732.13   1   Verordnung   über sicherheitstechnisch klassierte Behälter   und Rohrleitungen in Kernanlagen   (VBRK)   vom 9. Juni 2006 (Stand am 1. Januar 2009)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf Artikel 101 Absatz 1 des Kernenergiegesetzes   vom 21. März 20031 (KEG),   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich   1 Diese Verordnung regelt die Planung, Herstellung, Montage, Inbetriebsetzung  sowie den Betrieb von sicherheitstechnisch klassierten Behältern und Rohrleitungen,  deren Abstützungen und druckhaltenden Ausrüstungsteilen für die Verwendung in  Kernanlagen (BRK).   2 Zu den BRK gehören auch folgende Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion, die  zum Schutz von BRK bei einem Überschreiten der zulässigen Grenzen bestimmt  sind:   a. Einrichtungen zur unmittelbaren Druckbegrenzung wie Sicherheitsventile,  Berstscheibenabsicherungen, Knickstäbe, gesteuerte Sicherheitseinrichtun- gen;   b. Begrenzungseinrichtungen, die entweder Regelvorrichtungen auslösen oder  ein Abschalten bzw. ein Abschalten und Sperren bewirken, wie Druck-,  Temperatur- oder Fluidniveauschalter, sowie mess- und regeltechnische  Schutzeinrichtungen.   3 Die Verordnung gilt nicht für Geräte, die in den Geltungsbereich der Bestimmun- gen für die Beförderung gefährlicher Güter fallen.   4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der Kernenergieverordnung vom 10. Dezem- ber 20042 (KEV).           AS 2006 2437  1 SR 732.1  2 SR 732.11   732.13      Energie   2   732.13   Art. 2 Begriffsbestimmungen   In dieser Verordnung bedeuten:   a. Behälter: ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck ste- henden Fluiden oder radioaktiven Stoffen ausgelegt und gebaut ist, ein- schliesslich der direkt angebrachten Teile bis hin zur Vorrichtung für den  Anschluss an andere Bauteile; ein Behälter kann mehrere Druckräume auf- weisen;   b. Rohrleitung: zur Durchleitung von unter Druck stehenden Fluiden oder  radioaktiven Stoffen bestimmte Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein  System miteinander verbunden sind; zu Rohrleitungen zählen insbesondere  Rohre oder Rohrsysteme, Rohrformteile, Ausrüstungsteile, Ausdehnungs- stücke, Schlauchleitungen oder gegebenenfalls andere druckhaltende Teile;   c. Druck: der auf den Atmosphärendruck bezogene Druck;   d. maximal zulässiger Druck: der vom Hersteller angegebene höchste Druck,  für den die BRK ausgelegt sind. Er wird für eine vom Hersteller vorgege- bene Stelle festgelegt. Hierbei handelt es sich um die Anschlussstelle der  Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion oder um den höchsten Punkt der  BRK oder, falls nicht geeignet, um eine andere angegebene Stelle;   e. zulässige minimale bzw. maximale Temperatur: die vom Hersteller angege- bene minimale bzw. maximale Temperatur, für die BRK ausgelegt oder für  den Betrieb zugelassen sind;   f. Fluid: Gas, verflüssigtes Gas, unter Druck gelöstes Gas, Flüssigkeit oder  Dampf als reine Phase sowie deren Gemisch; ein Fluid kann radioaktive  Stoffe oder eine Suspension von Feststoffen enthalten;   g. sicherheitstechnische Klassierung: Einstufung der Bauwerke, Systeme und  Ausrüstungen einer Kernanlage in Sicherheits-, Erdbeben- und Bauwerks- klassen auf der Grundlage ihrer Bedeutung für die nukleare Sicherheit.    2. Abschnitt: Sicherheit und Instandhaltung   Art. 3 Anforderungen an die Sicherheit   1 Die Anforderungen an die Sicherheit der BRK sind im Anhang 1 aufgeführt.   2 Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) wird beauftragt, die  detaillierten Anforderungen an die Sicherheit der BRK in Richtlinien zu regeln.3         3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 der V vom 12. Nov. 2008 über das Eidgenössische  Nuklearsicherheitsinspektorat, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 732.21).     Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   3   732.13   Art. 4 Anforderungen an die Instandhaltung   1 Die BRK sind gemäss den Angaben des Herstellers und unter Berücksichtigung  der Betriebsanforderungen und der Betriebserfahrung fachgerecht in Stand zu hal- ten. Dabei ist den jeweiligen Einsatzbedingungen Rechnung zu tragen. Sie müssen  nach einem im Voraus festgelegten, systematischen Programm regelmässig gewartet  und überprüft werden.   2 Zusätzliche Prüfungen sind vorzunehmen nach meldepflichtigen Ereignissen und  Befunden, welche die Sicherheit der BRK beeinträchtigen könnten.   3 Die Anforderungen an die wiederkehrenden Prüfungen der BRK sind im Anhang 2  aufgeführt.   4 Das ENSI wird beauftragt, die detaillierten Anforderungen an die Instandhaltung  der BRK in Richtlinien zu regeln.4   3. Abschnitt: Technische Normen und Unterlagen   Art. 5 Technische Normen   1 Das ENSI bezeichnet technische Regeln, welche geeignet sind, die Anforderungen  der BRK an die Sicherheit und die Instandhaltung zu konkretisieren.5   2 Soweit möglich bezeichnet sie international harmonisierte Normen.   Art. 6 Sprache der Unterlagen   1 Die Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen müssen in den schweizerischen  Amtssprachen der Landesteile abgefasst sein, in denen die BRK verwendet werden.   2 Weitere technische Unterlagen sind in einer schweizerischen Amtssprache oder in  Englisch zu halten.   4. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 7 Anpassungen der Anhänge   Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika- tion kann die Anhänge der technischen oder internationalen Entwicklung anpassen.        4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 der V vom 12. Nov. 2008 über das Eidgenössische  Nuklearsicherheitsinspektorat, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 732.21).   5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 der V vom 12. Nov. 2008 über das Eidgenössische  Nuklearsicherheitsinspektorat, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 732.21).     Energie   4   732.13   Art. 8 Änderung bisherigen Rechts   Die nachstehenden Verordnungen werden wie folgt geändert:   1. Verordnung vom 9. April 19256 betreffend Aufstellung und Betrieb   von Dampfkesseln und Dampfgefässen   Art. 4 Ziff. 1 Bst. d   ...   Art. 5 Ziff. 3   ...   2. Verordnung vom 19. März 19387 betreffend Aufstellung und Betrieb   von Druckbehältern   Art. 4 Bst. d   ...   Art. 9 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.        6 [BS 8 381; AS 1974 1381 Ziff. II, 1999 704, 2006 2437 Art. 8 Ziff. 1. AS 2007 2943   Art. 17 Abs. 1 Ziff. 1].   7 [BS 8 398; AS 2006 2437 Art. 8 Ziff. 2. AS 2007 2943 Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2].     Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   5   732.13   Anhang 1  (Art. 3 Abs. 1)   Sicherheitsanforderungen   1 Grundsätzliche Anforderungen   Betreiber und Hersteller von BRK sind verpflichtet, eine Gefahrenanalyse vorzu- nehmen, um die mit den BRK verbundenen Gefahren zu ermitteln; die BRK sind  dann unter Berücksichtigung der Resultate der Analyse auszulegen und zu bauen.  Dieses Verfahren ist auch bei Änderungen von BRK anzuwenden.   Die Sicherheitsanforderungen sind so zu interpretieren und anzuwenden, dass dem  Stand der Technik und der Erfahrung zum Zeitpunkt der Planung und der Herstel- lung Rechnung getragen wird.   Bei der Wahl der konstruktiven Lösungen sind folgende Grundsätze, und zwar in der  angegebenen Reihenfolge, zu beachten:   a. Beseitigung oder Verminderung der Gefahren, soweit dies nach vernünf- tigem Ermessen möglich ist;   b. Anwendung von geeigneten Schutzmassnahmen gegen nicht zu beseitigende  Gefahren;   c. gegebenenfalls Unterrichtung der Benutzer über die Restgefahren und Hin- weise auf geeignete besondere Massnahmen zur Verringerung der Gefahren  bei der Installation oder der Benutzung.   Die der Gefahrenanalyse zugrunde liegenden Anforderungen sind in einer Aus- legungsspezifikation festzuhalten.   2 Planung   2.1 Allgemeine Bestimmungen   BRK sind unter Berücksichtigung aller Anforderungen der nuklearen Sicherheit und  des Strahlenschutzes fachgerecht zu entwerfen. Bei der Auslegung sind ausreichen- de Sicherheitszuschläge vorzusehen und erprobte Methoden anzuwenden.   BRK müssen herstellungs-, beanspruchungs- und prüfgerecht entworfen werden. Für  die prüfgerechte Gestaltung sind die Herstellungs-, Abnahme- und Wiederholungs- prüfungen zu berücksichtigen.   Die Anzahl von Schweissnähten ist soweit technisch möglich zu minimieren.   Durch konstruktive Massnahmen ist sicherzustellen, dass sich die BRK ungehindert  um die erforderlichen Werte dehnen können. Zusätzliche Beanspruchungen, resultie- rend aus Zwangskräften, Erdbebenbeschleunigungen usw., sind durch eine geeignete     Energie   6   732.13   Konstruktion und durch sinnvoll angebrachte Unterstützungen soweit möglich  einzuschränken.   Die erforderliche Dichtheit der BRK ist durch konstruktive Massnahmen sicherzu- stellen. In der Regel sind fest verlegte und geschlossene Systeme vorzusehen, die  durchwegs nur dauerhafte Verbindungen aufweisen. Dauerhafte Verbindungen sind  Verbindungen, die nur durch zerstörende Verfahren getrennt werden können.  Flansch- und Schraubverbindungen sind nur dort zu verwenden, wo es für die  Instandhaltung erforderlich ist.   2.2 Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit   BRK sind auf die Belastungen bei Normalbetrieb und bei Störfällen auszulegen.  Insbesondere sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:   a. Innen- und Aussendruck;   b. Umgebungs- und Betriebstemperaturen;   c. statischer Druck und Gewichte unter Betriebs-, Montage- und Prüfbedin- gungen;   d. Belastungen durch Verkehr und Wind;   e. Reaktionskräfte und -momente im Zusammenhang mit Tragelementen,  Befestigungen, Rohrleitungen, Strömungskräften und behinderter Wärme- dehnung;   f. Einfluss von Korrosion, Erosion und Materialermüdung;   g. Strahlenbelastung;   h. Belastungen durch Erdbeben, Brand und andere Störfälle.   Unterschiedliche Belastungen, die gleichzeitig auftreten können, sind unter Beach- tung der Wahrscheinlichkeit ihres gleichzeitigen Auftretens zu berücksichtigen.   Nennenswerte Wechselbeanspruchungen, die durch veränderlichen Innendruck,  Temperaturänderungen oder durch äussere Kräfte und Momente entstehen, sind bei  der Auslegung zu berücksichtigen.   Die Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit kann auf der Grundlage von  rechnerischen oder experimentellen Auslegungsmethoden geführt werden.   Rechnerische Auslegungsmethode:   Die zulässigen Beanspruchungen sind unter Berücksichtigung der denkbaren Versa- gensmöglichkeiten und in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen festzulegen. Dazu  sind Sicherheitsfaktoren anzuwenden, die es ermöglichen, alle Unsicherheiten auf  Grund der Herstellung, des tatsächlichen Betriebes, der Beanspruchung, der Berech- nungsmodelle, der Werkstoffeigenschaften und des Werkstoffverhaltens vollständig  abzudecken.     Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   7   732.13   Experimentelle Auslegungsmethode:   Die Auslegung kann ganz oder teilweise durch ein Prüfprogramm überprüft werden,  das an einem repräsentativen Muster und mit repräsentativen Belastungen durch- geführt wird.   Das Prüfprogramm muss vor den Prüfungen festgelegt werden. Es muss eindeutige  Prüfbedingungen sowie Annahme- und Ablehnungskriterien enthalten.   2.3 Vorkehrungen für die Sicherheit in Bedienung und Betrieb   BRK müssen so beschaffen sein, dass deren Bedienung und Betrieb keine nach  vernünftigem Ermessen vorhersehbare Gefährdung mit sich bringt (z. B. durch  Öffnen und Schliessen, Abblasen von Sicherheitsventilen, Temperatur und Strah- lung).   Sie sind so zu entwerfen und aufzustellen, dass alle erforderlichen Inspektionen  durchgeführt werden können.   Sofern erforderlich, müssen Vorrichtungen zur Entleerung und Entlüftung der BRK  vorgesehen werden, die ein sicheres Füllen und Entleeren gewährleisten.   Sofern erforderlich, sind ausreichende Wanddickenzuschläge oder Schutzvorkeh- rungen gegen Korrosion oder andere chemische Einflüsse vorzusehen.   Wo starke Erosions- oder Abrieberscheinungen auftreten können, sind die nötigen  Massnahmen zu treffen.   Untereinander verbundene BRK müssen kompatibel und ihre Integration und Mon- tage gewährleistet sein.   2.4 Schutz vor Überschreiten der zulässigen Grenzen der BRK   In den Fällen, in denen die zulässigen Grenzen überschritten werden könnten, sind  die BRK mit geeigneten Schutzvorrichtungen auszustatten bzw. für eine entspre- chende Ausstattung vorzubereiten, sofern die BRK nicht durch andere Schutzvor- richtungen geschützt sind.   Die geeignete Schutzvorrichtung bzw. die Kombination geeigneter Schutzvorrich- tungen ist in Abhängigkeit der jeweiligen BRK bzw. des jeweiligen Systems und der  jeweiligen Betriebsbedingungen zu bestimmen.   Zu den geeigneten Schutzvorrichtungen und Kombinationen von Schutzvorrichtun- gen zählen:   a. Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion;   b. gegebenenfalls geeignete Überwachungseinrichtungen wie Anzeige- oder  Warnvorrichtungen, die es ermöglichen, dass entweder automatisch oder  von Hand angemessene Massnahmen ergriffen werden, um für die Einhal- tung der zulässigen Grenzen der Betriebsparameter der BRK zu sorgen.     Energie   8   732.13   2.5 Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion   Für die Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion gilt:   a. Sie müssen unter Berücksichtigung der Wartungs- und Prüfanforderungen  für die Vorrichtungen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie zuverlässig und  für die vorgesehenen Betriebsbedingungen geeignet sind.   b. Sie dürfen keine anderen Aufgaben erfüllen, es sei denn, ihre sicherheits- relevanten Funktionen können dadurch nicht beeinträchtigt werden.   c. Sie müssen den geeigneten Auslegungsgrundsätzen im Hinblick auf einen  angemessenen und zuverlässigen Schutz entsprechen. Zu diesen Grundsät- zen gehören insbesondere ein sicherheitsgerichtetes Verhalten (fail safe),  Redundanz, Verschiedenartigkeit und Selbstüberwachung.   Einrichtungen zur Druckbegrenzung   Einrichtungen zur Druckbegrenzung sind so auszulegen, dass der Druck während  des Betriebes den maximal zulässigen Druck nicht überschreitet; eine kurzzeitige  Drucküberschreitung von 10 % ist zulässig.   Einrichtungen zur Temperaturüberwachung   Einrichtungen zur Temperaturüberwachung müssen einen repräsentativen Messwert  gewährleisten und über eine sicherheitstechnisch angemessene und auf die Messauf- gabe abgestimmte Ansprechzeit verfügen.   3 Herstellung   3.1 Fertigung und Montage   Der Hersteller muss die sachkundige Ausführung der in der Entwurfsphase fest- gelegten Massnahmen gewährleisten, indem er geeignete Techniken und entspre- chende Verfahren anwendet.   Er hat insbesondere für die Fertigung von dauerhaften Verbindungen und für die  Prüfungen qualifiziertes Personal und Ausrüstungen einzusetzen sowie qualifizierte  Arbeits- und Prüfverfahren anzuwenden.   3.2 Abnahme   BRK sind vor der Übergabe zum bestimmungsgemässen Gebrauch durch den Her- steller einer Abnahme zu unterziehen. Die Abnahme besteht aus einer Schluss- und  Druckprüfung sowie aus Funktionsprüfungen. Die Abnahme und deren Ergebnisse  sind vollständig zu dokumentieren.   Schlussprüfung   BRK müssen einer Schlussprüfung unterzogen werden, bei der durch Sichtprüfung  und Kontrolle der zugehörigen Unterlagen zu überprüfen ist, ob die Anforderungen     Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   9   732.13   dieser Verordnung und der Auslegungsspezifikation erfüllt sind. Bei Teilen, die bei  der Schlussprüfung nicht mehr zugänglich sind, muss die Schlussprüfung während  dem Fertigungsprozess durchgeführt werden.   Druckprüfung   BRK sind einer Druckfestigkeitsprüfung zu unterziehen, die in der Regel in Form  eines hydrostatischen Druckversuchs durchgeführt wird. Der Prüfdruck soll mindes- tens dem höchsten der folgenden Werte entsprechen:   – dem Prüfdruck entsprechend der für die Auslegung der BRK verwendeten  technischen Norm gemäss Artikel 5, oder   – dem 1.25fachen Wert der Höchstbelastung der BRK im Betrieb unter  Berücksichtigung des maximal zulässigen Drucks und der zulässigen maxi- malen Temperatur, oder   – dem 1.43fachen Wert des maximal zulässigen Drucks.   Ist der hydrostatische Druckversuch nachteilig oder nicht durchführbar, so können  andere Prüfverfahren, die eine gleichwertige Aussage zulassen, angewendet werden.   Funktionsprüfungen   Funktionsprüfungen unter Berücksichtigung der System- bzw. Umgebungsverhält- nisse sind gemäss den Anforderungen der Auslegungsspezifikation durchzuführen.  Die Abnahme umfasst auch eine Prüfung der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunk- tion.   3.3 Kennzeichnung   BRK sind dauerhaft mit allen Angaben zu kennzeichnen, die zur Gewährleistung der  Sicherheit bei Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und gegebenenfalls Instandhaltung  erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:   a. Identifikation des Herstellers;   b. Herstellungsjahr;   c. Angaben, die eine eindeutige Identifizierung der BRK erlauben, wie Typ-,  Serien- oder Loskennzeichnung, Fabrikationsnummer, Anlagekennzeichen;   d. Angaben über die wesentlichen zulässigen oberen bzw. unteren Grenzwerte.   Diese Angaben können auch mit dauerhafter und eindeutiger Kennzeichnung der  BRK vor Ort sowie zugehöriger Anlagedokumentation zur Verfügung gestellt wer- den.        Energie   10   732.13   3.4 Betriebsanleitung   Der Hersteller hat den BRK eine Betriebsanleitung für den Benutzer beizufügen, die  alle der Sicherheit dienlichen Informationen zu folgenden Aspekten enthält:   a. Montage einschliesslich Verbindung verschiedener BRK;   b. Inbetriebnahme;   c. Benutzung;   d. Instandhaltung.   4 Werkstoffe   Die zur Herstellung von BRK verwendeten Werkstoffe müssen für die gesamte  vorgesehene Einsatzdauer der BRK und die Entsorgung geeignet sein.   4.1 Werkstoffauswahl   Die Werkstoffe müssen Eigenschaften besitzen, die allen nach vernünftigem Ermes- sen vorhersehbaren Betriebs-, Störfall- und allen Prüfbedingungen entsprechen, und  insbesondere eine ausreichend hohe Duktilität und Zähigkeit besitzen. Sie müssen  für alle in der Herstellung vorgesehenen Bearbeitungsschritte geeignet sein (Fügen,  Umformen, mechanische Bearbeitung etc.).   Sie müssen gegen Stoffe, Umgebungsbedingungen und Prozesse, die im Betrieb und  bei Prüfungen vorgesehen bzw. zu erwarten sind, in ausreichendem Masse beständig  sein; die für die Betriebssicherheit (inkl. betrieblichem Strahlenschutz) erforder- lichen chemischen und physikalischen Eigenschaften dürfen während der vorgese- henen Lebensdauer nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Alterungsbeständigkeit).   Es dürfen nur Werkstoffe verwendet werden, die den technischen Normen nach  Artikel 5 dieser Verordnung entsprechen oder deren Eignung durch ein Einzelgut- achten nachgewiesen ist.   Der Einsatz unberuhigter Stähle ist unzulässig.   Für Schweisszusatzwerkstoffe gelten die Anforderungen sinngemäss.   Die dem Entwurf von BRK zugrunde liegenden Eigenschaften der Werkstoffe und  ihrer Erzeugnisformen sind in einer Werkstoffspezifikation festzulegen.   4.2 Werkstoffbescheinigung   Der Hersteller der BRK muss sicherstellen, dass der verwendete Werkstoff der  Werkstoffspezifikation gemäss Ziffer 4.1 entspricht. Für alle Werkstoffe sind die  entsprechenden Bescheinigungen des Werkstoffherstellers zu beschaffen.      Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   11   732.13   5 Dokumentation   Die Dokumentation muss folgende Zwecke erfüllen:   a. Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Nachweis der vorschriftsgemäs- sen Durchführung der spezifizierten Herstellungsschritte und Prüfungen;   b. Dokumentation wichtiger Daten und Fakten aus der Herstellung und Mon- tage, um spätere Mängel, Schäden, Prüfergebnisse und spezielle Feststellun- gen beurteilen zu können.      Energie   12   732.13   Anhang 28  (Art. 4 Abs. 3)   Wiederkehrende Prüfungen   1 Allgemeine Bestimmungen   Ziel der wiederkehrenden Prüfungen ist die Feststellung des Ist-Zustandes, der  Integrität und der Funktionstüchtigkeit der BRK. Allfällige Abweichungen vom  Soll-Zustand sollen frühzeitig festgestellt werden.   Der Betreiber hat für jede Kernanlage systematische Wiederholungsprüfprogramme  auszuarbeiten und dem ENSI zur Prüfung einzureichen. Die Prüfprogramme sind  periodisch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu bewerten und wenn angezeigt anzu- passen.   Die wiederkehrenden Prüfungen sind im Voraus und auf Grund der Wiederholungs- prüfprogramme zu planen. Sie sind in regelmässigen zeitlichen Abständen (Prüf- intervallen) über die gesamte Betriebsdauer der Anlage hinweg durchzuführen.   Für die Prüfungen sind qualifizierte Verfahren und Ausrüstungen gemäss dem Stand  der Technik sowie qualifiziertes Personal einzusetzen.   Die Ergebnisse der wiederkehrenden Prüfungen sind durch den Betreiber zu bewer- ten. Die Bewertung der Prüfergebnisse ist die Grundlage für eine allfällige Instand- setzung der BRK oder eine allfällige Anpassung der Prüfprogramme.   2 Arten der Prüfungen   Sofern mit den nachfolgenden Prüfungen die Feststellung des Zustandes der BRK  nicht gewährleistet ist, hat der Betreiber andere Prüfungen zur Gewährleistung der  Sicherheit vorzusehen.   System- und Komponentenbegehungen   System- und Komponentenbegehungen sind Sichtprüfungen. Sie dienen der Feststel- lung von Leckagen sowie der Beurteilung des Allgemeinzustandes der BRK.   System- und Komponentenbegehungen sind unter betriebsnahen Bedingungen vor  jedem Wiederanfahren der Anlage nach der Jahresrevision, nach ausserordentlichen  Ereignissen, nach Änderungen von BRK oder nach Programm durchzuführen.        8 Bereinigt gemäss Anhang Ziff. 13 der V vom 12. Nov. 2008 über das Eidgenössische  Nuklearsicherheitsinspektorat, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 732.21).     Sicherheitstechnisch klassierte Behälter und Rohrleitungen in Kernanlagen   13   732.13   Innere und äussere Prüfungen   Die inneren und äusseren Prüfungen sind Sichtprüfungen. Sie dienen der Zustands- beurteilung von Behältern und deren Ausrüstung sowie der Kontrolle der Wartung.  Die innere Prüfung erfolgt in der Regel am drucklosen, kalten und gereinigten  Behälter. Wenn die innere Prüfung nicht möglich ist, sind andere gleichwertige  Prüfungen oder Massnahmen vorzusehen. Die äussere Prüfung erfolgt möglichst im  Betrieb oder in betriebsnahem Zustand.   Druckprüfungen   Druckprüfungen dienen dem Nachweis der Integrität der BRK. Sie sollen insbeson- dere den maximal zulässigen Druck sowie die zulässige maximale und minimale  Temperatur berücksichtigen.   Zerstörungsfreie Prüfungen   Die zerstörungsfreien Prüfungen dienen der frühzeitigen Erkennung von Schädigun- gen an der Oberfläche und in der Tiefe des Materials, die zum Versagen der BRK  führen können.   Mit der Basisprüfung, als erster wiederkehrender Prüfung, wird der Referenzzustand  für die nachfolgenden wiederkehrenden Prüfungen festgestellt. Die Basisprüfung ist  in der Regel vor der Inbetriebnahme der BRK und bei Änderung von Prüfumfang  oder Prüfmethodik durchzuführen.   Funktionsprüfungen von Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung   Die Funktionsprüfungen an Sicherheitseinrichtungen dienen insbesondere dem  Nachweis der Einhaltung der Sollwerte für:   a. Ansprech- und Schliessüberdruck;   b. Öffnungs- und Schliesszeit.   Die Prüfintervalle und Anforderungen sind in der Technischen Spezifikation  (Anhang 3 Ziff. 2 KEV9) auf Grund von Sicherheitsüberlegungen und der Betriebs- erfahrung festgelegt.   Funktionsprüfungen von Stossdämpfern   Die Funktionsprüfungen der Stossdämpfer dienen der Kontrolle der Gängigkeit und  der Dämpfungseigenschaften.    Lokale und integrale Dichtheitsprüfungen des Sicherheitseinschlusses   Die lokalen und integralen Dichtheitsprüfungen dienen dem Nachweis zulässiger  Leckageraten des Sicherheitsbehälters, dessen Durchdringungen und der zugehö- rigen Isolationsarmaturen (Sicherheitseinschluss). Die Prüfintervalle und Anforde- rungen sind in der Technischen Spezifikation (Anhang 3 Ziff. 2 KEV) festgelegt.       9 SR 732.11     Energie   14   732.13   Einsatzspezifische Prüfungen   Einsatzspezifische Prüfungen dienen der Überwachung von Prozessen, die mit den  spezifischen Einsatzbedingungen gewisser BRK in Kernanlagen verbunden sind und  zur Beeinträchtigung der Sicherheit führen können, wie z. B. Versprödung infolge  Neutroneneinwirkung oder thermische Versprödung.   Die Planung und Durchführung einsatzspezifischer Prüfungen wird auf Grund des  Standes von Wissenschaft und Technik, der Betriebserfahrung sowie aus Erkennt- nissen von Befunden oder Ereignissen festgelegt.    	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich 	Art. 2 Begriffsbestimmungen  	2. Abschnitt: Sicherheit und Instandhaltung 	Art. 3 Anforderungen an die Sicherheit 	Art. 4 Anforderungen an die Instandhaltung  	3. Abschnitt: Technische Normen und Unterlagen 	Art. 5 Technische Normen 	Art. 6 Sprache der Unterlagen  	4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 	Art. 7 Anpassungen der Anhänge 	Art. 8 Änderung bisherigen Rechts 	Art. 9 Inkrafttreten  	Anhang 1 	Sicherheitsanforderungen 	1 Grundsätzliche Anforderungen 	2 Planung 	2.1 Allgemeine Bestimmungen 	2.2 Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit 	2.3 Vorkehrungen für die Sicherheit in Bedienung und Betrieb 	2.4 Schutz vor Überschreiten der zulässigen Grenzen der BRK 	2.5 Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion  	3 Herstellung 	3.1 Fertigung und Montage 	3.2 Abnahme 	3.3 Kennzeichnung 	3.4 Betriebsanleitung  	4 Werkstoffe 	4.1 Werkstoffauswahl 	4.2 Werkstoffbescheinigung  	5 Dokumentation   	Anhang 2 	Wiederkehrende Prüfungen 	1 Allgemeine Bestimmungen 	2 Arten der Prüfungen