814.710   1   Verordnung   über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung   (NISV)   vom 23. Dezember 1999 (Stand am 1. Januar 2022)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf die Artikel 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 16 Absatz 2, 38 Absatz 3   und 39 Absatz 1 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19831 (Gesetz)   und auf Artikel 3 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 19792,   verordnet:   1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Zweck   Diese Verordnung soll Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender  Strahlung schützen.   Art. 2 Geltungsbereich   1 Diese Verordnung regelt:   a. die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern  mit Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz (Strahlung), die beim Betrieb ortsfes- ter Anlagen erzeugt werden;   b. die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen von Strahlung;   c. die Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen.   2 Sie regelt nicht die Begrenzung der Emissionen von Strahlung, die erzeugt werden:   a. in Betrieben, soweit die Strahlung auf das Betriebspersonal einwirkt;   b. bei der medizinischen Verwendung von Medizinprodukten nach der Medi- zinprodukteverordnung vom 24. Januar 19963;   c. von militärischen Anlagen, soweit die Strahlung auf Angehörige der Armee  einwirkt;   d. von elektrischen Geräten wie Mikrowellenöfen, Kochherden, Elektrowerk- zeugen oder Mobiltelefonen.        AS 2000 213  1 SR 814.01  2 SR 700  3 [AS 1996 987 1868, 1998 1496 Ziff. I, II. AS 2001 3487 Art. 28 Bst. a]. Siehe heute:    die V vom 17. Okt. 2001 (SR 812.213).   814.710     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   2   814.710   3 Sie regelt auch nicht die Begrenzung der Einwirkungen von Strahlung auf elektri- sche oder elektronische medizinische Lebenshilfen wie Herzschrittmacher.   Art. 3 Begriffe   1 Anlagen gelten als alt, wenn der Entscheid, der die Bauarbeiten oder die Aufnahme  des Betriebs ermöglicht, bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtskräftig war.  Anlagen nach Anhang 1 Ziffer 1, die mehrere Leitungen umfassen, gelten als alt,  wenn mindestens eine Leitung bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtskräftig  bewilligt war. 4   2 Anlagen gelten als neu, wenn sie:   a. die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen;   b. an einen anderen Standort verlegt werden; oder   c. am bisherigen Standort ersetzt werden; davon ausgenommen sind Eisenbah- nen (Anhang 1 Ziff. 5).5   3 Als Orte mit empfindlicher Nutzung gelten:   a. Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer  Zeit aufhalten;   b. öffentliche oder private, raumplanungsrechtlich festgesetzte Kinderspiel- plätze;   c.6 diejenigen Bereiche von unüberbauten Grundstücken, in denen Nutzungen  nach den Buchstaben a und b zugelassen sind.   4 Technisch und betrieblich möglich sind Massnahmen zur Emissionsbegrenzung,  die:   a. bei vergleichbaren Anlagen im In- oder Ausland erfolgreich erprobt sind;  oder   b. bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurden und nach den Regeln der Tech- nik auf andere Anlagen übertragen werden können.   5 Wirtschaftlich tragbar sind Massnahmen zur Emissionsbegrenzung, die für einen  mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche zumutbar  sind. Gibt es in einer Branche sehr unterschiedliche Klassen von Betriebsgrössen, so  ist von einem mittleren Betrieb der entsprechenden Klasse auszugehen.   6 Der Anlagegrenzwert ist eine Emissionsbegrenzung für die von einer Anlage allein  erzeugte Strahlung.       4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016   (AS 2016 1135).   5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016   (AS 2016 1135).   6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009   (AS 2009 3565).     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   3   814.710   7 Berührungsstrom ist der elektrische Strom, der fliesst, wenn ein Mensch ein nicht  mit einer Spannungsquelle verbundenes, leitfähiges Objekt berührt, das durch ein  elektrisches oder magnetisches Feld aufgeladen wird.   8 Körperableitstrom7 ist der elektrische Strom, der von einem in einem elektrischen  Feld stehenden Menschen gegen die Erde abfliesst, ohne dass ein leitfähiges Objekt  berührt wird.   9 Die äquivalente Strahlungsleistung (ERP) ist die einer Antenne zugeführte Sende- leistung, multipliziert mit dem Antennengewinn in Hauptstrahlrichtung, bezogen auf  den Halbwellendipol.   2. Kapitel: Emissionen   1. Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften für neue und alte Anlagen   Art. 4 Vorsorgliche Emissionsbegrenzung   1 Anlagen müssen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in Anhang 1 fest- gelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen einhalten.   2 Bei Anlagen, für die Anhang 1 keine Vorschriften enthält, ordnet die Behörde  Emissionsbegrenzungen so weit an, als dies technisch und betrieblich möglich und  wirtschaftlich tragbar ist.   Art. 5 Ergänzende und verschärfte Emissionsbegrenzung   1 Steht fest oder ist zu erwarten, dass ein oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach  Anhang 2 durch eine einzelne Anlage allein oder durch mehrere Anlagen zusammen  überschritten werden, so ordnet die Behörde ergänzende oder verschärfte Emis- sionsbegrenzungen an.   2 Sie ordnet ergänzende oder verschärfte Emissionsbegrenzungen so weit an, bis die  Immissionsgrenzwerte eingehalten werden.   3 Steht fest oder ist zu erwarten, dass der Immissionsgrenzwert nach Anhang 2 Zif- fer 13 oder 225 für den Berührungsstrom beim Kontakt mit leitfähigen Objekten  überschritten wird, so ordnet die Behörde in erster Linie Massnahmen an diesen  Objekten an.   2. Abschnitt: Besondere Vorschriften für neue Anlagen   Art. 6   Wird eine neue Anlage nach ihrer Inbetriebnahme im Sinne von Anhang 1 geändert,  so gelten die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen.       7 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016   (AS 2016 1135). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   4   814.710   3. Abschnitt: Besondere Vorschriften für alte Anlagen   Art. 7 Sanierungspflicht   1 Die Behörde sorgt dafür, dass alte Anlagen, die den Anforderungen der Artikel 4  und 5 nicht entsprechen, saniert werden.   2 Sie erlässt die erforderlichen Verfügungen und legt darin die Sanierungsfrist nach  Artikel 8 fest. Notfalls verfügt sie für die Dauer der Sanierung Betriebseinschrän- kungen oder die Stilllegung der Anlage.   3 Auf die Sanierung kann verzichtet werden, wenn sich der Inhaber verpflichtet, die  Anlage innert der Sanierungsfrist stillzulegen.   Art. 8 Sanierungsfrist   1 Die Frist für die Durchführung der vorsorglichen Emissionsbegrenzungen richtet  sich nach den Vorschriften von Anhang 1. Enthält Anhang 1 keine Vorschriften, so  gilt eine Frist von höchstens fünf Jahren. Die Behörde kann die Frist auf Gesuch hin  um höchstens die Hälfte verlängern, wenn die Durchführung der Emissionsbegren- zungen innerhalb der ordentlichen Frist wirtschaftlich nicht tragbar wäre.   2 Für die ergänzenden oder verschärften Emissionsbegrenzungen beträgt die Sanie- rungsfrist höchstens drei Jahre. Die Behörde legt kürzere Fristen fest, mindestens  aber drei Monate, wenn die Massnahmen ohne erhebliche Investitionen durchgeführt  werden können.   Art. 98 Änderung alter Anlagen   Wird eine alte Anlage im Sinne von Anhang 1 geändert, so gelten die Vorschriften  über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen, soweit Anhang 1 keine abwei- chenden Vorschriften enthält.   4. Abschnitt: Mitwirkung und Kontrolle   Art. 10 Mitwirkungspflicht   Der Inhaber einer Anlage ist verpflichtet, der Behörde auf Verlangen die für den  Vollzug erforderlichen Auskünfte, namentlich Angaben nach Artikel 11 Absatz 2, zu  erteilen. Nötigenfalls hat er Messungen oder andere Abklärungen durchzuführen  oder zu dulden.       8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016   (AS 2016 1135).     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   5   814.710   Art. 11 Meldepflicht   1 Der Inhaber einer Anlage, für die Anhang 1 Emissionsbegrenzungen festlegt, muss  der für die Bewilligung zuständigen Behörde ein Standortdatenblatt einreichen,  bevor die Anlage neu erstellt, an einen andern Standort verlegt, am bestehenden  Standort ersetzt oder im Sinne von Anhang 1 geändert wird. Ausgenommen sind  elektrische Hausinstallationen (Anh. 1 Ziff. 4).9   2 Das Standortdatenblatt muss enthalten:   a. die aktuellen und geplanten technischen und betrieblichen Daten der Anlage,  soweit sie für die Erzeugung von Strahlung massgebend sind;   b. den massgebenden Betriebszustand nach Anhang 1;   c. Angaben über die von der Anlage erzeugte Strahlung:   1. an dem für Menschen zugänglichen Ort, an dem diese Strahlung am  stärksten ist,   2. an den drei Orten mit empfindlicher Nutzung, an denen diese Strahlung  am stärksten ist, und   3. an allen Orten mit empfindlicher Nutzung, an denen der Anlagegrenz- wert nach Anhang 1 überschritten ist;   d. einen Situationsplan, der die Angaben nach Buchstabe c darstellt.   Art. 12 Kontrolle   1 Die Behörde überwacht die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen.   2 Zur Kontrolle der Einhaltung des Anlagegrenzwertes nach Anhang 1 führt sie  Messungen oder Berechnungen durch, lässt solche durchführen oder stützt sich auf  die Ermittlungen Dritter. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)10 empfiehlt geeignete  Mess- und Berechnungsmethoden.   3 Wird wegen gewährter Ausnahmen der Anlagegrenzwert nach Anhang 1 bei neuen  oder geänderten Anlagen überschritten, so misst die Behörde periodisch die von die- sen Anlagen erzeugte Strahlung oder lässt diese messen. Sie kontrolliert innert sechs  Monaten nach der Inbetriebnahme, ob:   a. die der Verfügung zugrunde liegenden Angaben über den Betrieb zutreffen;  und    b. die verfügten Anordnungen befolgt werden.       9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009   (AS 2009 3565).   10 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst. Die Anpassung  wurde im ganzen Text vorgenommen.     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   6   814.710   3. Kapitel: Immissionen   Art. 13 Geltung der Immissionsgrenzwerte   1 Die Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 müssen überall eingehalten sein, wo  sich Menschen aufhalten können.   2 Sie gelten nur für Strahlung, die gleichmässig auf den ganzen menschlichen Körper  einwirkt.   Art. 14 Ermittlung der Immissionen   1 Die Behörde ermittelt die Immissionen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass  Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 überschritten sind.   2 Sie führt dazu Messungen oder Berechnungen durch, lässt solche durchführen oder  stützt sich auf die Ermittlungen Dritter. Das BAFU empfiehlt geeignete Mess- und  Berechnungsmethoden.   3 Bei der Ermittlung der Strahlung in Betriebsräumen werden Immissionen aus  betriebseigenen Quellen nicht berücksichtigt.   4 Die Immissionen werden als elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke, mag- netische Flussdichte, Körperableitstrom oder Berührungsstrom für denjenigen Be- triebszustand der Anlage ermittelt, bei dem sie am höchsten sind.   5 Soweit in Anhang 2 eine Mittelungsdauer festgelegt ist, werden die Immissionen  während der Mittelungsdauer quadratisch gemittelt; andernfalls ist der höchste  Effektivwert massgebend.   Art. 15 Beurteilung der Immissionen   Die Behörde beurteilt, ob die Immissionen einen oder mehrere Immissionsgrenz- werte nach Anhang 2 überschreiten.   4. Kapitel: Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen   Art. 16   Bauzonen dürfen nur dort ausgeschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte nach  Anhang 1 von bestehenden und raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten  Anlagen eingehalten sind oder mit planerischen oder baulichen Massnahmen einge- halten werden können.      Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   7   814.710   5. Kapitel: Schlussbestimmungen   1. Abschnitt: Vollzug   Art. 17 Vollzug durch die Kantone   Die Kantone vollziehen diese Verordnung unter Vorbehalt von Artikel 18.   Art. 18 Vollzug durch den Bund   Wenden Bundesbehörden andere Bundesgesetze oder völkerrechtliche Vereinbarun- gen oder Beschlüsse an, die Gegenstände dieser Verordnung betreffen, so vollziehen  sie dabei auch diese Verordnung. Für die Mitwirkung des BAFU und der Kantone  gilt Artikel 41 Absätze 2 und 4 des Gesetzes; gesetzliche Geheimhaltungspflichten  bleiben vorbehalten.   Art. 19 Koordinationsbehörde   1 Tragen mehrere Anlagen zur Überschreitung von Immissionsgrenzwerten nach  Anhang 2 bei und sind für den Vollzug dieser Verordnung bei diesen Anlagen ver- schiedene Behörden zuständig, so bezeichnen die beteiligten Behörden die für die  Koordination zuständige Behörde.   2 Die koordinierende Behörde geht nach den Koordinationsgrundsätzen des Raum- planungsgesetzes vom 22. Juni 1979 vor   Art. 19a11 Geoinformation   Das BAFU gibt die minimalen Geodatenmodelle und Darstellungsmodelle für  Geobasisdaten nach dieser Verordnung vor, für die es im Anhang 1 der Geoinforma- tionsverordnung vom 21. Mai 200812 als Fachstelle des Bundes bezeichnet ist.   Art. 19b13 Erhebungen und Information   1 Das BAFU veröffentlicht periodisch eine nationale Übersicht über die Belastung  der Bevölkerung durch Strahlung. Es kann dazu Erhebungen durchführen. Inhaber  von Anlagen sowie Behörden des Bundes und der Kantone sind verpflichtet, dem  BAFU auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.   2 Das BAFU informiert periodisch über den Stand der Wissenschaft und der Erfah- rung über die Auswirkungen der Strahlung von ortsfesten Anlagen auf den Men- schen und die Umwelt.       11 Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. 12 der V vom 21. Mai 2008 über Geoinformation,   in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2809).   12 SR 510.620  13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. April 2019,  in Kraft seit 1. Juni 2019    (AS 2019 1491).     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   8   814.710   2. Abschnitt: Übergangsbestimmung und Inkrafttreten   Art. 2014  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Juli 2009   Anlagen, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 1. Juli 2009 rechtskräftig bewilligt  waren und den Anforderungen nach Artikel 4 und 5 entsprachen, müssen die Be- stimmungen nach Anhang 1 einhalten, sobald sie ersetzt, an einen andern Standort  verlegt oder im Sinne von Anhang 1 geändert werden.   Art. 21 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2000 in Kraft.       14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009   (AS 2009 3565).     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   9   814.710   Anhang 115  (Art. 4, 6, 8 Abs. 1, 9, 11, 12 und 16)   Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen   1 Frei- und Kabelleitungen zur Übertragung    von elektrischer Energie   11 Geltungsbereich   1 Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für folgende Anlagen mit einer Nennspan- nung von mehr als 1000 V:   a. Wechselstrom-Freileitungen;   b. Wechselstrom-Kabelleitungen mit Einleiterkabeln in getrennten Rohren.   2 Für die Fahrleitungsanlage von Eisenbahnen gilt Ziffer 5.   12 Begriffe   1 Ein Phasenleiter ist ein einzelner, unter Spannung stehender Leiter.   2 Ein Leitungsstrang umfasst alle Phasenleiter, die zum gleichen Stromkreis gehö- ren. Es sind dies bei Dreiphasensystemen die drei Phasenleiter L1, L2 und L3, bei  Einphasensystemen die beiden Phasenleiter U und V.   3 Eine Leitung besteht aus der Gesamtheit aller Phasen- und Erdleiter einschliesslich  der Tragwerke bei Freileitungen oder der baulichen Umhüllungen bei Kabelleitun- gen. Sie kann einen oder mehrere Leitungsstränge umfassen.   4 Eine Anlage umfasst innerhalb eines zu beurteilenden Abschnittes entweder alle  Freileitungen oder alle Kabelleitungen, die in einem engen räumlichen Zusammen- hang stehen, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge sie erstellt oder geändert  werden.   5 In einem engen räumlichen Zusammenhang stehen zwei Freileitungen oder zwei  Kabelleitungen, wenn sich ihre Nahbereiche berühren oder überlappen.   6 Der Nahbereich einer Leitung ist der Raum, in dem die von der Leitung allein  erzeugte magnetische Flussdichte den Anlagegrenzwert überschreitet. Massgebend  sind die Ströme nach Ziffer 13 Absätze 2 und 3 und die optimierte Phasenbelegung  bei gleichläufiger Lastflussrichtung.   7 Als Änderung einer Anlage gelten:       15 Bereinigt gemäss Ziff. IV 34 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des  Bundesrechts (AS 2007 4477), Ziff. I der V vom 1. Juli 2009 (AS 2009 3565), Beilage 2  Ziff. II 6 der V vom 16. Nov. 2011 (AS 2011 6233), Ziff. II der V vom 23. März 2016  (AS 2016 1135), vom 17. April 2019 (AS 2019 1491) und Ziff. I der V vom 17. Dez.  2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 901).     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   10   814.710   a. bauliche Anpassungen, bei denen der Bodenabstand von Phasenleitern einer  Freileitung oder die Verlegetiefe von Phasenleitern einer erdverlegten Ka- belleitung verkleinert wird;   b. bauliche Anpassungen, bei denen der Abstand zwischen den Phasenleitern  gleicher Frequenz einer Leitung vergrössert wird;   c. die Erstellung einer neuen Leitung in einem engen räumlichen Zusammen- hang mit einer bestehenden Leitung;   d. der Rückbau einer Leitung, die in einem engen räumlichen Zusammenhang  mit einer anderen Leitung steht;   e. die Änderung der Anzahl dauerhaft betriebener Leitungsstränge;   f. die Umnutzung bestehender Leitungsstränge für Stromsysteme anderer Fre- quenz; oder   g. die dauerhafte Änderung des massgebenden Stroms nach Ziffer 13 Absätze 2  und 3.   8 Bei einer alten Anlage, die mehrere Leitungen umfasst, gelten der Ersatz einer  Leitung durch eine Leitung gleicher Technologie oder der Rückbau einer Leitung als  Änderung der Anlage, wenn dabei mindestens eine Leitung, die vor dem Inkraft- treten dieser Verordnung rechtskräftig bewilligt war, bestehen bleibt.   13 Massgebender Betriebszustand und massgebender Strom   1 Als massgebender Betriebszustand gilt der gleichzeitige Betrieb aller Leitungs- stränge mit den massgebenden Strömen in der am häufigsten vorkommenden Kom- bination der Lastflussrichtungen.   2 Als massgebender Strom gilt:   a. für Freileitungen: der nach dem Stand der Technik berechnete maximal zu- lässige Dauerstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur und 0.5 m/s Wind- geschwindigkeit;   b. für Kabelleitungen: der nach dem Stand der Technik, namentlich nach der  Norm IEC 6028716 berechnete maximal zulässige Dauerstrom.   3 Die Behörde kann in der Plangenehmigungsverfügung für den massgebenden  Strom einen niedrigeren Wert als nach Absatz 2 festlegen. Dieser muss während  mindestens 98 Prozent der Zeit eines Jahres eingehalten werden.       16 International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating.   Die in dieser Verordnung genannten technischen Normen können beim Bundesamt für  Umwelt, 3003 Bern, kostenlos eingesehen oder gegen Entgelt bei Electrosuisse  (www.electrosuisse.ch)  bezogen werden.     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   11   814.710   14 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt  1 µT.   15 Neue Anlagen   1 Neue Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfind- licher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:   a. die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, opti- miert ist; und   b. alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte,  wie die Errichtung an einem anderen Standort, eine andere Leiteranordnung,  Verkabelungen oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und  betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.   3 Die Massnahmen nach Absatz 2 sind so auszuführen, dass im massgebenden  Betriebszustand das Ausmass der Überschreitung des Anlagegrenzwerts minimiert  wird.   16 Alte Anlagen   1 Überschreitet die von einer alten Anlage erzeugte magnetische Flussdichte im  massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlage- grenzwert, so ist die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich  ist, so zu optimieren, dass das Ausmass der Überschreitung minimiert wird.   2 Die Sanierungsfrist nach Artikel 8 Absatz 1 beträgt höchstens drei Jahre.   17 Änderung alter Anlagen   1 Geänderte alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Der Anlagegrenzwert darf überschritten werden, wenn der Inhaber der Anlage  nachweist, dass:   a. die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, opti- miert ist; und   b. alle Massnahmen nach Ziffer 15 Absatz 2 Buchstabe b getroffen werden,  soweit sie nicht unter den Vorbehalt von Absatz 3 fallen.   3 Folgende Massnahmen müssen nicht getroffen werden:   a. die Verkabelung von Leitungssträngen einer Nennspannung von 220 kV o- der mehr;   b. die Verkabelung von Leitungssträngen der Frequenz von 16,7 Hz;     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   12   814.710   c. die Verlegung an einen anderen Standort von Leitungen mit Leitungs- strängen einer Nennspannung von 220 kV oder mehr; oder   d. die Verlegung von Kabelleitungen an einen anderen Standort.   4 Die Massnahmen nach Absatz 2 sind so auszuführen, dass im massgebenden  Betriebszustand das Ausmass der Überschreitung des Anlagegrenzwerts minimiert  wird.   2 Transformatorenstationen    21 Geltungsbereich   Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Anlagen zur Transformation von Hoch-  auf Niederspannung.   22 Begriffe   1 Eine Anlage umfasst alle stromführenden Teile einer Transformatorenstation ein- schliesslich der Niederspannungsverbindungen und des Niederspannungsverteilers.   2 Als Änderung einer Anlage gilt die Erhöhung der Nennleistung.   23 Massgebender Betriebszustand   Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit Nennleistung.   24 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt  1 µT.   25 Neue und alte Anlagen   1 Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass  alle Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung  an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch  und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.      Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   13   814.710   3 Unterwerke und Schaltanlagen   31 Geltungsbereich   Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Anlagen zur Transformation zwischen  zwei verschiedenen Hochspannungsebenen sowie für Hochspannungsschaltanlagen.   32 Begriffe   1 Eine Anlage umfasst:   a. alle unter Hochspannung stehenden Teile eines Unterwerks oder einer  Schaltanlage;   b. bei einem Unterwerk oder einer Schaltanlage zur Speisung von Fahrlei- tungsanlagen nach Anhang 4 Buchstabe c der Eisenbahnverordnung vom  23. November 198317 (EBV) zusätzlich die Rückstrom führenden Teile.   2 Als Änderung einer Anlage gilt die Erhöhung der Nennleistung oder die Verschie- bung oder Erweiterung von Teilen, die unter Hochspannung stehen.   33 Massgebender Betriebszustand   1 Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit Nennleistung.   2 Als massgebender Betriebszustand von Anlagen zur Speisung von Fahrleitungs- anlagen nach Anhang 4 Buchstabe c EBV gilt die Kombination des Betriebszustands  nach Absatz 1 für die Seite der Oberspannung und des Betriebszustands nach Zif- fer 53 für die Seite der Unterspannung.   34 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt  1 µT.   35 Neue und alte Anlagen   1 Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass  alle Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung  an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch  und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.       17 SR 742.141.1     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   14   814.710   4 Elektrische Hausinstallationen   1 Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Hausinstallationen nach Artikel 14 des  Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 190218 unter Ausschluss von fest angeschlossenen  sowie gesteckten ortsfesten Erzeugnissen.   2 Hausinstallationen sind nach dem anerkannten Stand der Technik so auszuführen,  dass die magnetische Flussdichte an den Orten mit empfindlicher Nutzung minimiert  wird.   3 Als anerkannter Stand der Technik gelten insbesondere die Vorschriften der Nie- derspannungs-Installationsnorm (NIN)19.   5 Eisenbahnen   51 Geltungsbereich   Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Eisenbahnen, die mit Wechselstrom  betrieben werden.   52 Begriffe   1 Eine Anlage umfasst innerhalb eines zu beurteilenden Streckenabschnitts die  Fahrleitungsanlage sowie die Bahnrückstrom- und Erdungsanlage nach Anhang 4  Buchstaben c und d EBV.   2 Als Änderung einer Anlage gilt der Ausbau auf mehr elektrifizierte Streckengleise.   53 Massgebender Betriebszustand   Als massgebender Betriebszustand gilt der vorgesehene Betrieb von Personen- und  Güterzügen mit dem dazu erforderlichen, in die Fahrleitung eingespeisten und über  24 Stunden gemittelten Strom.   54 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den über 24 Stunden gemittelten Effektivwert der magne- tischen Flussdichte beträgt 1 µT.   55 Neue Anlagen   1 Neue Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfind- licher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:       18 SR 734.0  19 SN 411000:2015     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   15   814.710   a. die Anlage mit einem Rückleiter möglichst nahe bei den Hinleitern aus- gerüstet ist, welche die grössten Ströme führen; und    b. alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte,  wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getrof- fen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar  sind.    56 Alte Anlagen   Überschreitet die von einer alten Anlage erzeugte magnetische Flussdichte im mass- gebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenz- wert, so ist die Anlage mit einem Rückleiter auszurüsten.   57 Änderung alter Anlagen   1 Geänderte alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand folgende An- forderungen erfüllen:   a. an Orten mit empfindlicher Nutzung, bei denen vor der Änderung der Anla- gegrenzwert überschritten war, darf die magnetische Flussdichte nicht zu- nehmen; und   b. an den anderen Orten mit empfindlicher Nutzung darf der Anlagegrenzwert  nicht überschritten werden.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 55  Absatz 2 erfüllt sind.   6 Sendeanlagen für Mobilfunk und drahtlose    Teilnehmeranschlüsse   61 Geltungsbereich   1 Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Sendeanlagen für zellularen Mobilfunk  und Sendeanlagen für drahtlose Teilnehmeranschlüsse; ausgenommen sind:   a. Richtfunkantennen;   b. Sendeantennen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 63 eine  ERP von 6 W oder weniger aufweisen, im Inneren eines Gebäudes ange- bracht sind und ausschliesslich dessen Versorgung dienen;   c. Sendeantennen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 63 eine  ERP von 6 W oder weniger aufweisen, und:   1. mindestens 5 m von anderen Sendeantennen entfernt sind, oder         Schutz des ökologischen Gleichgewichts   16   814.710   2. weniger als 5 m von anderen Sendeantennen entfernt sind, sofern sie  mit diesen zusammen eine ERP von höchstens 6 W aufweisen;   d. Sendeantennen, die während weniger als 800 Stunden pro Jahr senden.   62 Begriffe   1 Eine Antennengruppe umfasst alle Sendeantennen, die am selben Mast oder an  oder auf demselben Gebäude angebracht sind.   2 Antennengruppen, die aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden, gelten  als eine Anlage, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge sie erstellt oder geändert  werden.   3 Aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden zwei Antennengruppen,  wenn sich von jeder der beiden Antennengruppen mindestens eine Sendeantenne im  Perimeter der anderen Antennengruppe befindet.   4 Der Perimeter einer Antennengruppe ist die horizontale Fläche aus Kreisen mit   Radius r um jede Sendeantenne der Antennengruppe. Der Radius r in Metern be-  trägt:  90ERPFr   ; dabei bedeutet:   a. F den Frequenzfaktor. Dieser beträgt:   1. für Antennengruppen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um  900 MHz oder in niedrigeren Frequenzbereichen senden: 2,63,   2. für Antennengruppen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um  1800 MHz oder in höheren Frequenzbereichen senden: 1,76,   3. für alle anderen Antennengruppen: 2,10;   b. ERP90 die kumulierte ERP in W im massgebenden Betriebszustand, die  durch die Sendeantennen einer Antennengruppe in einen Azimutsektor  von 90° emittiert wird; massgebend ist der Azimutsektor mit der höchsten  kumulierten ERP.   5 Als Änderung einer Anlage gilt:   a. die Änderung der Lage von Sendeantennen;   b. der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendia- gramm;   c. die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;   d. die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus; oder   e. die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hin- aus.   5bis Die Anwendung eines Korrekturfaktors nach Ziffer 63 Absatz 2 bei bestehenden  adaptiven Sendeantennen gilt nicht als Änderung einer Anlage.   6 Sendeantennen gelten als adaptiv, wenn sie so betrieben werden, dass ihre Sende- richtung oder ihr Antennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abständen  angepasst wird.     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   17   814.710   63 Massgebender Betriebszustand   1 Als massgebender Betriebszustand gilt der maximale Gesprächs- und Datenverkehr  bei maximaler Sendeleistung.    2 Bei adaptiven Sendeantennen mit 8 oder mehr separat ansteuerbaren Antennenein- heiten (Sub-Arrays) kann auf die maximale ERP ein Korrekturfaktor KAA angewen- det werden, wenn die Sendeantennen mit einer automatischen Leistungsbegrenzung  ausgestattet werden. Diese muss sicherstellen, dass im Betrieb die über 6 Minuten  gemittelte ERP die korrigierte ERP nicht überschreitet.   3 Es gelten folgende Korrekturfaktoren KAA:   Anzahl Sub-Arrays Korrekturfaktor KAA  64 und mehr ≥ 0.10  32 bis 63 ≥ 0.13  16 bis 31 ≥ 0.20    8 bis 15 ≥ 0.40   4 Wird bei bestehenden adaptiven Sendeantennen ein Korrekturfaktor KAA ange- wendet, so reicht der Inhaber der Anlage der zuständigen Behörde ein aktualisiertes  Standortdatenblatt ein.   64 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt:   a. für Anlagen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 900 MHz oder in  niedrigeren Frequenzbereichen senden: 4,0 V/m;   b. für Anlagen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 1800 MHz oder in  höheren Frequenzbereichen senden: 6,0 V/m;   c. für alle anderen Anlagen: 5,0 V/m.   65 Neue und alte Anlagen   Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   7 Sendeanlagen für Rundfunk und übrige    Funkanwendungen   71 Geltungsbereich   1 Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Sendeanlagen des Rundfunks und übri- ger Funkanwendungen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 73 ins- gesamt eine ERP von mehr als 6 W aufweisen und die während mindestens  800 Stunden pro Jahr am gleichen Standort senden.   2 Sie gelten nicht für Funkdienste nach Ziffer 6 und für Richtfunkanlagen.     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   18   814.710   72 Begriffe   1 Eine Anlage umfasst alle Sendeantennen, die am selben Mast angebracht sind oder  die aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden.   2 Als Änderung einer Anlage gilt:   a. die Änderung der Lage von Sendeantennen;   b. der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennen- diagramm;   c. die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;   d. die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus; oder   e. die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hin- aus.    73 Massgebender Betriebszustand   Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit der maximalen Sende- leistung.   74 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt:   a. für Langwellen- und Mittelwellensender: 8,5 V/m;   b. für alle übrigen Sendeanlagen: 3,0 V/m.   75 Neue und alte Anlagen   1 Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:   a. die Anlage mit der niedrigsten Sendeleistung betrieben wird, die für die Er- füllung des vorgesehenen Zwecks der Anlage notwendig ist; und   b. alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der elektrischen Feldstärke, wie  die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen  werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar  sind.      Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   19   814.710   8 Radaranlagen   81 Geltungsbereich   Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Radarsendeanlagen, die im massgeben- den Betriebszustand nach Ziffer 83 insgesamt eine über den Abtastzyklus gemittelte  ERP von mehr als 6 W aufweisen und die während mindestens 800 Stunden pro Jahr  am gleichen Standort senden.   82 Begriffe   1 Eine Anlage umfasst alle Radarsendeantennen, die aus einem engen räumlichen  Zusammenhang senden.   2 Als Änderung einer Anlage gilt:   a. die Änderung der Lage von Sendeantennen;   b. der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendia- gramm;   c. die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;   d. die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus;   e. die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hin- aus; oder   f. die Änderung des Abtastzyklus.   83 Massgebender Betriebszustand   Als massgebender Betriebszustand gilt die Überwachung des vorgesehenen Luft- raumes mit der maximalen Sendeleistung.   84 Anlagegrenzwert   Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt  5,5 V/m, gemessen als Mittelwert während eines vollständigen Abtastzyklus.   85 Neue und alte Anlagen   1 Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit  empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.   2 Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:   a. die Anlage mit der niedrigsten Sendeleistung betrieben wird, die für die Er- füllung des vorgesehenen Zwecks der Anlage notwendig ist; und   b. alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der elektrischen Feldstärke, wie  die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   20   814.710   werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar  sind.     Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   21   814.710   Anhang 2  (Art. 5, 13, 14, 15, 19)   Immissionsgrenzwerte   1 Immissionen mit einer einzigen Frequenz   11 Immissionsgrenzwerte für Feldgrössen   1 Die Immissionsgrenzwerte für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke, der  magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte betragen:    Frequenz Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der   Mittelungsdauer    elektrischen Feld- stärke   EG,f (V/m)   magnetischen  Feldstärke   HG,f (A/m)   magnetischen  Flussdichte   BG,f (µT)         (Minuten)   < 1 Hz – 32 000 40 000 –a   1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –a   8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f –a   0,025–0,8 kHz 250 / f 4 / f 5 / f –a   0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 –a   3–100 kHz 87 5 6,25 –a   100–150 kHz 87 5 6,25 6   0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6   1–10 MHz 87 / f  0,73 / f 0,92 / f 6   10–400 MHz 28 0,073 0,092 6   400–2000 MHz 1,375 · f  0,0037 · f  0,0046 · f  6   2–10 GHz 61 0,16 0,20 6   10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05         Dabei bedeutet f die Frequenz in der in der ersten Tabellenspalte angegebenen Einheit.  a Massgebend ist der höchste Effektivwert (Art. 14 Abs. 5).          Schutz des ökologischen Gleichgewichts   22   814.710   2 Zusätzlich zu Absatz 1 gelten bei gepulsten Immissionen für den während der Puls- dauer gemittelten Effektivwert der elektrischen Feldstärke, der magnetischen Feld- stärke und der magnetischen Flussdichte die folgenden Immissionsgrenzwerte:   Frequenz Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der   Mittelungsdauer    elektrischen Feld- stärke   EP,f  (V/m)   magnetischen  Feldstärke   HP,f  (A/m)   magnetischen  Flussdichte   BP,f  (µT)      10–400 MHz 900 2,3 2,9 Pulsdauer   400–2000 MHz 44 · f  0,12 · f  0,15 · f  Pulsdauer   2–300 GHz 1950 5,1 6,4 Pulsdauer         Dabei bedeutet f die Frequenz in MHz.   12 Immissionsgrenzwert für den Körperableitstrom   Für Frequenzen zwischen 10 und 110 MHz beträgt der Immissionsgrenzwert für den  Effektivwert des über eine Körper-Extremität abgeleiteten elektrischen Stroms  45 mA. Die Mittelungsdauer beträgt 6 Minuten.   13 Immissionsgrenzwert für den Berührungsstrom   Der Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms beträgt:    Frequenz Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms I B,G,f  (mA)   < 2,5 kHz 0,5   2,5–100 kHz 0,2  f   0,1–110 MHz 20      Dabei bedeutet f die Frequenz in kHz.   2 Immissionen mit mehreren Frequenzen   21 Grundsätze   1 Sind verschiedene Frequenzen gleichzeitig vorhanden, so werden die Immissionen  für jede Frequenz einzeln ermittelt.   2 Die so ermittelten Immissionen werden nach Ziffer 22 mit einem frequenzabhän- gigen Faktor gewichtet und summiert.   3 Der Immissionsgrenzwert für jede der nach Ziffer 22 berechneten Summen beträgt 1.      Schutz vor nichtionisierender Strahlung. V   23   814.710   22 Summierungsvorschriften    Ziffer Frequenzbereich Physikalische   Grösse  Summierungsvorschrift Mittelungs-  dauer   221 1 Hz–10 MHz elektrische  Feldstärke       MHz  MHz  f MHz  Hz fG  f E  E  E 10  1  1  1 , 87    –a            magnetische  Feldstärke       MHz  kHz  f kHz  Hz fG  f H  H  H 10  65  65  1 , 5    –a            magnetische  Flussdichte       MHz  kHz  f kHz  Hz fG  f B  B  B 10  65  65  1 , 25,6    –a          222 100 kHz–300 GHz elektrische  Feldstärke   E f  E  E  f  kHz  MHz f  G fMHz  GHz  87  2  100  1 2  1  300                           ,   6 Minuten            magnetische  Feldstärke                                GHz  MHz fG  f MHz  kHz  f  H  H f  H 300  1  2  .  1  100  2  2  73,0    6 Minuten            magnetische  Flussdichte                             GHz  MHz fG  f MHz  kHz  f  B  B f  B 300  1  2  .  1  100  2  2  92,0   6 Minuten          223 Zusätzlich  bei gepulsten Immis- sionen   elektrische  Feldstärke   E  E  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300  Pulsdauer           10 MHz–300 GHz magnetische  Feldstärke   H  H  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300  Pulsdauer            magnetische  Flussdichte   B  B  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300  Pulsdauer          224 10 MHz–110 MHz Körper- ableitstrom   I K f  MHz  MHz ,  45  2  10  110             6 Minuten          225 1 Hz–110 MHz Berührungs- strom    MHz  Hz fGB  fB  I  I 110  1 ,,  ,    –a   a Massgebend sind die höchsten Effektivwerte (Art. 14 Abs. 5).   Die Summierung erfolgt jeweils innerhalb des beim Summenzeichen angegebenen  Frequenzbereichs über alle Frequenzen f, bei denen Immissionen gleichzeitig vor- handen sind.     Schutz des ökologischen Gleichgewichts   24   814.710   Dabei bedeuten:   f Frequenz in MHz   Ef Effektivwert der elektrischen Feldstärke in V/m bei der Frequenz f   EG,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke in   V/m bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 1   EP,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke in   V/m bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 2   Hf Effektivwert der magnetischen Feldstärke in A/m bei der Frequenz f   HG,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Feldstärke   in A/m bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 1   HP,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Feldstärke   in A/m bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 2   Bf Effektivwert der magnetischen Flussdichte in µT bei der Frequenz f   BG,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte   in µT bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 1   BP,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte   in µT bei der Frequenz f nach Ziffer 11 Absatz 2   IK,f Effektivwert des über eine Körper-Extremität abgeleiteten elektrischen   Stroms in mA bei der Frequenz f   IB,f Effektivwert des Berührungsstroms in mA bei der Frequenz f   IB,G,f Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms in mA   bei der Frequenz f nach Ziffer 13    	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 1 Zweck 	Art. 2 Geltungsbereich 	Art. 3 Begriffe  	2. Kapitel: Emissionen 	1. Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften für neue und alte Anlagen 	Art. 4 Vorsorgliche Emissionsbegrenzung 	Art. 5 Ergänzende und verschärfte Emissionsbegrenzung  	2. Abschnitt: Besondere Vorschriften für neue Anlagen 	Art. 6  	3. Abschnitt: Besondere Vorschriften für alte Anlagen 	Art. 7 Sanierungspflicht 	Art. 8 Sanierungsfrist 	Art. 9  Änderung alter Anlagen  	4. Abschnitt: Mitwirkung und Kontrolle 	Art. 10 Mitwirkungspflicht 	Art. 11 Meldepflicht 	Art. 12 Kontrolle   	3. Kapitel: Immissionen 	Art. 13 Geltung der Immissionsgrenzwerte 	Art. 14 Ermittlung der Immissionen 	Art. 15 Beurteilung der Immissionen  	4. Kapitel: Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen 	Art. 16  	5. Kapitel: Schlussbestimmungen 	1. Abschnitt: Vollzug 	Art. 17 Vollzug durch die Kantone 	Art. 18 Vollzug durch den Bund 	Art. 19 Koordinationsbehörde 	Art. 19a  Geoinformation 	Art. 19b  Erhebungen und Information  	2. Abschnitt: Übergangsbestimmung und Inkrafttreten 	Art. 20   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Juli 2009 	Art. 21 Inkrafttreten   	Anhang 1 	Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen 	1 Frei- und Kabelleitungen zur Übertragung   von elektrischer Energie 	11 Geltungsbereich 	12 Begriffe 	13 Massgebender Betriebszustand und massgebender Strom 	14 Anlagegrenzwert 	15 Neue Anlagen 	16 Alte Anlagen 	17 Änderung alter Anlagen  	2 Transformatorenstationen 	21 Geltungsbereich 	22 Begriffe 	23 Massgebender Betriebszustand 	24 Anlagegrenzwert 	25 Neue und alte Anlagen  	3 Unterwerke und Schaltanlagen 	31 Geltungsbereich 	32 Begriffe 	33 Massgebender Betriebszustand 	34 Anlagegrenzwert 	35 Neue und alte Anlagen  	4 Elektrische Hausinstallationen 	5 Eisenbahnen 	51 Geltungsbereich 	52 Begriffe 	53 Massgebender Betriebszustand 	54 Anlagegrenzwert 	55 Neue Anlagen 	56 Alte Anlagen 	57 Änderung alter Anlagen  	6 Sendeanlagen für Mobilfunk und drahtlose   Teilnehmeranschlüsse 	61 Geltungsbereich 	62 Begriffe 	63 Massgebender Betriebszustand 	64 Anlagegrenzwert 	65 Neue und alte Anlagen  	7 Sendeanlagen für Rundfunk und übrige   Funkanwendungen 	71 Geltungsbereich 	72 Begriffe 	73 Massgebender Betriebszustand 	74 Anlagegrenzwert 	75 Neue und alte Anlagen  	8 Radaranlagen 	81 Geltungsbereich 	82 Begriffe 	83 Massgebender Betriebszustand 	84 Anlagegrenzwert 	85 Neue und alte Anlagen    	Anhang 2 	Immissionsgrenzwerte 	1 Immissionen mit einer einzigen Frequenz 	11 Immissionsgrenzwerte für Feldgrössen 	12 Immissionsgrenzwert für den Körperableitstrom 	13 Immissionsgrenzwert für den Berührungsstrom  	2 Immissionen mit mehreren Frequenzen 	21 Grundsätze 	22 Summierungsvorschriften