Microsoft Word - 5.2-1.1.8_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.8        1     Brandschutzrichtlinie: Kennzeichnung von  Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung (17-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheits- beleuchtung Sicherheitsstromversorgung      01.01.2017 / 17-15de     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 3.2.2, Abs. 1 (Seite 6)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 2.2 (Seite 9)   - zu Ziffer 3.3.2 (Seite 12)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Notwendigkeit 4  2.1 Allgemeines 4  2.2 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten (siehe Anhang) 4  2.2.1 Büro-, Industrie- und Gewerbebauten, Schulbauten, unterirdische Schutzbauten,   Hochhäuser 4  2.2.2 Beherbergungsbetriebe 4  2.2.3 Parkings 4  2.2.4 Räume mit grosser Personenbelegung, Verkaufsgeschäfte 4   3 Anforderungen 5  3.1 Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen 5  3.1.1 Allgemeines 5  3.1.2 Anordnung 5  3.1.3 Beeinträchtigung der Sichtbarkeit 5  3.1.4 Grösse und Ausführung (siehe Anhang) 5  3.1.5 Beleuchtung von Rettungszeichen (siehe Anhang) 5  3.2 Sicherheitsbeleuchtung 6  3.2.1 Allgemeines 6  3.2.2 Schaltung (siehe Anhang) 6  3.2.3 Anordnung der Leuchten 6  3.2.4 Beleuchtungsstärke 6  3.3 Stromversorgung für Sicherheitszwecke 7  3.3.1 Allgemeines 7  3.3.2 Stromquellen für Sicherheitszwecke (siehe Anhang) 7  3.3.3 Standort (siehe Anhang) 7  3.3.4 Verteilnetz (siehe Anhang) 7   4 Kontrollen 8  4.1 Projekte 8  4.2 Abnahmeprüfung 8  4.3 Periodische Kontrollen 8   5 Betriebsbereitschaft und Wartung (siehe Anhang) 8   6 Weitere Bestimmungen 8   7 Inkrafttreten 8   Anhang   9        Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen  sowie die Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungen und Stromversorgungen für Sicher- heitszwecke.   2 Die Bestimmungen gelten sinngemäss für Fahrnisbauten (z. B. Zirkuszelte, Festhallen)  soweit diese grosse Personenbelegungen aufweisen.   2 Notwendigkeit   2.1 Allgemeines   Je nach Personenbelegung und Nutzung sind Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit  ausreichend dimensionierten Kennzeichnungen von Fluchtwegen und Ausgängen sowie mit  Sicherheitsbeleuchtungen und Stromversorgungen für Sicherheitszwecke auszurüsten.   2.2 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten (siehe Anhang)   2.2.1 Büro-, Industrie- und Gewerbebauten, Schulbauten, unterirdische Schutzbauten,  Hochhäuser   1 Ausgänge und Fluchtwege sind mit Rettungszeichen zu kennzeichnen.   2 In Fluchtwegen ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren.   2.2.2 Beherbergungsbetriebe   1 Ausgänge und Fluchtwege sind mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen zu kenn- zeichnen.   2 In Fluchtwegen ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren.   3 In Beherbergungsbetrieben [c] entscheidet die Brandschutzbehörde über die Notwendig- keit.   2.2.3 Parkings   1 Ausgänge und Fluchtwege sind mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen zu kenn- zeichnen.   2 In Fluchtwegen ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren.   3 In den Fluchtwegen im Raum (z. B. im Bereich von Fahrgassen) ist eine Sicherheitsbe- leuchtung zu installieren.   2.2.4  Räume mit grosser Personenbelegung, Verkaufsgeschäfte   1 Ausgänge und Fluchtwege sind mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen zu kenn- zeichnen.   2 Die Beleuchtung der Rettungszeichen muss dauernd eingeschaltet bleiben, solange Per- sonen anwesend sind.   3 In Räumen und Fluchtwegen ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren (siehe Zif- fer 6 „Weitere Bestimmungen“).     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      5   3 Anforderungen   3.1 Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen   3.1.1 Allgemeines   Je nach Personenbelegung und Nutzung von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten sind  Fluchtrichtung und Ausgänge mit Rettungszeichen und einer Sicherheitsbeleuchtung er- kennbar zu machen.   3.1.2 Anordnung   1 Die Fluchtrichtung ist – wenn nicht sofort ersichtlich oder wenn sich Personen aufhalten,  die mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraut sind – mit Richtungsanzeigern zu kenn- zeichnen (z. B. vertikale und horizontale Fluchtwege, Richtungsänderungen).   2 Ausgänge, die nicht sofort als solche erkennbar sind oder nur in Notfällen benutzt wer- den, sind zu kennzeichnen.   3 Die Kennzeichnung muss leicht erkennbar und so angeordnet sein, dass von jedem  Standort eines Raumes mindestens ein Rettungszeichen sichtbar ist.   4 Kennzeichnungen von Fluchtwegen und Ausgängen sind innerhalb eines Gebäudes ein- heitlich auszuführen.   5 Rettungszeichen zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen sind quer zur  Fluchtrichtung auf Türsturzhöhe anzubringen.   3.1.3 Beeinträchtigung der Sichtbarkeit   1 Dekorationen, Reklamen und andere Einrichtungen dürfen die Sicht- und Erkennbarkeit  von Rettungszeichen nicht beeinträchtigen.   2 Andere beleuchtete Zeichen oder Beschriftungen sowie Spiegel dürfen nicht ablenken  oder zu Verwechslungen führen.   3 Grüne Farbe darf für andere Zwecke nicht in einer Weise verwendet werden, die zu Ver- wechslungen mit Rettungszeichen führt oder die Erkennbarkeit erschwert.   3.1.4 Grösse und Ausführung (siehe Anhang)   1 Rettungszeichen müssen dauerhaft ausgeführt und so gross sein, dass sie leicht erkenn- bar sind.   2 Die erforderliche Grösse von Rettungszeichen richtet sich nach der Entfernung, aus der  ihre Bedeutung noch gut erkennbar sein muss.   3 Rettungszeichen sind nach anerkannten Normen rechteckig oder quadratisch auszufüh- ren, Richtungspfeile und Symbole weiss auf grünem Grund.   3.1.5 Beleuchtung von Rettungszeichen (siehe Anhang)   1 Ist eine Beleuchtung der Rettungszeichen und Richtungsanzeiger für Fluchtwege und  Ausgänge verlangt, muss diese als Sicherheitsbeleuchtung ausgeführt sein.   2 Unbeleuchtete und nicht hinterleuchtete Rettungszeichen sind nachleuchtend auszufüh- ren.   3 In Räumen ohne Tageslicht und solchen, die verdunkelt werden können sind sicherheits- beleuchtete Rettungszeichen zu verwenden.     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   4 Beleuchtete und hinterleuchtete Rettungszeichen in Bereitschafts- und Dauerschaltung  sind bei Störung der Stromversorgung der normalen künstlichen Beleuchtung mit einer Si- cherheitsstromversorgung zu speisen.   3.2 Sicherheitsbeleuchtung   3.2.1 Allgemeines   1 Sicherheitsbeleuchtungen müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaf- fen, bemessen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit be- triebsbereit sind. Sie müssen ein sicheres Begehen von Räumen und Fluchtwegen ermögli- chen und ein leichtes Auffinden der Ausgänge gewährleisten.   2 Die Sicherheitsbeleuchtung muss bei Störung der normalen künstlichen Beleuchtung in  dem von der Brandschutzbehörde festgelegten Bereich rechtzeitig und für eine Dauer von  mindestens 30 Minuten wirksam werden.   3 Installationen von Sicherheitsbeleuchtungen wie Sicherheitsleuchten, dazugehörende  Schalt- und Verteilkästen sowie Stromkreise sind als solche zu bezeichnen.   3.2.2 Schaltung (siehe Anhang)   1 1 Die Sicherheitsbeleuchtung muss bei Störung der allgemeinen Stromversorgung entspre- chend dem Stand der Technik wirksam werden.   2 Sicherheitsbeleuchtungen dürfen nicht durch einen Hauptschalter oder einen Schalter der  normalen Raumbeleuchtung beeinflusst werden können.   3 Sicherheitsleuchten mit Einzelakkubetriebener Stromversorgung für Sicherheitszwecke  sind an den Überstrom-Schutzeinrichtung des gleichen Raumes anzuschliessen. Sie dürfen  nicht mit Schaltern ausgerüstet sein, durch deren Betätigung ihre Funktion unterbrochen  werden kann.   4 Zentrale Stromversorgungssysteme für die Sicherheitsbeleuchtungen sind in voneinander  unabhängige Bereiche (Gruppen) zu unterteilen. Die Anzahl der Leuchten sowie die Platzie- rung der Spannungsüberwachung richten sich nach anerkannten Normen.   5 Die Gruppenaufteilung richtet sich nach der Personengefährdung bei einem partiellen  Ausfall der allgemeinen künstlichen Beleuchtung.   6 Das Auftreten von Fehlern wie Kurzschluss, Unterbruch oder Erdschluss darf andere  Gruppen nicht beeinflussen.   3.2.3 Anordnung der Leuchten   1 In Flucht- und Rettungswegen muss die Sicherheitsbeleuchtung insbesondere die Bo- denzone, sowie den Weg zum Ausgang ins Freie genügend stark beleuchten.   2 Sicherheitsleuchten, welche zusätzlich in geringer Höhe über Boden angebracht sind,  müssen mit einem bruchfesten Schutz der Leuchte versehen sein.   3 Tragbare Sicherheitsleuchten sind nur in Räumen zulässig, die ausschliesslich von Be- triebspersonal betreten werden. Die Leuchten sind nach Gebrauch am dafür vorgesehenen  Ort aufzuladen.   3.2.4 Beleuchtungsstärke    Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen hat mindestens 1 Lux zu  betragen.   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      7   3.3 Stromversorgung für Sicherheitszwecke   3.3.1 Allgemeines   1 Stromversorgungen für Sicherheitszwecke müssen dem Stand der Technik entsprechen  und so beschaffen, bemessen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und  jederzeit betriebsbereit sind.   2 Eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke ist erforderlich für die Sicherheitsbeleuch- tung von Räumen, Fluchtwegen und Rettungszeichen sowie für die Versorgung von Brand- schutzeinrichtungen wie Sprinklerpumpen, Feuerwehraufzügen und anderen im Brandfall  wichtigen Einrichtungen.   3 Sie muss bei Störung der normalen Stromversorgung rechtzeitig und während der vorge- schriebenen Betriebsdauer wirksam sein.   3.3.2 Stromquellen für Sicherheitszwecke (siehe Anhang)   1 Für die Stromversorgung für Sicherheitszwecke sind geeignete, von der normalen Strom- versorgung unabhängige Stromquellen einzusetzen.   2 Als geeignete Stromquellen für Sicherheitszwecke gelten:   a Akkus, wie Einzelbatterien, Gruppenbatterien und Zentralbatterien;   b Stromerzeugungsaggregate, bestehend aus einem Generator, dessen Antriebsma- schine unabhängig ist von der allgemeinen Stromversorgung;   c zusätzliche Einspeisung aus der normalen Stromversorgung, wenn sie von der norma- len Einspeisung unabhängig und sichergestellt ist, dass nicht beide Einspeisungen  gleichzeitig ausfallen.   3 Zusätzliche Einspeisungen aus der normalen Stromversorgung sind für die Kennzeich- nung der Fluchtwege und für die Sicherheitsbeleuchtung nicht erlaubt.   3.3.3 Standort (siehe Anhang)   1 Stromquellen für Sicherheitszwecke sowie deren Steuereinrichtungen müssen ortsfest in- stalliert sein. Sie sind in Räumen mit kleinem Brandrisiko unterzubringen.   2 Der Feuerwiderstand des Aufstellungsraums hat dem Feuerwiderstand des Tragwerks  von Bauten und Anlagen und den Brandabschnitten zu entsprechen. Jedoch mindestens  Feuerwiderstand El 30. Türen sind mit Feuerwiderstand El 30 zu erstellen.   3 Stromquellen für Sicherheitszwecke sind von Verteilanlagen (Schaltgerätekombinationen)  der allgemeinen Stromversorgung mit Feuerwiderstand El 60 abzutrennen.   4 Akkus dürfen in nicht feuergefährdeten Räumen aufgestellt werden. Sie sind mit einem  Schutzkasten mit Feuerwiderstand El 30 zu versehen.   5 Bei der Verwendung nicht wartungsfreier Akkus sind die Räume im Deckenbereich aus- reichend zu belüften.   3.3.4 Verteilnetz (siehe Anhang)   1 Stromkreise für Sicherheitszwecke sind unabhängig von anderen Stromkreisen zu verle- gen.   2 Das Verteilnetz der Stromversorgung für Sicherheitszwecke ist gegen Brandeinwirkung  so zu schützen, dass der Funktionserhalt der vorgesehenen Betriebsdauer der angeschlos- senen Verbraucher entsprechen.     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3 Elemente der Stromversorgung für Sicherheitszwecke wie Überstrom-Schutzeinrichtung,  Schalter, Klemmen und Verdrahtungen sind von den Stockwerkverteilungen der allgemeinen  Stromversorgung feuerwiderstandsfähig abzutrennen.   4 Kontrollen   4.1 Projekte   Komplexe Projekte von Sicherheitsbeleuchtungen und Stromversorgungen für Sicherheits- zwecke sowie die damit verbundene Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen (z. B.  Neuanlagen, Erweiterungen, wesentliche Änderungen) sind auf Verlangen der Brandschutz- behörde vor Ausführungsbeginn zur Genehmigung einzureichen.   4.2 Abnahmeprüfung   1 Sicherheitsbeleuchtungen und Stromversorgungen für Sicherheitszwecke sind nach ihrer  Erstellung einer Abnahmeprüfung zu unterziehen und zu dokumentieren.   2 Dies gilt auch für wesentliche Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen.   4.3 Periodische Kontrollen   1 Sicherheitsbeleuchtungen sind gemäss Herstellerangaben, jedoch mindestens zwei Mal  jährlich während der erforderlichen Betriebsdauer zu kontrollieren. Bei Sicherheitsleuchten  mit Statusanzeige genügt eine jährliche Kontrolle.   2 Stromversorgungen für Sicherheitszwecke sind jährlich unter Last zu kontrollieren. Die  Funktionskontrollen sind nach Angaben des Herstellers durch geeignetes, instruiertes Per- sonal durchzuführen.   3 Akkus sind jährlich auf den Ladezustand und Stromerzeugungsaggregate monatlich auf  die Betriebsbereitschaft zu überprüfen.   5 Betriebsbereitschaft und Wartung (siehe Anhang)  1 Anlageeigentümer oder -betreiber sind dafür verantwortlich, dass die Sicherheitsbeleuch- tungen und Stromversorgungen für Sicherheitszwecke bestimmungsgemäss in Stand gehal- ten und jederzeit betriebsbereit sind.   2 Über die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten (z. B. Funktionskontrolle, Wartung,  Instandsetzung) ist ein Kontrollbuch zu führen.   6 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   7 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      9   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2.2 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten    Rettungszeichen Sicherheitsbeleuchtung   Gebäude und Anlagen, Räume nicht  sicherheits-  beleuchtet   sicherheits-  beleuchtet   für Flucht- wege   für Flucht-  wege in  Räumen   Industrie- und Gewerbebauten,   Verkaufsräume ● ○ ● ○ [3]   Bürobauten ● ○ ●   Schulbauten ● ○ ●   Beherbergungsbetriebe [a], z. B. Kran- kenhäuser, Alters- und Pflegeheime    ● ● ○ [3]   Beherbergungsbetriebe [b], z. B. Hotels  ● ●   Abgelegene Beherbergungsbetriebe [c]  z. B. Berghütten [1]   ● ○ ○    Räume mit grosser Personenbelegung,  Verkaufsgeschäfte  ● ● ●   Parkings  ● ● ● [4]  Hochhäuser ● ○ ●   Unterirdische Schutzbauten [2] ●  ● ○   Anmerkungen:   ● erforderlich      ○ empfehlenswert  Nicht aufgeführte Nutzungen oder Gebäudearten sowie provisorische Bauten und Anlagen sind  sinngemäss zu beurteilen.   [1] Die Brandschutzbehörde entscheidet über die Notwendigkeit.   [2] Nur für zivil genutzte Schutzbauten und Anlagen.   [3] Nur für besondere Bereiche und Einrichtungen.   [4] Anordnung im Bereich von Fahrgassen.        Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   zu Ziffer 3.1.4 Grösse und Ausführung    Grösse von Rettungszeichen    Die Mindestseitenlänge p von Rettungszeichen richtet sich nach der grössten Erkennungsweite d.  Es gilt die Formel:      Beispiele: Rettungszeichen    p   Erkennungsweite d [m] bel. [mm]  hint. [mm] nach. [mm]   15 150 150* 230   20 200 150* 310   35 350 175 540   Dabei ist:   d = die Erkennungsweite   p = die kurze Seite des Rettungszeichens   s = eine Konstante: 65 für nachleuchtende Zeichen (nach.)    100 für beleuchtete Zeichen (bel.)    200  für hinterleuchtete Zeichen (hint.)   *Die Mindestseitenlänge hat 150 mm zu betragen.   Die minimale Leuchtdichte von Rettungszeichen beträgt:   - 150 mcd/m2 für nachleuchtende Rettungszeichen;   - 2 cd/m2 für beleuchtete und hinterleuchtete Rettungszeichen.   zu Ziffer 3.1.5 Beleuchtung von Rettungszeichen   Auf Verlangen der Brandschutzbehörde sind Rettungszeichen bei Ausgängen durch grüne Blink- leuchten (z. B. in Betrieb bei Evakuierung) zu ergänzen.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      11   zu Ziffer 3.2.2 Schaltung   Sicherheitsleuchte mit Stromversorgung für Leuchtstofflampe (Beispiel)      Legende:   1 Überstrom-Schutzeinrichtung / Testschalter   2 Schalter   3 Notlichtelement   4 Vorschaltgerät   5 Leuchtstofflampe   Unterteilung der Sicherheitsbeleuchtung in voneinander unabhängige Gruppen   Unabhängige Gruppen sind insbesondere vorzusehen für Fluchtwege sowie grosse Brandabschnit- te.     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   zu Ziffer 3.3.2 Stromquellen für Sicherheitszwecke   Zusätzliche Einspeisung aus der Stromversorgung (Beispiel)   Mögliches Schaltschema      Legende:   F1 AnschlussÜberstrom-Schutzeinrichtung   F2 BezügerÜberstrom-Schutzeinrichtung Normalnetz   F3 BezügerÜberstrom-Schutzeinrichtung Sicherheitsnetz   F4 VerbraucherÜberstrom-Schutzeinrichtung Normalnetz   F5 VerbraucherÜberstrom-Schutzeinrichtung Sicherheitsnetz  (Feuerwehraufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanalgen, Sprinklerpumpen, usw.)  => keine Sicherheitsbeleuchtung   T Transformator EW   Z Zähler / Messeinrichtung   ● Beschriftung: „Im Brandfall nicht ausschalten“  Die Anschlussleitung Niederspannung EW muss innerhalb des Gebäudes bis zum Brandabschnitt   „Technikraum Sicherheitsstromversorgung“ gegen Brandeinwirkung geschützt werden.   Mittel- oder Hochspannung EW muss mit Ringleitung sichergestellt werden.   Unbeabsichtigtes Ausschalten des Sicherheitsnetzes muss mit geeigneten Massnahmen  (Beschriftung usw.) verhindert werden.   Spannungsausfall hinter der Überstrom-Schutzeinrichtung muss überwacht werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      13   zu Ziffer 3.3.3 Standort   Zulässige Standorte für Stromquellen für Sicherheitszwecke:    Sanitärverteilräume;    Räume mit Sicherheitsanlagen;    Räume mit Niederspannungsverteilanlagen der allgemeinen Stromversorgung: Stromquellen für  Sicherheitszwecke sind mit Feuerwiderstand EI 60 abzutrennen oder mit einem Abstand von  mindestens 0.8 m in einem Kasten aus Baustoffen der RF1 aufzustellen.   Nicht zulässige Standorte für Stromquellen für Sicherheitszwecke:    Fluchtwege;    Lüftungszentralen mit Brandschutzanforderungen;    Putzräume;    Lager- und Fabrikationsräume mit brennbaren Stoffen;    Aufstellungsräume für wärmetechnische Anlagen mit Brandschutzanforderungen.     Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de   BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   zu Ziffer 3.3.4 Verteilnetz   Zulässige Verlegearten des Verteilnetzes der Stromversorgung für Sicherheitszwecke      örtlich getrennt vom allgemeinen Netz unter Putz, in  Beton oder Mauerwerk;   örtlich getrennt vom allgemeinen Netz im Installati- onskanal mit Feuerwiderstand entsprechend der  max. vorgeschriebenen Betriebsdauer, mindestens  aber mit Feuerwiderstand EI 30;   bei offener Verlegung muss der geforderte Funkti- onserhalt des Sicherheitsnetzwerkes unter Berück- sichtigung des geeigneten Tragsystems, geeigneter  Montage und Leitungsführung gewährleistet werden.   Abtrennung des Sicherheitsnetzes mit Feuerwiderstand EI 60      Legende:   1 Überstrom-Schutzeinrichtung für Normalbeleuchtung   2 Überstrom-Schutzeinrichtung für Netz / Sicherheitsbeleuchtung   3 Überstrom-Schutzeinrichtung für Spannungsüberwachung Netz und Ladung der Stromversor- gung für Sicherheitszwecke   4 Überstrom-Schutzeinrichtung für Umschalteinheit   5 Umschalteinheit   6 Stromversorgung für Sicherheitszwecke   7 Schalter      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung  Sicherheitsstromversorgung / 17-15de      15   zu Ziffer 5 Betriebsbereitschaft und Wartung   Funktionskontrolle   Überprüfung von wesentlichen Teilen von technischen Einrichtungen auf ihre Funktionsbereitschaft.  Funktionskontrollen sind nach Angaben des Herstellers durchzuführen.   Instandhaltung   Gesamtheit der Massnahmen (Funktionskontrollen, Wartung, Instandsetzung) zur Bewahrung und  Wiederherstellung der vorgeschriebenen ursprünglichen Wirksamkeit sowie zur Feststellung und  Beurteilung des aktuellen Zustands von technischen Einrichtungen.                                                                                        Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.