RS 832.323.112   1   Ordinanza II   del Dipartimento federale dell’economia, della formazione   e della ricerca concernente le misure tecniche intese a  prevenire e a combattere la silicosi   (Misure da prendere nelle fonderie di ferro,   d’acciaio e di metalli non ferruginosi)   del 10 ottobre 1951 (Stato 1° gennaio 2013)      Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,  visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 3 settembre 19482 su le misure intese a preve- nire ed a combattere la silicosi,  ordina:   Art. 1  Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano ai reparti indicati  qui sotto di fonderie di ferro, d’acciaio e di metalli non ferruginosi, per  quanto questi siano assoggettati all’ordinanza del 3 settembre 19483 su  le misure intese a prevenire ed a combattere la silicosi:   a. impianti per la preparazione di sabbia;  b. posti di sformatura;  c. reparti di sbavatura e pulitura, compresi gli impianti a getto di   sabbia.   Art. 2  Quando le esigenze tecniche lo permettono, la sabbia per forme e  anime dev’essere preparata allo stato umido. In caso contrario, la sab- bia dev’essere possibilmente preparata in impianti chiusi, muniti di un  dispositivo di ventilazione artificiale. In ogni caso bisogna evitare che  la polvere di quarzo penetri nei locali di lavoro.        RU 1951 1009  1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione    dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1),  con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.   2 [RU 1948 910. RU 1960 1720 art. 30 cpv. 1 lett. b]  3 Ora: assoggettati all’O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie   professionali, in vifore dal 1° gen. 1984 (RS 832.30).    832.323.112  Campo d’appli- cazione   Preparazione  della sabbia     Prevenzione delle malattie professionali   2   832.323.112   Art. 3  Nei posti centrali di sformatura devono essere impiantati aspiratori  della polvere. Se esistono tali impianti, la sformatura dei pezzi colati a  secco dev’essere effettuata in questi posti. Quando le forme sono trop- po grandi per poter essere trasportate nei posti centrali di sformatura o  quando tali posti non sono disponibili, la sabbia dev’essere inumidita  prima della sformatura, per quanto ciò sia tecnicamente possibile  senza danneggiare il pezzo fuso. Se questo provvedimento non è pos- sibile, gli operai devono essere protetti da appositi apparecchi contro  l’aspirazione della polvere.   Art. 4  1 La dissabbiatura e la levatura dei pezzi colati devono essere fatte, per  quanto possibile, sopra una griglia di pulitura munita d’aspiratore, in  macchine pulitrici o in impianti a getto di sabbia.  2 Si vigilerà che non sfugga polvere dalle macchine pulitrici e  dagl’impianti a getto di sabbia.  3 Gli operai la cui presenza nel locale di sabbiatura è necessaria per la  pulitura dei pezzi, devono essere muniti di maschere a immissione di  aria fresca. L’aria fresca immessa nella maschera deve essere pura e  temperabile in tempo freddo. Le maschere a immissione d’aria fresca  saranno custodite al riparo della polvere. Fintanto che l’operaio si  trova nel locale di sabbiatura, la ventilazione deve essere mantenuta.  4 Se le misure previste nei capoversi 2 e 3 si rivelassero insufficienti,  la pulitura a getto dovrà essere fatta con una materia esente da quarzo  e non con sabbia silicea, purchè ciò sia tecnicamente possibile.   Art. 5  1 Il canale d’evacuazione dell’aria satura di polvere aspirata nei reparti  contemplati nell’articolo 1 deve essere provvisto di efficaci separatori  di polvere. Il loro svuotamento non deve mettere in pericolo nè il per- sonale nè il vicinato.  2 Il canale d’evacuazione deve sboccare all’aperto in modo tale da  evitare che la polvere, non trattenuta dai separatori, possa rientrare nei  locali di lavoro.  3 Devono essere previste aperture verso l’esterno per l’entrata dell’aria  fresca necessaria. Se l’aspirazione dell’aria viziata provoca nei locali  di lavoro un forte abbassamento della temperatura o correnti d’aria,  l’aria fresca necessaria deve essere introdotta artificialmente e tempe- rata, in tempo freddo, da un riscaldatore.   Sformatura dei  pezzi colati   Pulitura   Ventilazione     Misure da prendere nelle fonderie di ferro, d’acciaio   e di metalli non ferruginosi. O II del DEFR   3   832.323.112   Art. 6  I reparti contemplati nell’articolo 1, come pure i relativi impianti di  ventilazione, devono essere puliti periodicamente. Durante la pulizia  occorre evitare ogni sollevamento di polvere.   Art. 7  La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1951. L’Istituto  nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato  della sua esecuzione.   Pulizia degli  impianti di venti- lazione   Entrata in vigore  ed esecuzione     Prevenzione delle malattie professionali   4   832.323.112