Dampfabzügen aus Baustoffen der RF1:   • 0.5 m bei Herden mit geschlossener Kochplatte   • 0.6 m bei Herden mit Einfeuerung von oben und    einer Beschickungsöffnung < 800 cm2   • 1.2 m bei Lochherden  übrige Sicherheitsabstände:   • gemäss Ziffer 3.11           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      25  zu Ziffer 5.1 Grundsätze   Beispiel mit Abgasanlage im  Unterdruckbetrieb in Brandschutzelement  (Ummauerung) eingebaut   Beispiel mit Abgasanlage im Überdruckbe- trieb in Brandschutzelement (Schacht)  eingebaut           Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      26      Beispiel mit Luft-Abgas-System-Abgasanlage (LAS, Klasse T080) im Überdruckbetrieb   Bei kondensierenden, raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige  Brennstoffe können LAS-Abgasanlagen in Einfamilienhäuser, Wohnungen und „Gebäuden mit ge- ringen Abmessungen“ frei - ohne zusätzliches Brandschutzelement - geführt werden (nur bei Auf- stellungsräumen ohne Brennstofflagerung). Es sind keine Sicherheitsabstände zu brennbarem Ma- terial notwendig.           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      27   zu Ziffer 5.3 Klassifizierung und Anerkennung   A TEMPERATURKLASSEN   Temperaturklasse Nennbetriebstemperatur °C   T080   T100   T120   T140   T160   T200   T250   T300   T400   T450   T600      80      100     120     140     160     200     250     300     400     450     600   B DRUCKKLASSEN   Klasse  Leckrate   L  s -1  m -2   Prüfdruck   Pa   N1   N2   P1   P2   H1   H2    2.0    3.0    0.006    0.120    0.006    0.120    40 für Unterdruck-Abgasanlagen    20 für Unterdruck-Abgasanlagen    200 für Überdruck-Abgasanlagen    200 für Überdruck-Abgasanlagen    5000 für Hochdruck-Abgasanlagen    5000 für Hochdruck-Abgasanlagen   C KONDENSATBESTÄNDIGKEITSKLASSEN   Kondensatbeständigkeitsklassen sind:   W für Abgasanlagen, die planmässig unter Nass-Bedingungen betrieben werden;   D für Abgasanlagen die planmässig unter Trocken-Bedingungen betrieben werden.   D KORROSIONSWIDERSTANDSKLASSEN   Korrosions-  widerstands-   klasse   1   mögliche Brennstoffarten   2   mögliche Brennstoffarten   3   mögliche Brennstoffarten   - Gas Erdgas: L + H Erdgas: L + H Erdgas: L + H   - flüssige    Brennstoffe   Kerosin  Öl: Schwefelgehalt  0.2%  Kerosin   Öl: Schwefelgehalt > 0.2%  Kerosin   - Holz _ naturbelassenes Holz naturbelassenes Holz   - Kohle _ _ Kohle   - Torf _ _ Torf         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      28   E RUSSBRANDBESTÄNDIGKEITSKLASSEN   Russbrandbeständigkeitsklassen sind:   O für Abgasanlagen ohne Russbrandbeständigkeit;   G für Abgasanlagen mit Russbrandbeständigkeit.   F ABSTAND ZU BRENNBAREN STOFFEN   Die Bezeichnung des Abstandes der äusseren Oberfläche der Abgasanlage zu brennbaren Stoffen  erfolgt durch xx, wobei xx der Zahlenwert in Millimeter ist. Der Abstand zu brennbaren Stoffen wird  zusammen mit der Russbrandbeständigkeitsklasse angegeben.   Beispiel: G50 = Abgasanlage mit Russbrandbeständigkeit und erforderlichem Sicherheitsabstand zu  brennbaren Stoffen von 50 mm.   G WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND   Die Bezeichnung des Wärmedurchlasswiderstandes erfolgt durch Ryy, wobei yy der mit 100 multi- plizierte Zahlenwert in Quadratmeter Kelvin pro Watt (abgerundet auf die nächste Stelle) ist.  Beispiel: R22 entspricht R = 0.22 m2K/W.   H FEUERWIDERSTANDSKLASSEN   Feuerwiderstandsklasse Widerstandsdauer in Minuten   EI 30   EI 60   EI 90   ≥ 30  ≥ 60  ≥ 90   KLASSIFIZIERUNGSBEISPIEL   Klassifizierung: z. B. Abgasanlage SN EN 1443 - T400  N1  D  1  G50  R40  EI 30         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      29  zu Ziffer 5.5.2 Anschlüsse an gemeinsame Abgasanlagen   Betrieb im Unterdruck max. 4 Anschlüsse  total max. 70 kW  ausreichender Abgasanlagequerschnitt      Gasförmige Brennstoffe   z. B. Gasheizofen   Gasförmige Brennstoffe   z. B. Gasheizofen   Feste Brennstoffe   z. B. Ofen für Holz und Kohle  Cheminée / Ofen Bauart I  (nur seitlicher Anschluss gestattet)   Flüssige Brennstoffe   z. B. Ölfeuerung   Bei raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten im Unter- oder Überdruckbetrieb können mehr als  vier Aggregate an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen werden. Die sichere  Funktionsweise ist nachzuweisen.        Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      30   zu Ziffer 5.5.3 Anschlüsse an separate Abgasanlagen      Feuerungsaggregate mit offenem Feuerraum   z. B. Cheminée / Ofen Bauart II   Feste Brennstoffe   über 70 kW  z. B. Schnitzelfeuerung   Flüssige und gasförmige Brennstoffe   über 70 kW  z. B. Zentralheizung   zu Ziffer 5.7 Mindesthöhe   Legende   Mindesthöhe von Abgasanlagen  (Brandschutz)      Brandschutzniveau         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      31  Steildächer     Anbauten      Flachdächer        Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      32   zu Ziffer 5.8 Einbau und Installation   Beispiele von dauerwärmebeständigen Brandschutzelementen mit Feuerwiderstand:   Schacht    siehe VKF-Brandschutzregister,   Untergruppe Nr. 401   Ummauerung EI 30  z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert,  un-  verputzt.   Minimale Wandstärke = 75 mm   Ummauerung EI 60   z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert,     unverputzt.    Minimale Wandstärke = 100 mm    z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m3   (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll vermörtelt.     Minimale Wandstärke = 75 mm    Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und    geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.    weitere siehe VKF-Brandschutzregister,   Untergruppen Nr. 402 und 403   Bekleidung innerhalb eines Geschosses:   Bekleidung EI 30  z. B. Mineralwolle 50 mm, 80 kg/m3 (Schmelzpunkt ≥ 1‘000 °C)  Bekleidung EI 60  z. B. Mineralwolle 100 mm, 80 kg/m3 (Schmelzpunkt ≥ 1‘000 °C)   Gebäude mit mehreren Brandabschnitten           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      33  Eingeschossige Bauten, innerhalb von Wohnungen und „Gebäude mit geringen Abmessun- gen“      Einfamilienhäuser      Räume über 2 Geschosse (z. B. Galerie) innerhalb eines Einfamilienhauses oder Wohnung      Ein notwendiger Sicherheitsabstand zu  brennbarem Material ist im oberen Geschoss,  durch Anbringen eines dauerwärmebeständigen  Berührungsschutzes aus Baustoffen der RF1  (z. B. Lochblech) zu gewährleisten. Der  Berührungsschutz darf die Luftzirkulation um die  Abgasanlage nicht behindern.         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      34   Einfamilienhäuser und Gebäude mit geringen Abmessungen  Bei kondensierenden, raumluftunabhängigen Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige  Brennstoffe mit  Luft-Abgas-System-Abgasanlage (LAS, Klasse T080), kann die Abgasanlage frei -  ohne zusätzliches Brandschutzelement - geführt werden (nur bei Aufstellungsräumen ohne Brenn- stofflagerung).      Führung von Abgasanlagen in Installationsschächten      Installationsschacht EI 60 aus Baustoffen der  RF1   Abgasanlage aus Baustoffen der RF1   Brandschutzplatte mit 30 Minuten  Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1,  dauerwärmebeständig [1]   brennbare Abgasanlage   Brandschutzplatte wie [1]   Luft-Abgas-System (T080) LAS   übrige Installationen wie z. B. Leitungen für  Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Gas, Hei- zung, Lüftung, Elektro            BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      35  zu Ziffer 5.8.4 Abgasanlagen an Fassaden      An brennbaren Fassaden sowie beim Durch- dringen von Dachvorsprüngen sind Abgasan- lagen aus brennbarem Material in mecha- nisch widerstandsfähigen Schutzrohren aus  Baustoffen der RF1 zu führen.   Schutzrohr aus Baustoffen der RF1   Abgasanlage brennbar   x = Sicherheitsabstand zu brennbarem   Material   Luftumspülung mindestens 20 mm         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      36   zu Ziffer 5.8.6 Abstand zu brennbarem Material   Von Abgasanlagen können konstruktionsbedingt, aufgrund von Nachweisen, verminderte Sicher- heitsabstände eingehalten werden. Die notwendigen Sicherheitsabstände richten sich nach den An- gaben auf der VKF-Anerkennung oder VKF-Technischen Auskunft.   Die unterschiedlichen Sicherheitsabstände werden auf der VKF-Anerkennung und VKF- Technischen Auskunft wie folgt gekennzeichnet:   x1 = mm Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Brandschutzelement;   x2 = mm Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Abgasanlage;   x3 = mm Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Verbindungsrohr.   Abgasanlage Unterdruckbetrieb    in VKF-anerkanntem Brandschutzelement;    mit Verbindungsrohr.      Abgasanlage   Brandschutzelement (z. B. Ummauerung / Schacht  EI 30 / EI 60)   Material aus Baustoffen der RF1 (Ausrollungen,  Wand- und Deckenverkleidungen)   Verbindungsrohr   Feuerungsanlage (Unterdruckbetrieb)   Abgasanlage Überdruckbetrieb    in VKF-anerkanntem Brandschutzelement.      Abgasanlage   Brandschutzelement (z. B. Ummauerung / Schacht  EI 30 / EI 60)   Material aus Baustoffen der RF1 (Ausrollungen,  Wand- und Deckenverkleidungen)   Feuerungsanlage (Überdruckbetrieb)           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      37  Durchführung von Abgasanlagen durch Holzdecken  Abgasanlagen mit Sicherheitsabstand zu brennbarem Material x1 / x2 < 50 mm.      Abgasanlage ohne Feuerwiderstand   Brandschutzelement (z. B.  Ummauerung / Schacht EI 30 / EI 60)   brennbarer Bodenbelag   Ausrollung aus Baustoffen der RF1 (z. B.  Beton, Blähglimmer gebunden,  Steinwolle)   brennbare Deckenbekleidung         Abgasanlage mit Feuerwiderstand  EI 30 / EI 60   brennbarer Bodenbelag   Zwischenlage aus Baustoffen der RF1   Ausrollung aus Baustoffen der RF1 (z. B.  Beton, Blähglimmer gebunden,  Steinwolle)  brennbare Deckenbekleidung   x1 / x2 = Der erforderliche Sicherheitsabstand zu brennbarem Material richtet sich nach den Anga- ben auf der VKF-Anerkennung oder VKF-Technischen Auskunft der Abgasanlage.   Bei der Durchführung von Abgasanlagen durch brennbare Decken- und Dachkonstruktionen sind  Hohlräume mit Baustoffen der RF1 auszufüllen (Ausrollung). Die Ausrollung hat mindestens dem  erforderlichen Sicherheitsabstand zu entsprechen. Bodenbeläge, Sockelleisten, Wand- und De- ckenverkleidungen dürfen über die Ausrollung hinweg an die Abgasanlage, die Ummauerung oder  an den Schacht stossen, wenn der erforderliche Abstand zu brennbarem Material 50 mm oder we- niger beträgt (siehe Angaben auf der VKF-Anerkennung oder VKF-Technischen Auskunft).   Die Befestigung der Abgasanlage darf nicht zur Wärmeübertragung auf brennbare Bauteile führen.       Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      38   Abstand von Verbindungsrohren zu brennbarem Material  Von Verbindungsrohren zu brennbarem Material ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten. Dieser rich- tet sich nach der Temperaturklasse der Abgasanlage. Beim Anbringen eines dauerwärmebeständi- gen und hinterlüfteten Strahlungsschutzes aus Baustoffen der RF1 oder einer dauerwärmebestän- digen Bekleidung EI 30 / EI 60 kann der Abstand reduziert werden.      ungeschützt = volle Sicherheitsabstände     T080 bis T160 x = 0.1 m  T200 bis T400 x = 0.2 m  T450 bis T600 x = 0.4 m     Strahlungsschutz = halbe Sicherheitsabstände   Strahlungsschutz dauerwärmebeständig, aus Baustoffen der  RF1, hinterlüftet   T080 bis T160 x = 50 mm  T200 bis T400 x = 0.1 m  T450 bis T600 x = 0.2 m     Bekleidung / Brandschutzplatte mit 30 oder 60 Minuten  Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebe- ständig = reduzierte Sicherheitsabstände   Bekleidung / Brandschutzplatte an Wand / Decke oder Verbin- dungsrohr   Bekleidung / Brandschutzplatte mit Feuerwiderstand 30 Minuten  T080 bis T160 x = 50 mm  T200 bis T400 x = 0.1 m  T450 bis T600 x = 0.2 m   Bekleidung / Brandschutzplatte mit Feuerwiderstand 60 Minuten  T080 bis T160 x = 00 mm  T200 bis T400 x = 50 mm  T450 bis T600 x = 0.1 m         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      39  zu Ziffer 6.3 Feste Brennstoffe      Lagerung in Heizräumen EI 60   (Lagermenge unabhängig der   Nennwärmeleistung des   Feuerungsaggregates)   z. B. feste Brennstoffe bis max. 10 m3   Lagerung leicht entzündlicher Stoffe  wie:   Holzwolle   Papier   Stroh, usw.   nur in verschlossenen Behältern aus  Baustoffen der RF1   zu Ziffer 6.4  Flüssige Brennstoffe      Lagerung in Heizräumen EI 60   (Lagermenge unabhängig der   Nennwärmeleistung des   Feuerungsaggregates)   8‘000 l in Tank   Prismatischer oder zylindrischer 8‘000 l  Stahltank   Wanne gemäss den Anforderungen  der Gewässerschutzvorschriften   4‘000 l in Kleintanks   4‘000 l in Kleintanks   Wanne gemäss den Anforderungen  der Gewässerschutzvorschriften         Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      40      Übliche Anwendungen von Abgasanlagen und ihre entsprechende Klassifizierung   Anwendung Temperaturklasse   °C   Druck-  klasse   Russbrand-  beständigkeits-   klasse   Kondensationsbeständig-  keits- und Korrosions-   widerstandsklasse   Atmosphärische  Gasapparate (Typ B)   T250 N O D1   Raumluftunabhängige  Gasapparate (Typ C)   T200 N/P O D1/W1   Kondensationsgas-  heizkessel (Abgas-  temperatur max.  60 °C)   T080 bis T160 P O W1   Heizkessel mit  Gasgebläsebrenner   T160 bis T200 N/P O D1/W1   Gasmotoren T600 H O D1   WKK mit Gasbetrieb T200 H O D1   Ölöfen T400 N O D2   Naturzugölkessel T200 bis T300 N O D2   Heizkessel mit  Ölgebläsebrenner   T160 bis T200 N/P O D2/W2   Kondensationsöl-  heizkessel (Abgas-  temperatur max.  60 °C)   T080 bis T160 P O W2   Dieselmotoren T600 H O D2   WKK mit Öl- / Diesel-  betrieb   T200 H O D2   Cheminées  (Festbrennstoff)   T400 N G D2/D3   Öfen (Festbrennstoff) T400 N G D2/D3   Festbrennstoffkessel T400 N/P G D2/D3         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Wärmetechnische Anlagen / 24-15de      41   Definition: „Gleichwertiges Material“ (GW)   Wärmedämmungen   Mineralwolle (RD = 100 kg/m3) 30 mm dick 60 mm dick „GW“  Brandverhaltensgruppe RF1 RF1 ≥  Anwendungstemperatur [1] 750 °C 750 °C ≥   Wärmeleitfähigkeit λr 0.035 W/(mK) 0.035 W/(mK) ≤  Wärmedurchlasswiderstand R-Wert 0.86 m2K/W  1.71 m2K/W ≥  Mineralwolle (RD = 100 kg/m3)  0.1 m dick 0.12 m dick „GW“  Brandverhaltensgruppe RF1 RF1 ≥  Anwendungstemperatur [1] 750 °C 750 °C ≥   Wärmeleitfähigkeit λr 0.035 W/(mK) 0.035 W/(mK) ≤  Wärmedurchlasswiderstand R-Wert 2.85 m2K/W  3.42 m2K/W ≥  Für gleichwertige Materialien muss ein Nachweis vorliegen, dass die aufgeführten Werte erreicht  werden. Die VKF erteilt für solche Produkte eine VKF-Anerkennung.   Wände hinter Feuerungsaggregaten   Beton / Formstein (RD ca. 1000 - 1500 kg/m3) 60 mm dick 0.12 m dick „GW“  Brandverhaltensgruppe RF1 RF1 ≥  Anwendungstemperatur 750 °C 750 °C ≥   Wärmeleitfähigkeit λr 0.70 W/(mK) 0.70 W/(mK) ≤  Wärmedurchlasswiderstand R-Wert 0.086 m2K/W  0.172 m2K/W ≥  Kaltdruckfestigkeit 2 N/mm2 2 N/mm2 ≥  Aufgrund von Vergleichsprüfungen mit dem Normeinbau muss der Nachweis der Gleichwertigkeit  erbracht werden. Die VKF erteilt für solche Produkte eine VKF-Anerkennung.   Unterlagsplatten unter Feuerungsaggregaten   Beton / Formstein (RD ca. 1000 - 1500 kg/m3)  0.12 m dick „GW“  Brandverhaltensgruppe  RF1 ≥  Anwendungstemperatur  750 °C ≥   Wärmeleitfähigkeit λr  0.70 W/(mK) ≤  Wärmedurchlasswiderstand R-Wert  0.172 m2K/W ≥  Kaltdruckfestigkeit  2 N/mm2 ≥  Aufgrund von Vergleichsprüfungen mit dem Normeinbau muss der Nachweis der Gleichwertigkeit  erbracht werden. Die VKF erteilt für solche Produkte eine VKF-Anerkennung.   [1] Äquivalent zu Mineralwolle (RD = 100 kg/m3, Schmelzpunkt ≥ 1‘000 °C)        Wärmetechnische Anlagen / 24-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      42   Legende  Symbole und Abkürzungen                                                           Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen, Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.