SRSZ 1.2.2023 1  420.111  Energieverordnung 1  (Vom 16. Februar 2010)  Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,  gestützt auf § 2 des kantonalen Energiegesetzes vom 16. September 2009,2  beschliesst:  I. Organisation  § 1 3 Departement  1 Das Umweltdepartement ist das zuständige Departement gemäss § 3 des Geset- zes. 2 Es nimmt seine Aufsicht wahr, indem es insbesondere: a) die Gesuche um Globalbeiträge beim Bundesamt einreicht; b) dem Regierungsrat und dem Bundesamt jährlich Bericht über die Verwendung   der Fördergelder und der vom Bund zur Verfügung gestellten Globalbeiträge  erstattet;  c) die kantonale Koordinationsstelle für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit  dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) bei der Erhebung von energie- relevanten Daten unterstützt.  § 1a 4 Amt und Energiefachstelle  1 Das Amt für Umwelt und Energie führt die Energiefachstelle gemäss § 4 des  Gesetzes. 2 Das Amt ist für die periodische Erhebung von energierelevanten Daten für die  Energieplanung zuständig.  II. Allgemeine Bestimmungen  § 2 5 Geltungsbereich  1 Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gilt sie für: a) Neubauten, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden; b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten, welche beheizt, be-  lüftet, gekühlt oder befeuchtet werden; c) Neuinstallationen von gebäudetechnischen Anlagen zur Aufbereitung und Ver-  teilung von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft; d) Erneuerungen, Umbauten oder Änderungen von gebäudetechnischen Anla-  gen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig  sind.  2 Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen, gel- ten als Neubauten.    420.111  2  § 3 6 Ausnahmen  1 Das Minergie-Zertifikat ersetzt im Baubewilligungsverfahren den Energienachweis. 2 Umbauten und Umnutzungen, welche Baukosten von weniger als  Fr. 250 000.-- verursachen, sind vom Nachweis der energetischen Anforderungen  befreit. Diese Summe wird der Entwicklung des Zürcher Index der Wohnbaupreise  (Stand April 2022) angepasst.  § 4 Nachweise  Die Bauherrschaft und die Projektverfassenden haben die Einhaltung der energie- rechtlichen Vorschriften mit amtlichem Formular nachzuweisen.  § 5 7 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten: a) Baute und Gebäude: Im Erdboden eingelassene oder darauf stehende, künst-  lich geschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die einen Raum  zum Schutze von Menschen und Sachen gegen äussere, namentlich atmo- sphärische Einflüsse vollständig abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnis- bauten, die länger als drei Jahre bestehen bleiben;  b) Anlage: Künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung, die in  fester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt, wie beispiels- weise Rampen, Parkplätze, Sportplätze, Schiessplätze und Seilbahnen;  c) Ausstattungen und Ausrüstungen / Gebäudetechnische Anlagen: Energierele- vante Installationen, die im Zusammenhang mit einer Baute oder Anlage stehen;  d) vom Umbau betroffen: Ein Bauteil gilt als «vom Umbau betroffen», wenn an  ihm mehr als blosse Oberflächen-Auffrischungs- oder Reparaturarbeiten vor- genommen werden;  e) von der Umnutzung betroffen: Ein Bauteil gilt als «von der Umnutzung be- troffen», wenn daran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund  der Standardnutzung verändert wird.  § 6 Stand der Technik  1 Die nach dieser Verordnung geforderten Massnahmen sind nach dem Stand der  Technik zu planen und auszuführen. 2 Soweit Gesetz und Verordnung nichts anderes bestimmen, gelten als Stand der  Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der Normen, Richtlinien und  Empfehlungen der Fachorganisationen gemäss Anhang 1.  III. Anforderungen an den Wärme- und Kälteschutz von Gebäuden  § 7 8 Nachweis winterlicher Wärmeschutz  1 Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden, ausgenommen Kühl- räume, Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen, sowie das Nachweisverfahren  richten sich grundsätzlich nach der Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf». Es sind  zwei Verfahren definiert:    420.111  SRSZ 1.2.2023 3  a) Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen  Teile der Gebäudehülle, wobei für Neubauten und neue Bauteile bei Umbau- ten und Umnutzungen die Anforderungen gemäss Anhang 2, für alle vom  Umbau oder der Umnutzung betroffenen Bauteile die Anforderungen gemäss  Anhang 3 gelten;  b) Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärme- bedarfs und bei Neubauten einer spezifischen Heizleistung, die Berechnung  der Anforderung erfolgt mit den Werten gemäss Anhang 4.  2 Beim Systemnachweis sind die Klimadaten der Klimastationen Zürich Meteo- Schweiz oder Luzern zu verwenden.  § 8 9  § 9 10  § 10 11  § 11 12 Nachweis sommerlicher Wärmeschutz  1 Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden ist nachzuweisen. 2 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei welchen eine Kühlung notwendig  oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g-Wert, die Steuerung und die  Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. 3 Bei anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Sonnenschutzes  nach dem Stand der Technik einzuhalten.  § 12 Kühlräume  1 Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden, darf der mittlere Wär- mezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5 W/m2 nicht  überschreiten. Für die Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des Kühl- raums sowie den folgenden Umgebungstemperaturen auszugehen: a) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung b) gegen Aussenklima: 20°C c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C 2 Die Anforderungen gemäss Absatz 1 gelten nicht für Kühlräume mit weniger als  30 m3 Nutzvolumen, deren umschliessende Bauteile einen mittleren U-Wert von  höchstens 0.15 W/m2K einhalten.  § 13 13 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen  1 Für Gewächshäuser, in denen für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von  Pflanzen vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen,  gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EN-131 «Beheizte Gewächshäu- ser», Ausgabe 2017, der Energiefachstellenkonferenz. 2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung   EN-132 «Beheizte Traglufthallen», Ausgabe 2017, der Energiefachstellenkonfe- renz.    420.111  4  § 14 Befreiungen und Erleichterungen  a) winterlicher Wärmeschutz  1 Die Gemeindebehörde kann bei den Anforderungen an den winterlichen Wärme- schutz ganzer Gebäude oder einzelner Gebäudeteile Erleichterungen bewilligen für: a) Bauten, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden, ausgenommen Kühl-  räume; b) Kühlräume, die nicht auf unter 8°C aktiv gekühlt werden; c) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist. 2 Umnutzungen werden von den Anforderungen an die Gebäudehülle gemäss § 7  befreit, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raumlufttemperaturen  verbunden ist und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei der thermischen  Gebäudehülle entsteht.  § 15 b) sommerlicher Wärmeschutz  Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle  gemäss § 11 werden befreit: a) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist; b) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter § 11 fallen; c) Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen   wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird.  IV. Anforderungen an gebäudetechnische Anlagen  § 16 Wärmeerzeugung  1 Bei Neubauten haben mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel mit einer  Absicherungstemperatur von weniger als 110°C die Kondensationswärme auszu- nützen. 2 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers gilt die Anforderung nach Absatz 1, soweit es  technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  § 16a 14 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen  a) Allgemein  1 Eine Heizung gilt als Zusatzheizung, wenn die Hauptheizung nicht den ganzen  Leistungsbedarf decken kann. 2 Notheizungen dürfen eingesetzt werden: a) bei Wärmepumpen, insbesondere für Aussentemperaturen unter der Ausle-  gungstemperatur; b) bei handbeschickten Holzheizungen bis zu einer Leistung von 50% des Leis-  tungsbedarfs.  § 16b 15 b) Ausnahmen  1 Auf begründetes Gesuch hin kann ausnahmsweise die Installation neuer oder  der Ersatz bestehender, ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen bewilligt  werden, wenn:    420.111  SRSZ 1.2.2023 5  a) die betroffene Baute abgelegen und schlecht zugänglich ist und b) die Installation eines anderen Heizsystems technisch nicht möglich, wirt-  schaftlich nicht zumutbar oder unverhältnismässig ist. 2 Ausnahmen können insbesondere gewährt werden für: a) Bergbahnstationen; b) Alphütten; c) Bergrestaurants; d) Schutzbauten; e) provisorische Bauten; f) einzelne Arbeitsplätze in ungenügend oder nicht beheizten Räumen.  § 17 16 Wassererwärmer  1 Neue und zu ersetzende Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von  max. 60°C auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur  aus betrieblichen oder hygienischen Gründen höher sein muss. 2 Für neue und vollständig zu ersetzende Warmwasserversorgungen ist eine direkt- elektrische Erwärmung des Warmwassers in Wohnbauten nur erlaubt, wenn das  Warmwasser: a) während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung er-  wärmt oder vorgewärmt wird oder b) zu mindestens 50% mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme erwärmt wird.  § 18 17 Wärmeverteilung und Wärmeabgabe  a) Vorlauftemperatur  1 Bei Neubauten oder beim Ersatz des Wärmeabgabesystems darf die Vorlauftem- peratur bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50°C, bei Fussbo- denheizungen höchstens 35°C betragen. 2 Ausgenommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler sowie Heizungssys- teme für Gewächshäuser und dergleichen, sofern diese nachweislich eine höhere  Vorlauftemperatur benötigen.  § 19 18 b) Wärmedämmung  1 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen in- klusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den Dämm- stärken gemäss Anhang 8 gegen Wärmeverluste zu dämmen: a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien; b) alle warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems, in beheizten oder   unbeheizten Räumen und im Freien. 2 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 9 nicht über- schritten werden. 3 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den Anforde- rungen gemäss Absatz 1 anzupassen, soweit es die örtlichen Platzverhältnisse  zulassen.    420.111  6  § 20 19 c) Steuerung und Regelung  1 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die  Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. 2 Ausgenommen sind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizungen  mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 30°C beheizt werden. In diesem Fall  ist mindestens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu instal- lieren.  § 21 20 Abwärmenutzung  Im Gebäude anfallende Abwärme, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie  aus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies tech- nisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  § 22 21 Lüftungstechnische Anlagen  a) Grundbedingungen  1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärme- rückgewinnung auszurüsten, welche einen Temperatur-Änderungsgrad nach dem  Stand der Technik aufweist. 2 Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrol- lierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder einer Nut- zung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr als  1000 m3/h und die Betriebsdauer mehr als 500 Stunden pro Jahr beträgt. Dabei  gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine  Anlage. Andere Lösungen sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten Energiever- brauchsmessung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch ein- tritt. 3 Lüftungstechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich ab- weichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszurüsten,  die einen individuellen Betrieb ermöglichen.  § 22a 22 b) Luftgeschwindigkeiten  1 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettofläche,  2 m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht überschrei- ten: bis  1000 m3/h  3 m/s bis  2000 m3/h  4 m/s bis  4000 m3/h  5 m/s bis  10 000 m3/h  6 m/s über  10 000 m3/h  7 m/s. 2 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten  Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass: a)  kein erhöhter Energieverbrauch auftritt; b)  mit weniger als 1000 Betriebsstunden pro Jahr zu rechnen ist oder c)  sie wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind.    420.111  SRSZ 1.2.2023 7  § 23 23 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen  1 Neue und zu ersetzende Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klima- anlagen sind je nach Temperaturdifferenz im Auslegungsfall und l-Wert des  Dämmmaterials gemäss SIA Norm 382/1 (Ausgabe 2014 Ziffer 5.9) gegen Wär- meübertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) zu schützen. 2 Die Dämmstärken können in begründeten Fällen, wie bei kurzen Leitungsstü- cken, Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen  mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen bei Er- satz und Erneuerung, reduziert werden.  § 24 24 Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung  Die Installation von Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts in be- stehenden Bauten ist zulässig, wenn: a) der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und -aufbereitung   inklusive allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufberei- tung 12 W/m2 nicht überschreitet und  b) die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteerzeugung  nach dem Stand der Technik ausgelegt sind sowie die Planung und der Betrieb  einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der Technik erfolgen oder  c) bei neuen oder zu ersetzenden Klimaanlagen, welche nach dem Stand der  Technik ausgelegt sind, eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung im  Umfang der elektrischen Leistung für die Medienförderung und -aufbereitung  inklusive allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufberei- tung der Kältemaschine installiert wird.  V. Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten 25  § 24a 26 Anforderung an Neubauten  1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und  Klimatisierung in Neubauten darf den folgenden Wert nicht überschreiten: Gebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten   EHWLK in kWh/m2  I Wohnen MFH 35 II Wohnen EFH 35 III Verwaltung 40 IV Schulen 35 V Verkauf 40 VI Restaurants 45 VII Versammlungslokale 40 VIII Spitäler 70 IX Industrie 20 X Lager 20 XI Sportbauten 25 XII Hallenbäder keine Anforderung an EHWLK    420.111  8  Ausgenommen sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu ge- schaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2 oder maximal 20% der Energie- bezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. 2 Bei den Kategorien VI und XI gilt die Anforderung ohne Berücksichtigung des  Bedarfs für Warmwasser. Bei Vorhaben der Kategorie VI, XI und XII sind mindes- tens 20% der Energie für die Wassererwärmung aus erneuerbarer Energie zu de- cken. Bei Vorhaben der Kategorie XII sind die Nutzung der Abwärme aus Fortluft,  Bade- und Duschwasser zu optimieren. 3 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.  § 24b 27 Berechnungsregeln  1 Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, Lüf- tung und Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Heizung QH,eff und Warm- wasser Qww mit den Nutzungsgraden μ der gewählten Wärmeerzeugung dividiert  und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetzten Energieträger multipliziert  sowie der ebenfalls mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor g gewichtete  Elektrizitätsaufwand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert. 2 Dabei gelten folgende Besonderheiten: a) in der Regel wird nur die dem Gebäude zugeführte hochwertige Energie für   Raumheizung, Warmwasser, Lüftung und Raumklimatisierung in den Energie- bedarf eingerechnet, wobei die nutzungsabhängigen Prozessenergien nicht in  den Energiebedarf eingerechnet werden;  b) Elektrizität aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnung des ge- wichteten Energiebedarfs einbezogen, ausgenommen Elektrizität aus WKK- Anlagen;  c) die Gewichtung der Energieträger richtet sich nach den von der Konferenz  Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) definierten nationalen Gewichtungsfak- toren.  § 24c 28 Nachweis mittels Standardlösungen  1 Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) und II (Wohnen EFH) kann der  Nachweis auch über eine der Standardlösungen gemäss Anhang 5 erbracht wer- den. 2 Die Anforderungen gemäss § 24a gelten überdies als erfüllt, wenn die Mass- nahmen gemäss Nachweis mit dem Energienachweistool (ENteb-Tool «EN- 101c»der EnFK) für einfache Bauten fachgerecht umgesetzt werden.  VI. Eigenstromerzeugung bei Neubauten 29  § 24d 30 Grundanforderungen  1 Die im, auf oder am Gebäude installierte Elektrizitätserzeugungsanlage muss  mindestens 10 W pro m2 EBF betragen, wobei als Obergrenze insgesamt nicht  mehr als 30 kW verlangt werden. 2 Ausgenommen sind:    420.111  SRSZ 1.2.2023 9  a) Neubauten an Standorten mit einer Globalstrahlung von weniger als 1120  kWh/m² und Jahr, wobei die vom Amt für Umwelt und Energie publizierten  GIS-Daten massgebend sind;  b) Neubauten, welche den Minergiestandard erreichen; c) Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Ener-  giebezugsfläche weniger als 50 m2 oder maximal 20% der Energiebezugsflä- che des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.  3 Elektrizität aus WKK-Anlagen kann nur berücksichtigt werden, wenn sie nicht  zur Erfüllung der Anforderung an die Deckung des Wärmebedarfs gemäss § 24a  eingerechnet wird.  § 24e 31 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch  1 Liegt ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch vor, kann die Eigenstromerzeu- gungspflicht für die Gesamtüberbauung auch gesamthaft erfüllt werden. 2 Die Eigenstromerzeugungspflicht wird nur erfüllt, wenn der Zusammen- schluss mit einer neu erstellten oder erweiterten Elektrizitätserzeugungsanlage  erfolgt.  VII. Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz 32  § 24f 33 Nachweisverfahren  1 Der Ersatz von Wärmeerzeugern in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung ist  melde- und bewilligungspflichtig. Ausgenommen sind Bauten mit gemischter Nut- zung, wenn der Wohnanteil 150 m2 Energiebezugsfläche nicht überschreitet. Der  reine Ersatz des Brenners ohne Kesselersatz gilt nicht als Wärmeerzeugerersatz. 2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn mit Massnahmen am Standort nachgewiesen  wird, dass: a) die fachgerechte Umsetzung einer Standardlösung gemäss Anhang 6 gewähr-  leistet ist; b) die Zertifizierung des Gebäudes nach Minergie ausgewiesen ist oder c) die Klasse D bei der GEAK-Gesamtenergiekennzahl erreicht ist. 3 Bei ausserordentlichen Verhältnissen kann eine Ausnahmebewilligung erteilt  werden, wenn: a) zuhanden der zuständigen Behörde aufgezeigt wird, dass keine Standardlö-  sung gemäss Anhang 6 und keine Lösung mit erneuerbaren Brennstoffen rea- lisiert werden kann;  b) innert drei Jahren ein Anschluss an ein Fernwärmenetz, welches die Anforde- rungen erfüllt, erfolgt und der Anschlussvertrag vorliegt;  c) nach Installation einer auf maximal drei Jahre befristeten Übergangslösung  die Umsetzung einer Massnahme gemäss Absatz 2 erfolgt oder ein Ersatzneu- bau erstellt wird.    420.111  10  § 24g 34 Benutzungsvereinbarungen und Zertifikate über erneuerbare Brenn- stoffe  1 Der Eigentümer der Baute schliesst mit dem Energielieferanten eine Bezugsver- einbarung ab, welche die Lieferung von erneuerbaren Brennstoffen während der  Lebensdauer der Anlage gewährleistet. Er reicht die Bezugsvereinbarung spätes- tens drei Monate nach der Meldung über den Wärmeerzeugerersatz nach. 2 Der Energielieferant reicht dem Amt für Umwelt und Energie jeweils bis 31. März  eine nach Gemeinden geordnete Liste der versorgten Bauten ein mit den folgen- den Angaben: a) Gebäudeangaben; b) je Gemeinde insgesamt gelieferte Menge Gas oder Öl; c) Anzahl der ausgebuchten Zertifikate. 3 Der Eigentümer der Baute reicht den Kaufbeleg über die erforderliche Menge  Zertifikate mit dem Baugesuch oder jährlich nach Lieferung des flüssigen Brenn- stoffes der zuständigen Behörde ein. Die Berechnung der erforderlichen Zertifi- kate erfolgt gemäss Anhang 6.  VIII. Elektrische Energie 35  § 24h 36 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf Beleuchtung  1 Bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche  von mehr als 1000 m2 muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen  Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung gemäss SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden  – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen» nachgewiesen werden. Davon  ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon. 2 Die Anforderung gemäss Absatz 1 gilt ebenfalls als erfüllt, wenn mit dem Hilfs- programm «Beleuchtung» der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK)  nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an die spezifische Leistung pL bestimmt aus  Grenz- und Zielwert gemäss Tabelle 13 der Norm SIA 387/4 eingehalten wird.  § 24i 37 Sanierungspflicht zentrale Elektroheizungen mit Wasserverteilsys- tem  Keine Frist besteht für elektrische Widerstandsheizungen, die als Zusatzheizun- gen zu Wärmepumpen oder als Notheizungen eingebaut sind. Beim Ersatz der  ganzen Systeme oder wesentlicher Teile davon, insbesondere der Wärmepumpe  oder der elektrischen Widerstandsheizung ist die Anlage an die Anforderungen des  Gesetzes anzupassen.  IX. Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkosten bei Neubauten 38  § 25 39 Ausrüstungspflicht  Als ausrüstungspflichtige Bauten im Sinne von § 10 des Gesetzes gelten alle Bau- ten, für welche nach dem 1. Februar 2001 die Baubewilligung erteilt worden ist.    420.111  SRSZ 1.2.2023 11  § 26 40 Abrechnung  1 Die Kosten für den Wärmeverbrauch (Heizenergie und evtl. Warmwasser) sind in  Gebäuden und Gebäudegruppen, für die eine Ausrüstungspflicht besteht, zum  überwiegenden Teil anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzein- heiten abzurechnen. 2 Bei Flächenheizungen ist für den Bauteil zwischen der Wärmeabgabe und der  angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0,7 W/m2K einzuhalten.  § 27 41 Befreiung bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen  Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht des Heizwärmeverbrauchs befreit  sind Gebäude und Gebäudegruppen, deren installierte Wärmeerzeugerleistung  (inklusive Warmwasser) weniger als 20 Watt pro m2 Energiebezugsfläche beträgt.  § 28 42 Gebäudeenergieausweis  1 Hauseigentümer können die Gesamtenergieeffizienz ihres Gebäudes zu Informa- tionszwecken mit dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) darstellen. 2 Die Klassifizierung von Gebäuden, die rechnerische Ermittlung des Energiebe- darfs und die formalen Vorgaben an den Gebäudeenergieausweis richten sich nach  den von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) erlassenen Normen  in der jeweils geltenden Fassung.  § 29 Grossverbraucher  Grossverbraucher, die Zielvereinbarungen gemäss § 9 des Gesetzes abschliessen  und sich in Gruppen zusammenschliessen, organisieren sich selber und regeln die  Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.  X. Fördermassnahmen 43  § 29a 44 Vorbildfunktion der öffentlichen Hand  Der Regierungsrat erlässt ein Leitbild zum nachhaltigen Bauen, welches die An- forderungen festlegt und regelmässig aktualisiert wird.  § 30 45 Grundsatz  1 Auf Förderbeiträge nach dieser Verordnung besteht kein Rechtsanspruch. 2 Es werden nur solange Förderbeiträge bezahlt, wie dem Kanton Mittel aus der  Teilzweckbindung der CO2-Abgabe und ergänzende kantonale Beiträge zur Verfü- gung stehen. 3 Die Förderbedingungen basieren auf dem harmonisierten Fördermodell (HFM  2015) der Kantone. 4 Öffentliche Bauten von Bund und Kanton sind nicht förderbeitragsberechtigt.    420.111  12  § 31 46 Beitragsgesuch  1 Gesuche sind vor Baubeginn eines Vorhabens zusammen mit den notwendigen  Unterlagen der Energiefachstelle einzureichen. Auf Gesuche, welche erst später  eingereicht werden, wird nicht eingetreten. 2 Der Kanton ist berechtigt, zusätzliche Unterlagen einzufordern oder eine Kont- rolle vor Ort durchzuführen. Sollte der Förderbeitrag aufgrund falscher Angaben  gewährt worden sein, kann der Kanton den Beitrag zurückfordern (inklusive Ver- rechnung eines angemessenen Aufwands). 3 Die Energiefachstelle teilt dem Gesuchsteller das Resultat der Prüfung schrift- lich mit. Der Gesuchsteller kann innert 30 Tagen eine anfechtbare Verfügung  verlangen. 4 Das zuständige Departement kann die Gesuchsprüfung Dritten übertragen.  § 32 47 Beitragsberechtigung  a) Gebäudehülle und erneuerbare Energien  1 Beitragsberechtigt sind Sanierungen mit Einzelmassnahmen (HFM 2015, M-01  bis M-08) sowie umfassende Gesamtsanierungen ohne Etappierung (HFM 2015,  M-12) gemäss Anhang 11. 2 Für Sanierungen mit Einzelmassnahmen (HFM 2015, M-02 bis M-08) stehen  für ein einzelnes Modul jeweils höchstens 30% der jährlichen Mittel zur Verfü- gung. Der Regierungsrat kann diese Quote bei Bedarf jeweils im vierten Quartal  anpassen. 3 Der maximale Beitrag für ein Fördergesuch beträgt Fr. 500 000.--.  § 33 48 b) Energieberatung  Der Kanton fördert die energetische Gebäudeanalyse (Vor-Ort-Energieberatung)  mit einem Pauschalbeitrag gemäss Anhang 12.  § 34 49 Beitragsbedingungen  1 Eine Sanierung der Gebäudehülle (HFM 2015, M-01) ist nur beitragsberechtigt,  wenn das Gebäude vor dem 1. Januar 2000 rechtskräftig bewilligt worden ist. 2 Kleinstprojekte für das Modul M-01 mit einem resultierenden Förderbeitrag  unter Fr. 3000.-- werden nicht gefördert. 3 Vermieter sind zur Weitergabe der durch die Förderbeiträge erzielten Reduktion  der Liegenschaftskosten infolge Ermässigung der Investitionskosten an die Mie- terschaft verpflichtet.  XI. Schlussbestimmungen 50  § 35 51 Private Kontrolle  1 Für den Beizug von Privaten zur Kontrolle der baulichen Anforderungen an eine  sparsame und rationelle Energienutzung gilt die Interkantonale Vereinbarung vom  16. Februar 2010 über den Vollzug der privaten Kontrolle im Energiebereich.    420.111  SRSZ 1.2.2023 13  2 Das Umweltdepartement bestellt die Vertretung des Kantons in der Steuerungs- kommission und nimmt alle innerkantonalen Aufgaben im Zusammenhang mit  dieser Vereinbarung wahr.  § 36 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 22. März 2022  Bewilligungspflichtige Bauvorhaben, welche von der Teilrevision betroffen sind  und für die das Gesuch vor dem 1. August 2022 eingereicht worden ist, werden  nach bisherigem Recht beurteilt.  § 37 Aufhebung bisherigen Rechts  Die Vollzugsverordnung zur Verordnung über das Energiesparen bei Bauten und  Anlagen vom 1. April 200352 wird aufgehoben.  § 38 Inkrafttreten  1 Diese Verordnung wird mit den Anhängen im Amtsblatt veröffentlicht und in die  Gesetzsammlung aufgenommen. 2 Sie tritt am 1. April 2010 in Kraft.53  Anhang 1 54  Stand der Technik gemäss § 6  Als massgebender Stand der Technik gelten:  SIA-Norm 180 Wärme-, Feuchteschutz und Raumklima   in Gebäuden  Ausgabe 2014  SIA-Norm 380 Grundlagen für die energetische Berech- nungen von Gebäuden  Ausgabe 2015  SIA-Norm 380/1 Heizwärmebedarf Ausgabe 2016 SIA-Norm 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine   Grundlagen und Anforderungen Ausgabe 2014  SIA-Norm 384/1 Heizungsanlagen in Gebäuden –   Grundlagen und Anforderungen  Ausgabe 2009  SIA-Norm 384/2 Heizungsanlagen in Gebäuden –   Leistungsbedarf  Ausgabe 2020  SIA-Norm 387/4 Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung:  Berechnung und Anforderungen  Ausgabe 2017  SIA-Merkblatt 2024 Standard-Nutzungsbedingungen für   Energie- und Gebäudetechnik  Ausgabe 2015  SIA-Merkblatt 2028 Klimadaten für Bauphysik, Energie- und  Gebäudetechnik  Ausgabe 2010  SIA-Merkblatt 2060 Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in   Gebäuden  Ausgabe 2020  Vollzugshilfen Vollzugshilfen der EnDK / EnFK jeweils aktu- elle Ausgabe    420.111  14  Anhang 2 55  U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten und für neue Teile bei Umbauten gemäss § 7  Abs. 3  Grenzwerte Uli in  W/(m2K) mit Wärmebrückennachweis  Bauteil gegen Bauteil Aussenklima oder  weniger als 2 m im   Erdreich  unbeheizte Räume  oder mehr als 2 m   im Erdreich opake Bauteile  Dach, Decke, Wand, Boden  0,17 0,25  Fenster, Fenstertüren 1,00 1,30 Türen 1,20 1,50 Tore (gemäss SIA Norm 343) 1,70 2,00 Storenkasten 0,50 0,50  Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient y Grenzwerte W/(m K) Typ 1: Auskragungen in Form von Platten oder Riegel 0,30 Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch  Wände, Böden oder Decken  0,20  Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an hori- zontalen oder vertikalen Gebäudekanten  0,20  Typ 5: Fensteranschlag 0,15  Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient c Grenzwerte W/K Punktuelle Durchdringung der Wärmedämmung 0,30  Anhang 3 56  U-Wert-Grenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen gemäss § 7 Abs. 3  Grenzwerte Uli in W/(m2K)  Bauteil gegen Bauteil Aussenklima oder   weniger als 2 m im   Erdreich  unbeheizte Räume  oder mehr als 2 m im   Erdreich opake Bauteile Dach, Decke, Wand, Boden  0,25 0,28  Fenster, Fenstertüren 1,00 1,30 Türen 1,20 1,50 Tore (gemäss SIA Norm 343) 1,70 2,00 Storenkasten 0,50 0,50    420.111  SRSZ 1.2.2023 15  Anhang 4 57  Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Um- nutzungen gemäss § 7 Abs. 4  Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 9,4°C Jahresmitteltemperatur)  und die spezifische Heizleistung (bei –8°C Auslegungstemperatur)  Grenzwerte für  Neubauten  Grenzwerte für   Umbauten und  Umnutzungen  Gebäudekategorie QH,li0  kWh/m2  DQH,li  kWh/m2  PH,li  W/m2  QH,li_Umbauten/Umnutzungen  kWh/m2  I Wohnen MFH 13 15 20 II Wohnen EFH 16 15 25 III Verwaltung 13 15 25 IV Schulen 14 15 20 V Verkauf 7 14 – VI Restaurants 16 15 – 1,50 * QH,li_Neubauten VII Versammlungslokale 18 15 – VIII Spitäler 18 17 – IX Industrie 10 14 – X Lager 14 14 – XI Sportbauten 16 14 – XII Hallenbäder 15 18 –  Auf eine Klimakorrektur der Grenzwerte bei den Einzelanforderungen wird ver- zichtet. Beim Systemnachweis gilt der mit den obigen Werten errechnete Grenz- wert QH,li für eine Jahresmitteltemperatur von 9,4°C. Er wird um 6% pro K höhere  oder tiefere Jahresmitteltemperatur der Klimastation reduziert bzw. erhöht. Die  Anpassung des Grenzwerts PH,li erfolgt entsprechend der Abweichung der Ausle- gungstemperatur zu –8°C. Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu umfas- sen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen  werden. Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen Räume können  ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf  dabei den in früher erteilten Baubewilligungen, direkt oder indirekt über Einzel- anforderungen, geforderten Grenzwert nicht überschreiten.  Anhang 5 58  Nachweis mittels Standardlösungskombinationen gemäss § 24c  Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) und II (Wohnen EFH) gilt die Anfor- derung gemäss § 24c als erbracht, wenn eine der folgenden Standardlösungs- kombinationen aus Gebäudehülle/Wärmeerzeugung fachgerecht umgesetzt wird:    420.111  16  Standardlösungskombinationen Wärmeerzeugung A B C D E F G G  eb äu  d eh  ü ll e  Anforderungen:  E le  kt r.  W  är m  ep u m  p e  E rd  so n d e   od er   W as  se r  A u to  m at  is ch  e H  ol zf  eu er  u n g  F er  n w  är m  e  au  s  K  V A  , A  R A   o d er   e rn  .  E  n er  gi en  E le  kt r.  W  är m  ep u m  p e  A u ss  en lu  ft  S tü  ck h ol  zf eu  er u n g  G as  b et  ri eb  en e  W är  m ep  u m  p e  F os  si le  r W  är m  ee rz  eu ge  r  1 0pake Bauteile gegen aussen 0,17 W/(m2·K) Fenster  1,00 W/(m2·K) Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)  □x □x □x □x – – –  2 0pake Bauteile gegen aussen 0,17 W/(m2·K) Fenster 1,00 W/(m2·K) Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF  (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) – –  3 0pake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2,K) Fenster 1,00 W/(m2,K)  □x □x □x – – – –  4 0pake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2,K) Fenster 0,80 W/(m2,K) (  □x ) (□x ) (□x ) □x – – –  5  0pake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2,K) Fenster 1,00 W/(m2-K) Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF  (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) □x –  6  0pake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2,K) Fenster  0,80 W/(m2,K) Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) Th. Solaranlage für H+WW mit mind. 7% der EBF  (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) (□x ) □x  □x (□x )  Standardlösungskombination ist möglich (Beispiel: «2A») Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere abgedeckt (Beispiel: «2A»)  Randbedingungen: – Die JAZ für gasbetriebene Wärmepumpen muss mindestens 1,4 betragen. – Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung bei KWL muss mindestens 80%   betragen. – Fernwärme: Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder erneuer-  baren Energien, sofern fossiler Anteil <= 30%.  Anhang 6 59  Standardlösungen gemäss § 24f  Die Anforderung gemäss § 24f gilt als erfüllt, wenn eine der folgenden Standard- lösungen (SL) fachgerecht ausgeführt wird: SL 1 Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung  Solaranlage: Mindestfläche 2% der EBF SL 2 Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung  Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeuger und ein Anteil an erneuerbarer   Energie für Warmwasser SL 3 Wärmepumpe mit Erdsonde, Wasser- oder Aussenluft  elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser ganz-  jährig SL 4 mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe  für Heizung und Warmwasser ganzjährig    420.111  SRSZ 1.2.2023 17  SL 5 Fernwärmeanschluss  Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder erneuerbarer Ener-  gie, sofern der fossile Anteil <= 30% SL 6 Wärmekraftkopplung  elektrischer Wirkungsgrad mindestens 25% und für mindestens 60% des   Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser SL 7 Warmwasserwärmepumpe mit Photovoltaikanlage  Wärmepumpenboiler und Photovoltaikanlage mit mindestens 5 Wp/m2   EBF SL 8 Ersatz der Fenster entlang der thermischen Gebäudehülle  U-Wert bestehende Fenster ≥ 2,0 W/m2K und U-Wert Glas neue Fenster  ≤ 0,7 W/m2K SL 9 Wärmedämmung von Fassade und/oder Dach  U-Wert bestehende Fassade/Dach/Estrichboden ≥ 0,6 W/m2K und U-Wert   Fassade/Dach/Estrichboden ≤ 0,20 W/m2K, Fläche mindestens 0,5 m2  pro m2 EBF SL 10 Grundlast-Wärmeerzeuger erneuerbar mit bivalent betriebenem fossilen   Spitzenlastkessel  Mit erneuerbarer Energie automatisch betriebener Grundlast-Wärmeerzeu-  ger (Holzschnitzel, Pellets, Erdwärme, Grundwasser oder Aussenluft) mit  einer Wärmeleistung von mindestens 25% der im Auslegungsfall notwen- digen Wärmeleistung ergänzt mit fossilem Brennstoff betriebener Spitzen- last-Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwasser ganzjährig  SL 11 Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)  Einbau einer neuen kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewin-  nung und einem WRG-Wirkungsgrad von mindestens 70%  Nachweis der Nutzung von erneuerbaren Brennstoffen gemäss § 24f  Die Anzahl der einzureichenden Zertifikate (Z) wird wie folgt berechnet: Z = Energiebezugsfläche x 100 kWh/m2a x Anzahl (z. B. 20) Jahre x 0,2.  Anhang 7 60  Anhang 8  Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen ge- mäss § 19 Abs. 1  In begründeten Fällen wie z.B. bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen,  bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C und bei Armaturen, Pumpen usw.  können die Dämmstärken reduziert werden. Die angegebenen Werte gelten für Betriebstemperaturen bis 90°C, bei höheren  Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu erhöhen.    420.111  18  Rohrnennweite DN  Zoll Wärmedämmschicht   bei l > 0,03 W/mK   bis l ≤ 0,05 W/mK  Wärmedämmschicht   bei l ≤ 0,03 W/mK   10 –  15  3/8" – 1/2"  40 mm 30 mm  20 –  32  3/4" – 5/4"  50 mm 40 mm  40 –  50  1,5" – 2"  60 mm 50 mm  65 –  80  2,5" – 3"  80 mm 60 mm 100 – 150   4" – 6" 100 mm 80 mm 175 – 200   7" – 8" 120 mm 80 mm  Anhang 9  UR-Werte für erdverlegte Leitungen gemäss § 19 Abs. 2  Durchmesser 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 3/4" 1" 5/4" 1,5" 2" 2,5" 3" 4" 5" 6" 7" 8"  Für starre Rohre [W/mK] 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37  Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK] 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40  Anhang 10 61  Anhang 11 62  Förderbeiträge an Gebäude- und Gebäudetechniksanierungen mit Einzelmassnah- men sowie umfassende Gesamtsanierungen ohne Etappierung gemäss § 32  M-01: Wärmedämmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erdreich, Fr. 60.-- pro m2 Dämmfläche + Bonus Fr. 20.-- pro m2 Dämmfläche für Fassade,  Steildächer, Wand und Boden gegen Erdreich  M-02: Stückholzfeuerung, Pelletfeuerung mit Tagesbehälter Fr. 5000.-- pauschal  M-03: Automatische Holzfeuerung bis 70 kWFL Feuerwärmeleistung Fr. 4000.-- + Fr. 200.-- pro kW Leistung  M-04: Automatische Holzfeuerung über 70 kWFL Feuerwärmeleistung Fr. 5000.-- + Fr. 200.-- pro kW Leistung  M-05: Luft/Wasser-Wärmepumpe Fr. 4000.-- + Fr. 200.-- pro kW Leistung    420.111  SRSZ 1.2.2023 19  M-06: Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpe Fr. 8000.-- + Fr. 200.-- pro kW Leistung  M-07: Anschluss an ein Wärmenetz Fr. 4000.-- + Fr. 200.-- pro kW Leistung  M-08: Solarkollektoranlage Fr. 3000.-- + Fr. 500.-- pro kW Leistung  M-12: Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat (ohne Etappierung) Fr. 100.-- pro m2 Energiebezugsfläche für EFH Fr. 60.-- pro m2 Energiebezugsfläche für MFH Fr. 40.-- pro m2 Energiebezugsfläche für nicht Wohnbauten  Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem für die Module M-02 bis M-07:  Fr. 3000.—pauschal  Anhang 12 63  Förderbeitrag Energieberatung gemäss § 33  IM-07: Beratungsbericht GEAK-Plus und Begehung vor Ort Für Ein- und Doppeleinfamilienhäuser Fr. 1000.-- Für alle anderen Gebäudekategorien Fr. 1500.--  IM-17: Impulsberatung EFH oder kleines MFH bis 6 Wohneinheiten «erneuerbar  heizen» Fr. 500.--  IM-18: Impulsberatung grosses MFH ab 7 Wohneinheiten «erneuerbar heizen»  Fr. 800.--  1 GS 22-94 mit Änderung vom 7. Dezember 2010 (GS 22-128), vom 20. Dezember 2016 (GS 24- 94), vom 12. Dezember 2017 (GS 25-14), vom 3. Juli 2018 (GS 25-27), vom 3. Juni 2020 (RRB  Anpassung diverser Erlasse aufgrund der Reorganisation des Umweltdepartements, GS 26-7j), vom  22. Dezember 2020 (GS 26-36), vom 14. Dezember 2021 (GS 26-63) und vom 22. März 2022  (GS 26-73). 2 SRSZ 420.100. 3 Abs. 1 in der Fassung vom 3. Juni 2020; Überschrift und Abs. 2 in der Fassung vom, Abs. 3  aufgehoben am 22. März 2022. 4 Neu eingefügt am 22. März 2022. 5 Abs. 1 Bst. c und d in der Fassung vom 22. März 2022. 6 Abs. 2 in der Fassung vom 22. März 2022. 7 Bst. a in der Fassung vom 22. März 2022. 8 Abs. 1 und 2 in der Fassung vom, Abs. 3 und 4 aufgehoben am 22. März 2022. 9 Aufgehoben am 22. März 2022. 10 Aufgehoben am 22. März 2022. 11 Aufgehoben am 22. März 2022. 12 Abs. 1 und 2 in der Fassung vom, Abs. 3 neu eingefügt am 22. März 2002. 13 Abs. 1 und 2 in der Fassung vom 22. März 2022. 14 Neu eingefügt am 22. März 2022. 15 Neu eingefügt am 22. März 2022.    420.111  20  16 Überschrift, Abs. 1 und 2 in der Fassung vom, Abs. 3 aufgehoben am 22. März 2022. 17 Abs. 1 in der Fassung vom, Abs. 2 neu eingefügt am 22. März 2022. 18 Abs. 1 Bst. b in der Fassung vom, Bst. c und d aufgehoben am 22. März 2022. 19 Abs. 1 und 2 in der Fassung vom 22. März 2022. 20 Fassung vom 22. März 2022. 21 Überschrift und Abs. 2 in der Fassung vom, Abs. 4 und 5 aufgehoben am 22. März 2022. 22 Neu eingefügt am 22. März 2022. 23 Abs. 1 und 2 in der Fassung vom 22. März 2022. 24 Abs. 1 in der Fassung vom, Abs. 2 und 3 aufgehoben am 22. März 2022. 25 Haupttitel neu eingefügt am 22. März 2022. 26 Neu eingefügt am 22. März 2022. 27 Neu eingefügt am 22. März 2022. 28 Neu eingefügt am 22. März 2022. 29 Haupttitel neu eingefügt am 22. März 2022. 30 Neu eingefügt am 22. März 2022. 31 Neu eingefügt am 22. März 2022. 32 Haupttitel neu eingefügt am 22. März 2022. 33 Neu eingefügt am 22. März 2022. 34 Neu eingefügt am 22. März 2022. 35 Haupttitel neu eingefügt am 22. März 2022. 36 Neu eingefügt am 22. März 2022. 37 Neu eingefügt am 22. März 2022. 38 Haupttitel neu eingefügt am 22. März 2022. 39 Überschrift in der Fassung vom 22. März 2022. 40 Überschrift, Abs. 1 und 2 in der Fassung vom, Abs. 3 und 4 aufgehoben am 22. März 2022. 41 Überschrift und Abs. 1 in der Fassung vom 22. März 2022. 42 Abs. 2 neu eingefügt am 22. März 2022. 43 Haupttitel in der Fassung vom 22. März 2022. 44 Neu eingefügt am 22. März 2022. 45 Abs. 3 in der Fassung vom und Abs. 5 aufgehoben am 20. Dezember 2016; Abs. 2 in der Fas- sung vom 22. Dezember 2020; Abs. 4 in der Fassung vom 22. März 2022. 46 Überschrift, Abs. 2 in der Fassung vom und Abs. 3 neu eingefügt am 20. Dezember 2016, bis- heriger Abs. 3 wird zu Abs. 4. 47 Überschrift und Abs. 1 in der Fassung vom 12. Dezember 2017; Abs. 2 und 3 neu eingefügt am  22. Dezember 2020. 48 Fassung vom 20. Dezember 2016. 49 Abs. 3 in der Fassung vom 20. Dezember 2016; Abs. 1 und 2 in der Fassung vom 22. Dezember  2020. 50 Haupttitel in der Fassung vom 22. März 2022. 51 Abs. 2 in der Fassung vom 3. Juni 2020. 52 SRSZ 420.111. 53 Abl 2010 443; Änderungen vom 7. Dezember 2010 am 1. Januar 2011 (Abl 2010 2720), vom  20. Dezember 2016 am 1. Januar 2017 (Abl 2016 3011), vom 12. Dezember 2017 am 1. Januar  2018 (Abl 2017 2852), vom 3. Juli 2018 am 1. August 2018 (Abl 2018 1619), vom 3. Juni 2020  am 1. Juli 2020 (Abl 2020 1478), vom 22. Dezember 2020 am 1. Januar 2021 (Abl 2021 4), vom  14. Dezember 2021 am 1. Januar 2022 (Abl 2021 3396) und vom 22. März 2022 am 1. Mai  2022 (Abl 2022 831) in Kraft getreten. 54 Fassung vom 22. März 2022. 55 Fassung vom 22. März 2022. 56 Fassung vom 22. März 2022. 57 Fassung vom 22. März 2022. 58 Fassung vom 22. März 2022. 59 Fassung vom 22. März 2022. 60 Aufgehoben am 22. März 2022. 61 Aufgehoben am 22. März 2022. 62 Fassung vom 22. Dezember 2020. 63 Fassung vom 14. Dezember 2021.