Microsoft Word - 5.2-1.1.4_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.4        1     Brandschutzrichtlinie: Baustoffe und Bauteile  (13-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2017)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015   22.09.2016 01.01.2017       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Baustoffe und Bauteile  Klassifikation   01.01.2017 / 13-15de     Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 2.4.1, Tabelle (Seite 8)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 3.4, Tabelle (Seite 24)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 5   2 Baustoffe 5  2.1 Begriffe für die Anwendung von Baustoffen 5  2.2 Klassifikation von Baustoffen nach EN 5  2.2.1 Allgemeines 5  2.2.2 Brandverhalten (siehe Anhang) 6  2.2.3 Rauchentwicklung (siehe Anhang) 6  2.2.4 Brennendes Abtropfen / Abfallen (siehe Anhang) 6  2.2.5 Korrosivität (siehe Anhang) 6  2.2.6 Klassifikationen 6  2.3 Klassifikation von Baustoffen nach VKF 6  2.3.1 Allgemeines 6  2.3.2 Brennverhalten (siehe Anhang) 6  2.3.3 Qualmverhalten (siehe Anhang) 7  2.3.4 Brandkennziffer 7  2.4 Zuordnungstabellen 8  2.4.1 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-1:2009 8  2.4.2 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-5:2009 9  2.4.3 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-6:2014 10  2.4.4 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach VKF 12  2.5 Prüfung 12  2.6 Beständigkeit der Eigenschaften 13  2.7 Weitere Eigenschaften 13   3 Bauteile 13  3.1 Klassifikation von Bauteilen nach EN 13  3.1.1 Feuerwiderstand 13  3.1.2 Zusatzkriterien 13  3.1.3 Klassifikation 13  3.1.4 Rauchdichtheit von Türen 14  3.1.5 Anforderungen an das Brandverhalten der verwendeten Baustoffe (siehe Anhang) 14  3.1.6 Anwendung 14  3.1.7 Tragende Bauteile (R) 14  3.1.8 Tragende und raumabschliessende Bauteile (REI) 14  3.1.9 Systeme zum Schutz von tragenden Bauteilen 14  3.1.10 Nichttragende, raumabschliessende Bauteile (E oder EI) (siehe Anhang) 15  3.1.11 Bekleidungen (K) 15  3.1.12 Rauchdichtheit von Türen ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand 15  3.1.13 Aufzugsschachttüren (E oder EI) 16  3.1.14 Brandschutzklappen von lufttechnischen Anlagen (El) 16  3.1.15 Entrauchungsklappen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (E oder El) 16  3.2 Klassifikation von Bauteilen nach VKF 16  3.2.1 Feuerwiderstand 16  3.2.2 Tragende und raumabschliessende Bauteile (F) 17  3.2.3 Unterdecken (F) 17  3.2.4 Bekleidungen (F) 17  3.2.5 Dämmschichtbildende Anstriche (F) 18  3.2.6 Rauch- und flammendichte Abschlüsse (R) 18  3.2.7 Brandschutzklappen (K) 18  3.2.8 Abschottungen (S) 18  3.3 Prüfung 18  3.4 Zuordnung bisheriger Klassierungen nach VKF (siehe Anhang) 19     Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   4 Anwendung von Baustoffen und Bauteilen 19  4.1 Allgemeines 19  4.2 Kennzeichnung 19  4.3 Anwendung von allgemein anerkannten Bauprodukten 19  4.4 Anwendung ohne Prüfnachweis 19   5 Weitere Bestimmungen 19   6 Inkrafttreten 19   Anhang 20          BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      5   1 Geltungsbereich  Die Bestimmungen dieser Brandschutzrichtlinie:   a erklären die brandschutztechnische Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen welche  auf dem EN-Klassifizierungssystem basiert;   b erklären die brandschutztechnische Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen nach  VKF;   c legen fest, welche Feuerwiderstandsklassifizierungen nach EN je nach Bauteil in der  Schweiz zur Anwendung kommen.   2 Baustoffe  Baustoffe werden über genormte Prüfungen oder andere VKF-anerkannte Verfahren klassi- fiziert. Massgebende Kriterien sind insbesondere Brand- und Qualmverhalten, brennendes  Abtropfen und Korrosivität.   2.1 Begriffe für die Anwendung von Baustoffen   1 Baustoffe werden hinsichtlich ihres Brandverhaltens in die folgenden Brandverhaltens- gruppen [Abgekürzt = RF (von franz. reaction au feu)] eingeteilt:    RF1 (kein Brandbeitrag);    RF2 (geringer Brandbeitrag);    RF3 (zulässiger Brandbeitrag);    RF4 (unzulässiger Brandbeitrag).   2 Als Baustoffe mit kritischem Verhalten [Abgekürzt = cr (von franz. comportement critique)]  werden Baustoffe bezeichnet, welche aufgrund ihrer Rauchentwicklung und / oder dem  brennenden Abtropfen / Abfallen und / oder deren Korrosivität usw. im Brandfall zu nicht ak- zeptierten Brandauswirkungen führen können.   3 Sind Baustoffe sowohl nach EN als auch nach VKF klassifiziert und müssen dadurch un- terschiedlichen Brandverhaltensgruppen zugeordnet werden, ist die Anwendung unter bei- den Gruppen ohne Einschränkung möglich.   4 Konstruktionen aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten, werden als  Ganzes der RF1 zugeordnet, sofern sie allseitig K 30−RF1 gekapselt sind. Erforderliche Si- cherheitsabstände zu Feuerungsaggregaten, Abgasanlagen usw. sind ab Aussenkante der  Kapselung einzuhalten.   2.2 Klassifikation von Baustoffen nach EN   2.2.1 Allgemeines   1 Die Klassifikation von Baustoffen erfolgt nach den massgebenden europäischen Normen  (siehe Ziffer 5 „Weitere Bestimmungen“).   2 Baustoffe, welche durch Beschlüsse der Europäischen Kommission über die Klassifizie- rung des Brandverhaltens von Bauprodukten ohne weitere Prüfung (CWFT, Classification  Without Further Testings) einer Klassifikation zugeordnet sind, werden geprüften Baustoffen  gleichgestellt. Voraussetzung ist deren Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen   Union.   3 Baustoffe dürfen nur für die in der Prüfung vorgesehene Anwendung verwendet werden.     Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   2.2.2 Brandverhalten (siehe Anhang)   1 Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in die Klassen A1, A2, B, C, D und E einge- teilt. Massgebend sind insbesondere Entzündbarkeit, Flammenausbreitung und Wärmefrei- setzung.   2 Der Beitrag zum Brand nimmt von der Klassifikation A1 nach Klassifikation E zu.   3 Materialien, die die Anforderungen der Klassifikation E nicht erreichen, werden in die  Klassifikation F eingeteilt und sind als Baustoffe nicht zugelassen.   2.2.3 Rauchentwicklung (siehe Anhang)   Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich der Rauchentwicklung eine  zusätzliche Klassifikation s1, s2 oder s3. Die Rauchentwicklung nimmt von Klassifikation s1  nach Klassifikation s3 zu.   2.2.4 Brennendes Abtropfen / Abfallen (siehe Anhang)   Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich des Auftretens von bren- nendem Abtropfen / Abfallen eine zusätzliche Klassifikation d0, d1 oder d2. Für Baustoffe  der Klassifikation E kommt nur die Klassifikation d2 zur Anwendung. Die Stärke des bren- nenden Abtropfens / Abfallens nimmt von der Klassifikation d0 nach d2 zu.   2.2.5 Korrosivität (siehe Anhang)   Elektrische Kabel der Klassifikation B1ca, B2ca, Cca und Dca erhalten hinsichtlich des Auftre- tens von korrosiven Brandgasen eine zusätzliche Klassifikation a1, a2 oder a3. Die Korrosi- vität nimmt von der Klassifikation a1 nach Klassifikation a3 zu.   2.2.6 Klassifikationen   Baustoffe werden insbesondere nach dem Brandverhalten, der Rauchentwicklung sowie  nach dem brennenden Abtropfen / Abfallen beurteilt und in die Klassifikationen gemäss fol- genden Normen eingeteilt:    Klassifizierung von Baustoffen nach SN EN 13501-1:2009;    Klassifizierung von Bodenbelägen nach SN EN 13501-1:2009;    Klassifizierung von Rohrisolierungen nach SN EN 13501-1:2009;    Klassifizierung von Bedachungen nach SN EN 13501-5:2009;    Klassifizierung von elektrischen Kabeln nach SN EN 13501-6:2014.   2.3 Klassifikation von Baustoffen nach VKF   2.3.1 Allgemeines   Die Klassierung von Baustoffen erfolgt nach den massgebenden Prüfbestimmungen der  VKF (siehe Ziffer 5 „Weitere Bestimmungen“).   2.3.2 Brennverhalten (siehe Anhang)   1 Leicht entzündbare oder rasch abbrennende Materialien sind als Baustoffe nicht zugelas- sen (Brennbarkeitsgrade 1 und 2).   2 Baustoffe werden nach ihrem Brennverhalten in die Brennbarkeitsgrade 3 bis 6 einge- stuft. Massgebend sind Zündbarkeit und Abbrandgeschwindigkeit. Die Brennbarkeit nimmt  von der Klassifikation 6 nach Klassifikation 3 zu.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      7   2.3.3 Qualmverhalten (siehe Anhang)   Baustoffe werden nach ihrem Qualmverhalten in die Qualmgrade 1 bis 3 eingestuft. Mass- gebend ist die Lichtabsorption. Das Qualmverhalten nimmt von der Klassifikation 3 nach  Klassifikation 1 zu.   2.3.4 Brandkennziffer   1 Baustoffe werden insbesondere nach ihrem Brenn- und Qualmverhalten beurteilt und mit  einer Brandkennziffer klassifiziert.   2 Die Brandkennziffer (BKZ x.y) setzt sich zusammen aus dem ermittelten Brennbarkeits- grad (x) und aus dem ermittelten Qualmgrad (y).   3 In die Beurteilung können weitere für das Verhalten im Brande wichtige Eigenschaften  des Baustoffes wie brennendes Abtropfen, Toxizität und Korrosivität einbezogen werden.         Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   2.4 Zuordnungstabellen   2.4.1 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-1:20091   Brandverhaltensgruppe  Kritisches  Verhalten   Klassifizierung nach SN EN 13501-1:2009   Bauprodukte  Lineare   Rohrdämmungen  Boden- beläge   RF1   A1   A2-s1,d0  A1L   A2L-s1,d0  A1f l    A2f l-s1   RF2    A2-s1,d1  A2-s2,d0  A2-s2,d1  B-s1,d0  B-s1,d1  B-s2,d0  B-s2,d1  C-s1,d0  C-s1,d1  C-s2,d0  C-s2,d1   A2L-s1,d1  A2L-s2,d0  A2L-s2,d1  BL-s1,d0  BL-s1,d1  BL-s2,d0  BL-s2,d1  CL-s1,d0  CL-s1,d1  CL-s2,d0  CL-s2,d1          Bf l -s1         Cf l-s1        cr   A2-s1,d2  A2-s2,d2  A2-s3,d0  A2-s3,d1  A2-s3,d2  B-s1,d2  B-s2,d2  B-s3,d0  B-s3,d1  B-s3,d2  C-s1,d2  C-s2,d2  C-s3,d0  C-s3,d1  C-s3,d2   A2L-s1,d2  A2L-s2,d2  A2L-s3,d0  A2L-s3,d1  A2L-s3,d2  BL-s1,d2  BL-s2,d2  BL-s3,d0  BL-s3,d1  BL-s3,d2  CL-s1,d2  CL-s2,d2  CL-s3,d0  CL-s3,d1  CL-s3,d2              Bf l -s2           Cf l-s2      RF3    D-s1,d0  D-s1,d1  D-s2,d0  D-s2,d1   DL-s1,d0  DL-s1,d1  DL-s2,d0  DL-s2,d1   Df l-s1        cr   D-s1,d2  D-s2,d2  D-s3,d0  D-s3,d1  D-s3,d2   E  E-d2   DL-s1,d2  DL-s2,d2  DL-s3,d1  DL-s3,d2  DL-s3,d0   EL  EL-d2   Df l-s2  Ef l       RF4 –  Kein Baustoff  F FL Ff l     Anwendungsbeschränkung aufgrund des kritischen Verhaltens im Brandfall resp. auf- grund des unzulässigen Brandbeitrages.            1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      9   2.4.2 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-5:2009   Brandverhaltensgruppe  Kritisches  Verhalten   Klassifizierung nach SN EN 13501-5:2009   Ergebnisse aus Prüfungen von Bedachungen bei Bean- spruchung durch Feuer von aussen   RF1  –   RF2    –      cr   BROOF (t1)  BROOF (t2)  BROOF (t3)  BROOF (t4)      RF3    –      cr   CROOF (t3)  CROOF (t4)  DROOF (t3)  DROOF (t4)      RF4   cr EROOF (t4)    Kein Baustoff    FROOF (t1)  FROOF (t2)  FROOF (t3)  FROOF (t4)       Anwendungsbeschränkung aufgrund des kritischen Verhaltens im Brandfall resp. aufgrund  des unzulässigen Brandbeitrages.             Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   2.4.3 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-6:2014   Brandverhaltensgruppe  Kritisches  Verhalten   Klassifizierung nach SN EN 13501-6:2014   Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen  zum Brandverhalten von elektrischen Kabeln   RF1  Aca   RF2    B1ca-s1,a1,d0  B1ca-s1,a2,d0  B1ca-s1a,a1,d0  B1ca-s1a,a2,d0  B1ca-s1b,a1,d0  B1ca-s1b,a2,d0  B1ca-s1,a1,d1  B1ca-s1,a2,d1  B1ca-s1a,a1,d1  B1ca-s1a,a2,d1  B1ca-s1b,a1,d1  B1ca-s1b,a2,d1  B1ca-s2,a1,d0  B1ca-s2,a2,d0  B1ca-s2,a1,d1  B1ca-s2,a2,d1   B2ca-s1,a1,d0  B2ca-s1,a2,d0  B2ca-s1,a1,d1  B2ca-s1,a2,d1   B2ca-s1a,a1,d0  B2ca-s1a,a2,d0  B2ca-s1a,a1,d1  B2ca-s1a,a2,d1  B2ca-s1b,a1,d0  B2ca-s1b,a2,d0  B2ca-s1b,a1,d1  B2ca-s1b,a2,d1  B2ca-s2,a1,d0  B2ca-s2,a2,d0  B2ca-s2,a1,d1  B2ca-s2,a2,d1   Cca-s1,a1,d0  Cca-s1,a2,d0  Cca-s1,a1,d1  Cca-s1,a2,d1   Cca-s1a,a1,d0  Cca-s1a,a2,d0  Cca-s1a,a1,d1  Cca-s1a,a2,d1  Cca-s1b,a1,d0  Cca-s1b,a2,d0  Cca-s1b,a1,d1  Cca-s1b,a2,d1  Cca-s2,a1,d0  Cca-s2,a2,d0  Cca-s2,a1,d1  Cca-s2,a2,d1         cr   B1ca-s1,a3,d0  B1ca-s1a,a3,d0  B1ca-s1b,a3,d0  B1ca-s1,a3,d1  B1ca-s1,a1,d2  B1ca-s1,a2,d2  B1ca-s1,a3,d2  B1ca-s1a,a3,d1  B1ca-s1a,a1,d2  B1ca-s1a,a2,d2  B1ca-s1a,a3,d2  B1ca-s1b,a3,d1  B1ca-s1b,a1,d2  B1ca-s1b,a2,d2  B1ca-s1b,a3,d2  B1ca-s2,a3,d0  B1ca-s2,a3,d1  B1ca-s2,a1,d2  B1ca-s2,a2,d2  B1ca-s2,a3,d2  B1ca-s3,a1,d0  B1ca-s3,a1,d1  B1ca-s3,a2,d0  B1ca-s3,a2,d1  B1ca-s3,a3,d0  B1ca-s3,a3,d1  B2ca-s3,a3,d0  B1ca-s3,a1,d2  B1ca-s3,a2,d2   B1ca-s3,a3,d2  B2ca-s1,a3,d0  B2ca-s1,a3,d1   B2ca-s1a,a3,d0  B2ca-s1a,a3,d1  B2ca-s1,a1,d2  B2ca-s1,a2,d2  B2ca-s1,a3,d2   B2ca-s1a,a1,d2  B2ca-s1a,a2,d2  B2ca-s1a,a3,d2  B2ca-s1b,a3,d0  B2ca-s1b,a3,d1  B2ca-s1b,a1,d2  B2ca-s1b,a2,d2  B2ca-s1b,a3,d2  B2ca-s2,a3,d0  B2ca-s2,a3,d1  B2ca-s2,a1,d2  B2ca-s2,a2,d2  B2ca-s2,a3,d2  B2ca-s3,a1,d0  B2ca-s3,a1,d1  B2ca-s3,a2,d0  B2ca-s3,a2,d1  B2ca-s3,a3,d1  B2ca-s3,a1,d2  B2ca-s3,a2,d2  B2ca-s3,a3,d2   Cca-s1,a3,d0  Cca-s1,a3,d1  Cca-s1,a1,d2  Cca-s1,a2,d2  Cca-s1,a3,d2   Cca-s1a,a3,d0  Cca-s1a,a3,d1  Cca-s1a,a1,d2  Cca-s1a,a2,d2  Cca-s1a,a3,d2  Cca-s1b,a3,d0  Cca-s1b,a3,d1  Cca-s1b,a1,d2  Cca-s1b,a2,d2  Cca-s1b,a3,d2  Cca-s2,a3,d0  Cca-s2,a3,d1  Cca-s2,a1,d2  Cca-s2,a2,d2  Cca-s2,a3,d2  Cca-s3,a1,d0  Cca-s3,a1,d1  Cca-s3,a1,d2  Cca-s3,a2,d0  Cca-s3,a2,d1  Cca-s3,a2,d2  Cca-s3,a3,d0  Cca-s3,a3,d1  Cca-s3,a3,d2        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      11   Brandverhaltensgruppe  Kritisches  Verhalten   Klassifizierung nach SN EN 13501-6:2014   Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen  zum Brandverhalten von elektrischen Kabeln   RF3    Dca-s1,a1,d0  Dca-s1,a2,d0  Dca-s1,a1,d1  Dca-s1,a2,d1  Dca-s1a,a1,d0  Dca-s1a,a2,d0   Dca-s1a,a1,d1  Dca-s1a,a2,d1  Dca-s1b,a1,d0  Dca-s1b,a2,d0  Dca-s1b,a1,d1  Dca-s1b,a2,d1   Dca-s2,a1,d0  Dca-s2,a2,d0  Dca-s2,a1,d1  Dca-s2,a2,d1            cr   Dca-s1,a3,d0  Dca-s1,a3,d1  Dca-s1,a1,d2  Dca-s1,a2,d2  Dca-s1,a3,d2  Dca-s1a,a3,d0  Dca-s1a,a3,d1  Dca-s1a,a1,d2  Dca-s1a,a2,d2  Dca-s1a,a3,d2   Dca-s1b,a3,d0  Dca-s1b,a3,d1  Dca-s1b,a1,d2  Dca-s1b,a2,d2  Dca-s1b,a3,d2  Dca-s2,a1,d2  Dca-s2,a2,d2  Dca-s2,a3,d0  Dca-s2,a3,d1  Dca-s2,a3,d2   Dca-s3,a1,d0  Dca-s3,a2,d0  Dca-s3,a3,d0  Dca-s3,a1,d1  Dca-s3,a2,d1  Dca-s3,a3,d1  Dca-s3,a1,d2  Dca-s3,a2,d2  Dca-s3,a3,d2   Eca      RF4   cr –    Kein Baustoff  Fca    Anwendungsbeschränkung aufgrund des kritischen Verhaltens im Brandfall resp. aufgrund  des unzulässigen Brandbeitrages.                 Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   2.4.4 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach VKF   Brandverhaltensgruppe  Kritisches  Verhalten   Klassifizierung  nach VKF (BKZ)   RF1   6.3   6q.3     RF2    5(200 °C).3  5.3   5(200 °C).2  5.2        cr   5(200 °C).1  5.1      RF3    4.3  4.2       cr 4.1    RF4        3.3  3.2       cr 3.1    Kein Baustoff    2.3  2.2  2.1  1.3  1.2  1.1           Anwendungsbeschränkung aufgrund des kritischen Verhaltens im Brandfall resp.  aufgrund des unzulässigen Brandbeitrages.      2.5 Prüfung   1 Die Klassifikation von Baustoffen erfolgt aufgrund genormter Prüfungen, die durch akkre- ditierte Prüfstellen durchzuführen sind.   2 Mehrschichtige und inhomogene Baustoffe werden in ihrer Gesamtheit sowie schichtwei- se geprüft. Sofern es zur Beurteilung des Brandverhaltens genügt, kann der Baustoff in sei- ner Gesamtheit geprüft werden.   3 Fehlen Prüfverfahren oder führen sie zu nicht aussagekräftigen, sinnwidrigen oder nicht  reproduzierbaren Ergebnissen, so ist auf andere geeignete Verfahren abzustellen.   4 Baustoffe, die für eine besondere Anwendung, gestützt auf die genormten Prüfungen  nicht hinreichend beurteilt werden können, sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde zu- sätzlich einer Untersuchung im natürlichen Massstab zu unterziehen. Die Versuchsbedin- gungen sind mit der Brandschutzbehörde festzulegen.      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      13   2.6 Beständigkeit der Eigenschaften   Die brandschutztechnischen Eigenschaften von Baustoffen dürfen sich durch nachträgliche  Behandlungen (z. B. Reinigung, Farbanstrich) oder durch andere im Gebrauch oder eigen- ständig zu erwartende Einflüsse (z. B. thermische und mechanische Beanspruchung) nicht  so verändern, dass sie den Anforderungen des Brandschutzes nicht mehr genügen.   2.7 Weitere Eigenschaften   Je nach vorgesehener Anwendung können weitere für das Verhalten im Brand wichtige Ei- genschaften von Baustoffen (z. B. Bildung toxischer oder korrosiver Gase) in die Beurteilung  einbezogen werden.   3 Bauteile  Bauteile werden über genormte Prüfungen oder andere VKF-anerkannte Verfahren klassifi- ziert. Massgebend ist insbesondere die Feuerwiderstandsdauer bezüglich der Kriterien Trag- fähigkeit (R), Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I).   3.1 Klassifikation von Bauteilen nach EN   3.1.1 Feuerwiderstand   1 Bauteile werden nach ihrem Brandverhalten, insbesondere nach der Dauer ihres Feuer- widerstands beurteilt.   2 Massgebende Anforderungen sind:   a Tragfähigkeit = R;   b Raumabschluss = E;   c Wärmedämmung = I.   3 Die Brandschutzfunktion K gibt die Fähigkeit einer Wand- oder Deckenbekleidung wieder,  das direkt dahinter liegende Material vor Entzündung, Verkohlung und anderen Schäden für  die festgelegte Zeit zu schützen.   4 Die Feuerwiderstandsdauer ist die Mindestzeit in Minuten, während der ein Bauteil die an  ihn gestellten Anforderungen erfüllen muss.   3.1.2 Zusatzkriterien   Die Klassifikation von Bauteilen nach Tragfähigkeit (R), Raumabschluss (E) und Wärme- dämmung (I) kann durch folgende Kriterien erweitert werden:   a W wenn die durchgehende Strahlung beurteilt wird;   b M wenn besondere mechanische Einwirkungen berücksichtigt werden;   c C für bewegliche Brandschutzabschlüsse, mit selbstschliessender Eigenschaft;   d S für Bauteile mit besonderer Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit.   3.1.3 Klassifikation   1 Die Klassifikation von Bauteilen erfolgt nach den massgebenden europäischen Normen  (siehe Ziffer 5 „Weitere Bestimmungen“).         Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   2 Die Klassifikation wird wie folgt dargestellt:   R E I W  t t - M C S   tt = Feuerwiderstandsdauer   3.1.4 Rauchdichtheit von Türen   Die Rauchdichtheit (S) bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, den Übertritt von Rauch von  einer Seite der Tür auf die andere Seite zu reduzieren oder zu verhindern.   3.1.5 Anforderungen an das Brandverhalten der verwendeten Baustoffe (siehe Anhang)   1 Je nach Sicherheitserfordernis müssen Bauteile aus Baustoffen der Brandverhaltens- gruppe RF1 bestehen.   2 Wenn Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen müssen, wird in den Anwen- dungsvorschriften die Darstellung der Klassierung gemäss Ziffer 3.1.3 Abs. 2 durch den  Hinweis „–RF1“ ergänzt.   3 Mehrschichtige, feuerwiderstandsfähige Bauteile mit brennbaren Anteilen entsprechen als  gesamte Konstruktion der RF1, wenn das Bauteil mit Baustoffen der RF1 gekapselt ist. Der  minimale Feuerwiderstand K der Kapselung beträgt 30 Minuten weniger als der Feuerwider- stand des gesamten Bauteils jedoch mindestens K 30−RF1. Zwischenräume sind mit Bau- stoffen der RF1 hohlraumfrei zu füllen.   3.1.6 Anwendung   1 Die Bestimmungen der Ziffern 3.1.7 bis 3.1.15 legen fest, welche Feuerwiderstandsklassi- fikationen nach EN je nach Bauteil in der Schweiz zur Anwendung kommen.   2 Erfüllt ein Bauteil die Anforderungen einer Feuerwiderstandsklassifikation, die gemäss Zif- fern 3.1.7 bis 3.1.15 nicht zur Anwendung kommt – z. B. El 45 –, wird für diesen Bauteil die  nächste tiefere Klassifikation – El 30 – angewendet.   3.1.7 Tragende Bauteile (R)   1 Zu den tragenden Bauteilen mit der Klassifikation R gehören insbesondere Stützen und  Träger.   2 Für tragende Bauteile ohne raumabschliessende Funktion und ohne Wärmedämmung  kommen folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: R 30, R 60, R 90,  R 120, R 180 und R 240.   3.1.8 Tragende und raumabschliessende Bauteile (REI)   1 Zu den tragenden und raumabschliessenden Bauteilen mit der Klassifikation REI gehören  insbesondere Wände, Decken und Dächer.   2 Für tragende Bauteile mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung kom- men folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: REI 30, REI 60, REI 90,  REI 120, REI 180 und REI 240.   3.1.9 Systeme zum Schutz von tragenden Bauteilen   1 Zu den Systemen zum Schutz von tragenden Bauteilen gehören insbesondere Beklei- dungen, Unterdecken und Brandschutzanstriche.   2 Die Klassifikation bezieht sich auf die geschützten Bauteile einschliesslich ihrer Schutz- schicht und nicht auf die Schutzschicht selbst.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      15   3 Für tragende Bauteile, die zusammen mit Bekleidungen (z. B. Platten, Verputze) den er- forderlichen Feuerwiderstand gewährleisten, kommen folgende Feuerwiderstandsklassifika- tionen zur Anwendung: R 30, R 60, R 90, R 120 und R 180.   4 Für tragende Stahlbauteile, die zusammen mit dämmschichtbildenden Anstrichen den er- forderlichen Feuerwiderstand gewährleisten, kommen folgende Feuerwiderstandsklassifika- tionen zur Anwendung: R 30 und R 60.   5 Für tragende Bauteile, die zusammen mit Unterdecken den erforderlichen Feuerwider- stand gewährleisten, kommen folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung:  R 30, R 60, R 90, R 120 und R 180.   3.1.10 Nichttragende, raumabschliessende Bauteile (E oder EI) (siehe Anhang)   1 Zu den nichttragenden Bauteilen gehören insbesondere Wände mit und ohne Verglasun- gen, Unterdecken, bewegliche Brandschutzabschlüsse, Abschottungen und Bauteilfugen.   2 Für nichttragende Bauteile mit raumabschliessender Funktion können folgende Feuerwi- derstandsklassifikationen zur Anwendung kommen: E 30, E 60, E 90, E 120, E 180, E 240,  EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 und EI 240.   3 Für Unterdecken mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung, die als  abgehängte Decken den Feuerwiderstand als selbstständige Bauteile gewährleisten, werden  die Klassifikationen, je nachdem ob die gestellten Anforderungen bei ein- oder beidseitiger  Brandbeanspruchung („a→b“, „b→a“, „a↔b“) erfüllt werden, ergänzt.   4 Für Vorhangfassaden mit raumabschliessender Funktion werden die entsprechenden  Klassifikationen, je nachdem ob die gestellten Anforderungen bei ein- oder beidseitiger  Brandbeanspruchung („i→o“, „o→i“, „i↔o“) erfüllt werden, ergänzt.   5 Bewegliche Brandschutzabschlüsse mit raumabschliessender Funktion und mit Wärme- dämmung müssen bezüglich des Wärmedämmkriteriums (I) lediglich die Anforderungen der  Klassifikation I2 erfüllen.   6 Bewegliche Brandschutzabschlüsse die selbstschliessend sind haben die Anforderungen  des Zusatzkriteriums C zu erfüllen. Je nach den zu erwartenden Öffnungszyklen kommen  folgende Klassifikationen zur Anwendung: C0, C1, C2, C3, C4 und C5.   7 Bewegliche Brandschutzabschlüsse mit besonderer Begrenzung der Rauchdurchlässig- keit erhalten den Zusatz S in der Klassifizierung. Sie haben die Anforderung der Klassifizie- rung S200 zu erfüllen.   8 Für Abschottungen mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung kommen  folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: El 30, El 60 und El 90.   9 Für Bauteilfugen mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung werden die  Klassifikationen mit Ausrichtung (H-, V- ,T-), Beweglichkeit (X-, M000-), Art von Stossstel- len (M-, F-, B-) sowie der Breite der Fugen (W00 bis 99 -) ergänzt. Klassifizierungsbeispiel:  EI 30 – H – M 100 – B – W 30 bis 90.   3.1.11 Bekleidungen (K)   Für Bekleidungen kommen folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: K 30  und K 60.   3.1.12 Rauchdichtheit von Türen ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand   Für die Rauchdichtheit von Türen ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand kommen  folgende Klassifikationen zur Anwendung: S. Sie haben die Anforderungen der Klassifikati- on S200 zu erfüllen.     Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   3.1.13 Aufzugsschachttüren (E oder EI)   1 Für Aufzugsschachttüren mit raumabschliessender Funktion ohne Wärmedämmung  kommen folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: E 30 und E 60.   2 Für Aufzugsschachttüren mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung  kommen folgende Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: El 30 und El 60.   3.1.14 Brandschutzklappen von lufttechnischen Anlagen (El)   1 Für Brandschutzklappen von lufttechnischen Anlagen kommen folgende Feuerwider- standsklassifikationen zur Anwendung: El 30−S, El 60−S und El 90−S. Bezüglich Zusatzkri- terium haben sie die Anforderungen der Klassifikation S200 zu erfüllen.   2 Die Klassifikationen werden entsprechend ergänzt, je nachdem ob die gestellten Anforde- rungen bei ein- oder beidseitiger Brandbeanspruchung („i→o“, „o→i“, „i↔o“), sowie bei verti- kalem und / oder horizontalem Einbau („ve“, „ho“, „veho“) erfüllt werden.   3 Werden Brandschutzklappen verlangt, haben sie die entsprechenden Anforderungen bei  einer beidseitigen Brandbeanspruchung sowie bei einem vertikalen wie horizontalen Einbau  zu erfüllen. Im Einzelfall (Brandbeanspruchungsrichtung und Einbau bekannt) können die  Anforderungen reduziert werden.   3.1.15 Entrauchungsklappen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (E oder El)   1 Für Entrauchungsklappen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen kommen folgende  Feuerwiderstandsklassifikationen zur Anwendung: E 30−S, E 60−S, E 90−S, E 120−S,  El 30−S, El 60−S, EI 90−S und El 120−S. Bezüglich Zusatzkriterium haben sie die Anforde- rungen der Klassifikation S200 zu erfüllen.   2 Die Klassifikationen werden entsprechend ergänzt, je nachdem ob die gestellten Anforde- rungen bei ein- oder beidseitiger Brandbeanspruchung („i→o“, „o→i“, „i↔o“), sowie bei verti- kalem und / oder horizontalem Einbau („ve“, „ho“, „veho“) erfüllt werden.   3 Werden Entrauchungsklappen verlangt, haben sie die entsprechenden Anforderungen bei  einer beidseitigen Brandbeanspruchung sowie bei einem vertikalen wie horizontalen Einbau  zu erfüllen. Im Einzelfall (Brandbeanspruchungsrichtung und Einbau bekannt) können die  Anforderungen reduziert werden.   3.2 Klassifikation von Bauteilen nach VKF   3.2.1 Feuerwiderstand   1 Bauteile werden nach ihrem Brandverhalten, insbesondere der Dauer ihres Feuerwider- stands beurteilt.   2 Bauteile werden folgenden Klassifikationen zugeordnet und nach ihrem Feuerwiderstand  gekennzeichnet:   F Tragende Bauteile;   F Tragende raumabschliessende Bauteile;   F Nichttragende raumabschliessende Bauteile;   R Rauch- und flammendichte Abschlüsse;   K Brandschutzklappen;   S Abschottungen.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      17   3 Der Feuerwiderstandsdauer ist die Mindestzeit in Minuten, während der ein Bauteil die an  ihn gestellten Anforderungen erfüllen muss. Je nach Art des Bauteils wird er mit einer der  folgenden Zahlen angegeben: 30, 60, 90, 120, 180 oder 240.   4 Die Einreihung eines Bauteils in eine Feuerwiderstandsklassifikation setzt die Erfüllung  sämtlicher an ihn gestellten Anforderungen während der entsprechenden Prüfdauer voraus.   3.2.2 Tragende und raumabschliessende Bauteile (F)   1 Bauteile wie Stützen, Träger, Wände und Decken werden in die Feuerwiderstandsklassi- fikationen F 30, F 60, F 90, F 120, F 180 und F 240 eingeteilt. Bauteile der Feuerwider- standsklassifikationen F 90 bis F 240 müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen.   2 Tragende Bauteile dürfen nicht entflammen und unter ihrer Gebrauchslast nicht versagen.   3 Raumabschliessende Bauteile dürfen nicht entflammen und ihre mechanische Wider- standsfähigkeit nicht verlieren. Sie müssen den Durchgang von Feuer, Wärme und Rauch  verhindern.   4 Tragende und raumabschliessende Bauteile aus Holz, die mit Ausnahme der Nichtent- flammbarkeit alle Anforderungen bezüglich Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedäm- mung erfüllen, werden in die Feuerwiderstandsklassifikationen F 30 bb und F 60 bb einge- teilt.   3.2.3 Unterdecken (F)   1 Unterdecken, welche als abgehängte Decken in Kombination mit einer tragenden De- ckenkonstruktion den Feuerwiderstand gewährleisten, werden in die Feuerwiderstandsklas- sifikationen F 30, F 60, F 90, F 120 und F 180 eingeteilt. In Kombination mit einer brennba- ren, tragenden Deckenkonstruktion werden sie in die Feuerwiderstandsklassifikation F 30  eingestuft.   2 Unterdecken, welche als abgehängte Decken den Feuerwiderstand zum Deckenhohlraum  ohne die zu bekleidende Decke gewährleisten, werden als selbstständige Bauteile in die  Feuerwiderstandsklassifikationen F 30, F 60 und F 90 eingeteilt.   3 Unterdecken dürfen nicht entflammen und müssen den Durchgang von Feuer, Wärme  und Rauch verhindern. Solche der Feuerwiderstandsklassifikationen F 60 bis F 180 müssen  aus Baustoffen der RF1 bestehen.   3.2.4 Bekleidungen (F)   1 Bekleidungen (z. B. Abdeckungen, Ummantelungen, Verputze) von Bauteilen, welche mit  diesen zusammen den Feuerwiderstand gewährleisten, werden in die Feuerwiderstands- klassifikationen F 30, F 60, F 90, F 120 und F 180 eingeteilt.   2 Bekleidungen von brennbaren Bauteilen, welche den Feuerwiderstand ohne den zu be- kleidenden Bauteil gewährleisten, werden in die Feuerwiderstandsklassifikationen F 30, F 60  und F 90 eingestuft.   3 Bekleidungen dürfen nicht entflammen und müssen eine unzulässige Erwärmung des  Bauteils verhindern. Bekleidungen der Feuerwiderstandsklassifikationen F 60 bis F 180  müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen.         Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      18   3.2.5 Dämmschichtbildende Anstriche (F)   1 Dämmschichtbildende Anstriche von Bauteilen, welche mit diesen zusammen den Feu- erwiderstand gewährleisten, werden in die Feuerwiderstandsklassifikationen F 30 und F 60  eingeteilt. Ihre Wirksamkeit muss auch bei Schwelbrandbeanspruchung gewährleistet sein.  Die Beständigkeit gegen Alterung und Witterung, die Haftung auf dem Bauteil und der Kor- rosionsschutz sind nachzuweisen.   2 Dämmschichtbildende Anstriche dürfen nicht entflammen und müssen eine unzulässige  Erwärmung des Bauteils verhindern.   3 Für die Anwendung dämmschichtbildender Anstriche ist die Zustimmung der Brand- schutzbehörde erforderlich.   3.2.6 Rauch- und flammendichte Abschlüsse (R)   1 Rauch- und flammendichte Abschlüsse mit lichtdurchlässigen Flächen wie horizontale  und geneigte Verglasungen werden in die Feuerwiderstandsklassifikationen R 30 und R 60  eingeteilt.   2 Die Abschlüsse dürfen ihre mechanische Widerstandsfähigkeit nicht verlieren. Sie müs- sen den Durchgang von Feuer und Rauch verhindern. An den Wärmedurchgang werden  keine Anforderungen gestellt.   3 Für Abschlüsse der Feuerwiderstandsklassifikation R 30 darf der Rahmen aus brennba- rem Material bestehen. Abschlüsse der Feuerwiderstandsklassifikation R 60 müssen aus  Baustoffen der RF1 bestehen.   3.2.7 Brandschutzklappen (K)   1 Brandschutzklappen für lufttechnische Anlagen werden in die Feuerwiderstandsklassifika- tionen K 30, K 60 und K 90 eingeteilt.   2 Brandschutzklappen müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen. Sie müssen zuverlässig  schliessen und den Durchgang von Feuer, Wärme und Rauch verhindern.   3.2.8 Abschottungen (S)   1 Abschottungssysteme zum Schliessen von Wand- und Deckendurchbrüchen für Kabel-  und Rohrleitungen werden in die Feuerwiderstandsklassifikationen S 30, S 60 und S 90 ein- geteilt.   2 Abschottungen müssen den Durchgang von Feuer, Wärme und Rauch unter Einhaltung  der gegebenen Wand- oder Deckenstärke verhindern.   3.3 Prüfung   1 Die Klassifikation von Bauteilen erfolgt aufgrund genormter Prüfungen, die durch akkredi- tierte und von der VKF anerkannte Prüfstellen durchzuführen sind.   2 Fehlen Prüfverfahren oder führen sie zu nicht aussagekräftigen, sinnwidrigen oder nicht  reproduzierbaren Ergebnissen, so ist auf andere geeignete Verfahren abzustellen.   3 Bauteile, deren Brandverhalten für eine besondere Anwendung, gestützt auf die genormte  Prüfung, nicht hinreichend beurteilt werden kann, können zusätzlich einer Untersuchung im  natürlichen Massstab unterzogen werden. Die Versuchsbedingungen sind mit der Brand- schutzbehörde festzulegen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      19   3.4 Zuordnung bisheriger Klassierungen nach VKF (siehe Anhang)   Wenn für ein Bauteil eine Klassierung nach VKF vorliegt, ist eine Zuordnung zu einer Klas- sierung nach EN in einer Zuordnungstabelle im Schweizerischen Brandschutzregister der  VKF möglich.   4 Anwendung von Baustoffen und Bauteilen   4.1 Allgemeines   1 Die Brandschutzbehörde entscheidet über die Anwendung von Brandschutzprodukten in  Bauten und Anlagen.   2 Beim Entscheid über die Anwendung von Brandschutzprodukten stützt sich die Brand- schutzbehörde auf folgende Nachweise:   a bei Bauprodukten, welche von einer harmonisierten europäischen Norm erfasst sind  oder für welche eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist, auf  Leistungserklärungen zur Grundanforderung „Brandschutz“ gemäss Bauproduktege- setz;   b bei allen anderen Produkten auf Prüfnachweise, Zertifikate und Konformitätsnachweise  akkreditierter Prüf- und Zertifizierungsstellen sowie auf das VKF-Brandschutzregister.   4.2 Kennzeichnung   Wo gemäss Ziffer 4.1, Abs. 2 für die Anwendung von Bauteilen und Baustoffen VKF- Anerkennungen erforderlich sind und diese eine Kennzeichnung verlangen, ist ein auch  nach dem Einbau leicht erkennbarer dauerhafter Hinweis anzubringen (siehe Ziffer 5 „Weite- re Bestimmungen“).   4.3 Anwendung von allgemein anerkannten Bauprodukten   Allgemein anerkannte Baustoffe (z. B. naturbelassene Hölzer oder eine nach anerkanntem  Stand der Technik hergestellte Konstruktion ohne Feuerwiderstand) und Bauteile (z. B. eine  nach anerkanntem Stand der Technik hergestellte Konstruktion mit Feuerwiderstand) welche  im Sinne der Brandschutzvorschriften angewendet werden können, sind im VKF- Brandschutzregister aufgeführt.   4.4 Anwendung ohne Prüfnachweis   Die Brandschutzbehörde entscheidet über die Anwendung von Bauprodukten ohne Prüf- nachweis oder VKF-Anerkennung, soweit deren Eignung nach der Erfahrung und nach dem  Stand der Technik, aufgrund bestehender Versuchsresultate oder durch rechnerische Be- stimmung nach validierten Verfahren nachgewiesen ist.   5 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   6 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.     Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      20   Anhang  Ausführungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigenständigkeit  oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer  2.2.2 Brandverhalten   Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in die Klassen A1, A2, B, C, D und E eingeteilt. Mass- gebend sind insbesondere Entzündbarkeit, Flammenausbreitung und Wärmefreisetzung. Die  Brennbarkeit nimmt von der Klasse A1 nach Klasse E zu.   Brennbarkeitsgrad Brandverhalten bei einem Raumbrand    F, FL  Bauprodukte, für die das Brandverhalten nicht bestimmt wird oder  die nicht in eine der Klassen A1, A2, B, C, D, E, A1L, A2L, BL, CL,  DL, EL klassifiziert werden können.      E, EL  Bauprodukte, die in der Lage sind, für eine kurze Zeit dem Angriff  durch eine kleine Flamme ohne wesentliche Flammenausbreitung  standzuhalten.      D, DL   Bauprodukte, die die Kriterien der Klasse E bzw. EL erfüllen und in  der Lage sind, für eine längere Zeit dem Angriff durch eine kleine  Flamme ohne wesentliche Flammenausbreitung standzuhalten.  Zusätzlich sind sie auch in der Lage, einer Beanspruchung durch  einen einzeln brennendem Gegenstand mit ausreichend verzöger- ter und begrenzter Wärmefreisetzung standzuhalten.      C, CL   Wie Klasse D bzw. DL, aber mit strengeren Anforderungen. Zusätz- lich zeigen diese Bauprodukte bei der Beanspruchung durch einen  einzeln brennenden Gegenstand eine begrenzte seitliche Flam- menausbreitung.      B, BL Wie Klasse C bzw. CL, aber mit strengeren Anforderungen.    A2, A2L   Erfüllen beim SBI-Prüfverfahren nach EN 13823 die gleichen Krite- rien wie die Klasse B bzw. BL. Zusätzlich liefern diese Bauprodukte  unter den Bedingungen eines voll entwickelten Brandes keinen  wesentlichen Beitrag zur Brandlast und zum Brandanstieg.      A1, A1L   Bauprodukte der Klasse A1 bzw. A1L leisten in keiner Phase des  Brandes einschließlich des vollentwickelten Brandes einen Beitrag.  Aus diesem Grund wird vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind,  automatisch alle Anforderungen der unteren Klassen zu erfüllen.      zu Ziffer  2.2.3 Rauchentwicklung    Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich der Rauchentwicklung eine zusätz- liche Klassifikation s3, s2 oder s1.   Die Klassen s3 bis s1 kennzeichnen die Rauchentwicklung mit Ausnahme der Bodenbeläge wie  folgt:   a s3 : es wird keine Beschränkung der Rauchtentwicklung gefordert;   b  s2 : die gesamte freigesetzte Rauchmenge sowie das Verhältnis des Anstiegs der      Rauchentwicklung sind beschränkt;   c s1 : strengere Kriterien als für s2 werden erfüllt.   Bei Bodenbelägen kennzeichnen die Klassen s2 bis s1 die Rauchentwicklung wie folgt:   a s2 : es wird keine Beschränkung der Rauchtentwicklung gefordert;   b  s1 : die gesamte freigesetzte Rauchmenge ist begrenzt.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      21   zu Ziffer  2.2.4 Brennendes Abtropfen / Abfallen   Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich des Auftretens von brennendem  Abtropfen / Abfallen eine zusätzliche Klassifikation d2, d1 oder d0. Für Baustoffe der Klassifikation E  kommt nur die Klassifikation d2 zur Anwendung.   Die Klassen d2 bis d0 kennzeichnen das brennende Abtropfen / Abfallen wie folgt:   a d2 : keine Beschränkung;   b  d1 : kein brennendes Abtropfen / Abfallen, das länger als eine vorgegebene Zeit andauert;   c d0 : kein brennendes Abtropfen / Abfallen.   zu Ziffer 2.2.5 Korrosivität   Elektrische Kabel der Klassifikation B1ca, B2ca, Cca und Dca erhalten hinsichtlich des Auftretens von  korrosiven Brandgasen eine zusätzliche Klassifikation a1, a2 oder a3. Die Korrosivität nimmt von  Klassifikation a1 nach Klassifikation a3 zu.   Die Klassen a3 bis a1 kennzeichnen die Korrosivität wie folgt:   a a3 : keine Beschränkung;   b  a2 : die Menge und die Korrosivität der Rauchentwicklung wird beschränkt;   c a1 : strengere Kriterien als für a2 werden erfüllt.   zu Ziffer 2.3.2 Brennverhalten   Baustoffe werden nach ihrem Brennverhalten in die Brennbarkeitsgrade 3 bis 6 eingestuft. Massge- bend sind Zündbarkeit und Abbrandgeschwindigkeit. Die Brennbarkeit nimmt von der Klassifikation  6 nach Klassifikation 3 zu.   Die Brennbarkeitsgrade 3 bis 6 kennzeichnen das folgende Brennverhalten:   a Brennbarkeitsgrad 3: leichtbrennbar  Baustoffe, die leicht entzündbar sind und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbstständig und rasch  abbrennen;   b Brennbarkeitsgrad 4: mittelbrennbar  Baustoffe, die normal entzündbar sind und ohne zusätzliche Wärmezufuhr während längerer Zeit  selbstständig weiterbrennen;   c Brennbarkeitsgrad 5: schwerbrennbar  Baustoffe, die schwer entzündbar sind und nur bei zusätzlicher Wärmezufuhr langsam weiterbren- nen oder verkohlen. Nach dem Verschwinden der Wärmequelle müssen die Flammen nach kurzer  Zeit erlöschen und das Nachglimmen muss aufhören;   d Brennbarkeitsgrad 5 (200 °C): schwerbrennbar bei 200 °C  Baustoffe, welche die Anforderungen des Brennbarkeitsgrades 5 auch bei einer erhöhten Umge- bungstemperatur von 200 °C erfüllen;   e Brennbarkeitsgrad 6q: quasi nicht brennbar  Baustoffe, die zwar einen geringen Anteil an brennbaren Komponenten aufweisen, aber nicht ent- zündbar sind und für die Belange der Praxis als nicht brennbar bewertet werden;   f Brennbarkeitsgrad 6: nicht brennbar  Baustoffe ohne brennbaren Anteil, die nicht entzündbar sind und auch nicht verkohlen oder vera- schen.        Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      22   zu Ziffer  2.3.3 Qualmverhalten   Baustoffe werden nach ihrem Qualmverhalten in die Qualmgrade 1 bis 3 eingestuft. Massgebend ist  die Lichtabsorption. Das Qualmverhalten nimmt von der Klassifikation 3 nach Klassifikation 1 zu.   Die Qualmgrade 1 bis 3 kennzeichnen das folgende Qualmverhalten:   a Qualmgrad 1: starke Qualmbildung;   b Qualmgrad 2: mittlere Qualmbildung;   c Qualmgrad 3: schwache Qualmbildung.   zu Ziffer  3.1.5 Anforderungen an das Brandverhalten der verwendeten Baustoffe   Feuerwiderstandsfähige Bauteile, die Konstruktionen der RF1 entsprechen           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      23   zu Ziffer  3.1.10 Nichttragende, raumabschliessende Bauteile (E oder EI)   Bewegliche Brandschutzabschlüsse, Zusatzkriterium C   Die Klassifizierungen des Zusatzkriteriums C und die damit verbundenen zu erwartenden Öffnungs- zyklen sind wie folgt definiert:   a C5 sehr häufige Betätigung (200‘000 Prüfzyklen);  b C4 hohe Anzahl von Betätigungen im öffentlichen Bereich durch Personen mit geringer Motiva-  tion zum sorgsamen Umgang (100‘000 Prüfzyklen);  c C3 mässige Anzahl von Betätigungen hauptsächlich durch Personen mit einer gewissen Moti-  vation zum sorgsamen Umgang (50‘000 Prüfzyklen);  d C2 geringe Anzahl von Betätigungen durch Personen mit hoher Motivation zum sorgsamen   Umgang, z. B. Türen von Privathäusern oder grosse Tore (10‘000 Prüfzyklen);  e C1 offen stehend gehalten (500 Prüfzyklen);   f C0 keine Leistung gefordert.   Bauteilfugen   Die Klassifizierungen von Bauteilfugen mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung  werden mit den folgenden Zusätzen ergänzt:   a Ausrichtung des Probekörpers  H-  horizontale Tragkonstruktion  V-  vertikale Tragkonstruktion – vertikale Fugen  T-  vertikale Tragkonstruktion – horizontale Fugen;   b Beweglichkeit  X-  keine Bewegung  M000-  Bewegung aufgezwungen (in %);   c Art von Stossstellen  M-  vorgefertigt  F-  vor Ort erstellt  B-  sowohl vorgefertigt als vor Ort erstellt;   d Breite  W00 bis 99 - Bereich der Breiten von Fugen (in mm).      Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      24   zu Ziffer 3.4 Zuordnung bisheriger Klassierungen nach VKF   Klassierung:  Feuerwiderstand von Bauteilen  VKF-Richtlinie:  Brandschutzrichtlinie „Baustoffe und Bauteile“.   Brandschutzrichtlinie Baustoffe und Bauteile Teil B: Prüfbestimmungen. Ausgabe 1988 mit  Nachträgen 1990, 1994, 1995, 2005.   Zweischienen-Prinzip: Die Vergrösserung des geprüften Bauteils um generell 10 % ist nur für Bauteile gestattet, die  nach VKF-Prüfnorm geprüft wurden. Für Bauteile nach EN Normen gilt der direkte Anwen- dungsbereich aus Kapitel 13 der anwendbaren Prüfnorm.   BSR  Nr.   Bauteile     Beschrieb nach VKF   VKF   Klassierung   Klassierungsart:  F Trag. Raumabs.,   Unterdecken,   Verkl.  T Beweg. Abschl.  R Rauchd. Abschl.  K Brandschutzkl.  S Abschottungen  A Aufzugstüren   Anwendbar als     Klassierungskriterien:  R Tragfähigkeit  E Raumabschluss  I Wärmedämmung  W Strahlung  M Mech. Einwirkung  C Selbstschliessend  S Rauchdicht     Spezifikationen /  Bemerkungen   bb = Bauteile mit brennbaren  Baustoffen   RF1 = Bauteile erfüllen die Anfor- derungen der Brandverhal- tensgruppe RF1.   201 Aussenwände   tragend   F 30 bb – F60 bb  F 30   F 60 – F 240   REI 30 – REI 60     REI 60-RF1 – REI 240-RF1      203 Innenwände  tragend   F 30 bb – F 60 bb  F 30   F 60 – F 240   REI 30 – REI 60     REI 60-RF1 – REI 240-RF1      205 Decken F 30 bb – F 60 bb  F 30   F 60 – F 240   REI 30 – REI 60     REI 60-RF1 – REI 240-RF1      206 Stützen / Balken F 30 bb – F 60 bb   F 30 – F 240   R 30 – R 60   R 30-RF1 – R 240-RF1      207 Träger, Unterzüge  und Verbindungen   F 30 bb – F 60 bb   F 30 – F 240   R 30 – R 60   R 30-RF1 – R 240-RF1      208 Dachkonstruktio- nen   F 30 bb – F 60 bb  F 30   F 60 – F 90   EI 30 – EI 60     EI 60-RF1 – EI 90-RF1      221 Verglasungen   horizontal oder  geneigt   F 30 bb – F 60 bb  F 30   F 60 – F 90   R 30   EI 30 –EI 60     EI 60-RF1 – EI 90-RF1   E 30      223 Abschottungen /  Durchführungen   S 30 – S 90 EI 30 – EI 90    224 Fugenabdicht- ungen   S 30 – S 90 EI 30 – EI 90    231 Brandschutz- platten   F 30 – F 90 Brandschutzplatten (BSP)  mit 30 – 90 Minuten Feuer- widerstand        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Baustoffe und Bauteile / 13-15de      25   232 Bekleidungen von  nicht brennbaren  Bauteilen   F 30 – F 180 R 30-RF1 – R 180-RF1 Die Klassierung wird erreicht durch  die Bekleidung zusammen mit  dem Bauteil   233 Unterdecken als  unselbständige  Bauteile   F 30   F 60 – F 180   REI 30   REI 60-RF1 – REI 180-RF1   Die Klassierung wird erreicht  durch die Unterdecke zusammen  mit der tragenden Decke   234 Unterdecken als  selbständige   Bauteile /   Hohlraumschutz   F 30   F 60 – F 90    EI 30   EI 60-RF1 – EI 90-RF1      237 Verputze F 30 – F 180 R 30-RF1 – R 180-RF1 Die Klassierung wird erreicht durch  den Verputz zusammen mit dem  Bauteil.   238 Dämmschicht- bildende Brand- schutzanstriche   F 30 – F 60 R 30-RF1 – R 60-RF1 Die Klassierung wird erreicht durch  den Anstrich zusammen mit dem  Bauteil                                                                           Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.