814.710   1   Ordinanza  sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti   (ORNI)   del 23 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2022)     Il Consiglio federale svizzero,   visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e  39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione  dell’ambiente (legge);  visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione  del territorio,   ordina:   Capitolo 1: Disposizioni generali   Art. 1 Scopo   Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ioniz- zanti dannose o moleste.   Art. 2 Campo d’applicazione   1 La presente ordinanza regola:   a. la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con  frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di im- pianti fissi;   b. il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni;   c. le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.   2 La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radia- zioni prodotte:   a. nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi  lavora;   b. in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del  24 gennaio 19963 sui dispositivi medici;   c. da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;        RU 2000 213   1 RS 814.01  2 RS 700  3 [RU 1996 987 1868, 1998 1496 n. I, II. RU 2001 3487 art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del   17 ott. 2001 (RS 812.213).   814.710     Protezione dell’equilibrio ecologico   2   814.710   d. da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi  elettrici oppure telefoni cellulari.   3 La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radia- zioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni  vitali, quali gli stimolatori cardiaci.   Art. 3 Definizioni   1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era  già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più  linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza,  l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.4   2 Gli impianti sono considerati nuovi se:   a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1;   b. sono trasferiti in un altro sito; oppure   c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).5   3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:   a.6 i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un  periodo prolungato;   b. i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella le- gislazione sulla pianificazione del territorio;   c.7 i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le  utilizzazioni giusta le lettere a e b.   4 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la  limitazione delle emissioni che:   a. sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o  all’estero; o   b. sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le  regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.   5 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che  si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana  del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si  fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.       4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016   (RU 2016 1135).   5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016   (RU 2016 1135).   6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009   (RU 2009 3565).   7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009   (RU 2009 3565).     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   3   814.710   6 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radia- zioni prodotte da un singolo impianto.   7 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca  un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attra- verso un campo elettrico o magnetico.   8 La corrente attraverso il corpo8 è la corrente elettrica che si scarica a terra da una  persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto con- duttore.   9 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, molti- plicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradia- zione, riferito al dipolo semionda.   Capitolo 2: Emissioni   Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti   Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni   1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le  limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.   2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità  ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tec- nico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.   Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni   1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta  l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme,  l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.   2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano  rispettati i valori limite d’immissione.   3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite  d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti  conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.       8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016   (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.     Protezione dell’equilibrio ecologico   4   814.710   Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti   Art. 6    Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’alle- gato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti  nuovi.   Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti   Art. 7  Obbligo di risanamento   1 L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli  articoli 4 e 5 siano risanati.   2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta  l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione  dell’impianto durante il risanamento.    3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’im- pianto entro il termine di risanamento.   Art. 8  Termine di risanamento   1 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito  conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescri- zioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può  prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni  delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sop- portabile.   2 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risana- mento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre  mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.   Art. 99  Modifica di vecchi impianti   Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescri- zioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che  l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie       9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016   (RU 2016 1135).     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   5   814.710   Sezione 4: Collaborazione e controllo   Art. 10  Obbligo di collaborazione   Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le  informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’arti- colo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri  accertamenti.   Art. 11  Obbligo di notifica   1 Il titolare di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni,  deve inoltrare all’autorità competente una scheda dei dati sul sito prima della costru- zione di un nuovo impianto, del trasferimento di un impianto in un altro sito, della  sostituzione di un impianto nel medesimo sito oppure prima della sua modifica ai  sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche (all. 1  n. 4).10   2 La scheda dei dati sul sito deve contenere:   a. i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella  misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni;   b. lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato 1;   c. indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto:   1. nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il va- lore massimo,   2. nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il  valore massimo, e   3. in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’im- pianto giusta l’allegato 1 è superato;   d. una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.   Art. 12 Controllo   1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.   2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1,  essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di  terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)11 raccomanda metodi di misurazio- ne e di calcolo idonei.   3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allega- to 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare       10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009   (RU 2009 3565).   11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione   dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta  mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.     Protezione dell’equilibrio ecologico   6   814.710   periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa  in esercizio dello stesso controlla se:   a. le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono  esatte; e   b. le decisioni emanate sono rispettate.   Capitolo 3: Immissioni   Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione   1 I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque  possano soggiornare persone.12   2 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto  il corpo umano.   Art. 14 Rilevamento delle immissioni   1 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori  limite d’immissione giusta l’allegato 2.   2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui  rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo ido- nei.   3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti  appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.   4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo  magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente  di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore  massimo.   5 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la  media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso con- trario è determinante il valore efficace massimo.   Art. 15 Valutazione delle immissioni   L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione  giusta l’allegato 2.       12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009   (RU 2009 3565).     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   7   814.710   Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili   Art. 16   Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’im- pianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti  come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono  essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.   Capitolo 5: Disposizioni finali   Sezione 1: Esecuzione   Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni   L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.   Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione   Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale  oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse  compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei  Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli  obblighi legali di segretezza.   Art. 19 Autorità di coordinamento   1 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giu- sta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete  a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento.   2 L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella  legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.   Art. 19a13 Geoinformazione   L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i  geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servi- zio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio  200814 sulla geoinformazione.       13 Introdotto dal n. 12 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal  1° lug. 2008 (RU 2008 2809).   14  RS 510.620     Protezione dell’equilibrio ecologico   8   814.710   Art. 19b15 Rilevazioni e informazione   1 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radia- zioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I  titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire  all’UFAM i dati richiesti.   2 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli  effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.   Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore   Art. 2016 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 2009   Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era  stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta  gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono  sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1.   Art. 21 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.       15 Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).  16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009    (RU 2009 3565).     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   9   814.710   Allegato 117  (art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)   Limitazioni preventive delle emissioni   1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica   11 Campo d’applicazione   1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una ten- sione nominale superiore a 1000 V:   a. linee aeree a corrente alternata;   b. linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi sepa- rati.   2 Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.   12 Definizioni   1 Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.   2 Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo  circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel  caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.   3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di  terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee.  Essa può comprendere uno o più tratti di linea.   4 Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione  sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente  dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate.   5 Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro  zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.   6 La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico  generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le  correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la  direzione di carico parallela.   7 Sono considerate modifiche di un impianto:   a. gli adeguamenti edili che riducono la distanza dal suolo dei conduttori di fa- se di una linea aerea o la profondità dei conduttori di fase di una linea sotter- ranea;       17 Aggiornato dal n. IV 34 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del  diritto federale (RU 2007 4477), dal n. II dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 3565), dal  n. II 6 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233), dai n. II delle O del  23 mar. 2016 (RU 2016 1135), del 17 apr. 2019 (RU 2019 1491) e dal n. I dell’O del  17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 901).     Protezione dell’equilibrio ecologico   10   814.710   b. gli adeguamenti edili che aumentano la distanza tra i conduttori di fase con  la stessa frequenza di una linea;   c. la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esi- stente;   d. lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un’altra li- nea;   e. la modifica del numero di tratti di linea in esercizio permanente;   f. la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un’altra  frequenza; o   g. la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 ca- poversi 2 e 3.   8 Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una  linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modi- fiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era  già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.   13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante   1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio simultaneo di tutti i tratti  di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni  di carico.   2 È considerata corrente determinante:   a. per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato  della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di  velocità pari a 0.5 m/s;   b. per le linee sotterranee: la corrente continua massima calcolata secondo lo  stato della tecnica, segnatamente secondo la norma IEC 6028718.   3 Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la  corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore  va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.   14 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico  è di 1 µT.       18 International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Le  norme tecniche menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuita- mente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna o acquistate presso Electro- suisse (www.electrosuisse.ch).     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   11   814.710   15 Nuovi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter- minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:   a. l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e  l’esercizio lo consentono; e   b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magneti- co, quali la realizzazione in un altro sito, un’altra disposizione dei condutto- ri, cablaggi o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni  d’esercizio e dalle possibilità economiche.   3 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato  di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia  ridotto al minimo.   16 Vecchi impianti   1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da  un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite  dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo  consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.   2 Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.   17 Modifica di vecchi impianti   1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare  il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.   2 Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimo- stra che:   a. l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consento- no, è ottimizzata; e   b. sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, a me- no che non rientrino nelle riserve del capoverso 3.   3 Non devono essere adottate le misure seguenti:   a. il cablaggio di tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o supe- riore;   b. il cablaggio di tratti di linea con una frequenza di 16,7 Hz;   c. il trasferimento in un altro sito di linee con tratti di linea con una tensione  nominale di 220 kV o superiore; oppure   d. il trasferimento in un altro sito di linee sotterranee.     Protezione dell’equilibrio ecologico   12   814.710   4 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato  di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia  ridotto al minimo.   2 Stazioni di trasformazione   21 Campo d’applicazione   Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione  dall’alta alla bassa tensione.   22 Definizioni   1 Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione,  compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.   2 È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale.   23 Stato di esercizio determinante   È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.   24 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico  è di 1 µT.   25 Nuovi e vecchi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate  tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in  un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni  d’esercizio e dalle possibilità economiche.      Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   13   814.710   3 Sottostazioni e impianti di distribuzione   31 Campo d’applicazione   Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra  due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta  tensione.   32 Definizioni   1 Un impianto comprende:   a. tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono  sotto alta tensione;   b. per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti  della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c dell’ordinanza del 23 no- vembre 198319 sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente  di ritorno.   2 È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale oppure lo  spostamento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.   33 Stato di esercizio determinante   1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.   2 È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano impian- ti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato  di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di  esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.   34 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico  è di 1 µT.   35 Nuovi e vecchi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate  tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in  un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni  d’esercizio e dalle possibilità economiche.       19 RS 742.141.1     Protezione dell’equilibrio ecologico   14   814.710   4 Installazioni elettriche domestiche   1 Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche  giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 190220 sugli impianti elettrici, ad  esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.   2 Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica  riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi  a utilizzazione sensibile.   3 Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della  norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)21.   5 Ferrovie   51 Campo d’applicazione   Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a  corrente alternata.   52 Definizioni   1 Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della  linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato  4 lettere c e d Oferr.   2 È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.   53 Stato di esercizio determinante   È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri  e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contat- to, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.   54 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso  magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 T.   55 Nuovi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter- minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:       20 RS 734.0  21 SN 411000:2015     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   15   814.710   a. l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile  ai conduttori d’alimentazione che conducono le correnti più intense; e   b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magne- tico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal pro- gresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.    56 Vecchi impianti   Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da  un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite  dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.   57 Modifica di vecchi impianti   1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare  le seguenti esigenze:   a. la densità del flusso magnetico non può aumentare nei luoghi a utilizzazione  sensibile in cui il valore limite dell’impianto veniva superato prima della  modifica; e   b. il valore limite dell’impianto non può essere superato negli altri luoghi a uti- lizzazione sensibile.   2 L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55  capoverso 2.   6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i   collegamenti telefonici senza filo   61 Campo d’applicazione   Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per  telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici  senza filo. Fanno eccezione:   a. le antenne per ponti radio;    b. le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il  numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e che sono  fissate all’interno di un edificio in funzione esclusiva del loro esercizio;   c. le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il  numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e:   1. sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione, o   2. sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché  emettano insieme alle stesse un’ERP massima di 6 W;   d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.     Protezione dell’equilibrio ecologico   16   814.710   62 Definizioni   1 Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione montate sullo  stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.   2 I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un  impianto indipendentemente dall’ordine in cui sono realizzati o modificati.   3 Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un’antenna di  trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell’altro  gruppo di antenne.   4 Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi   di raggio r intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggio r   in metri è pari a:  90ERPFr  ; spiegazione dei simboli:   a. F è il fattore di frequenza. Esso è pari a:   1. 2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente  nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di fre- quenza inferiori,   2. 1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente  nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di fre- quenza superiori,   3. 2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne;   b. ERP90 è l’ERP complessiva in W nello stato di esercizio determinante,  emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo di antenne in un settore  azimutale di 90°; determinante è il settore azimutale con l’ERP complessiva  massima.   5 Sono considerati modifica di un impianto:   a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;   b. la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagram- ma d’antenna diverso;   c. l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;   d. l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure   e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autoriz- zato.   5bis L’applicazione di un fattore di correzione secondo il numero 63 capoverso 2 alle  antenne di trasmissione adattative esistenti non è considerata una modifica di un  impianto.   6 Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se sono fatte funzionare in  modo che la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato  automaticamente a breve distanza temporale.       Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   17   814.710   63 Stato di esercizio determinante   1 È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e  di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.    2 Per le antenne di trasmissione adattative con otto o più unità controllabili separa- tamente (sub-array) può essere applicato un fattore di correzione KAA all’ERP  massima se le antenne di trasmissione sono dotate di una limitazione automatica  della potenza. Questa deve garantire che durante il funzionamento l’ERP media su  6 minuti non superi l’ERP corretta.   3 Si applicano i seguenti fattori di correzione KAA:   Numero di sub-array Fattore di correzione KAA  64 e oltre ≥ 0,10  da 32 a 63 ≥ 0,13  da 16 a 31 ≥ 0,20  da   8 a 15 ≥ 0,40   4 Se per le antenne di trasmissione adattative esistenti è applicato un fattore di corre- zione KAA, il titolare dell’impianto inoltra all’autorità competente una scheda dei  dati sul sito aggiornata.   64 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico  è di:   a. 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre- quenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;   b. 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre- quenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;   c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.   65 Nuovi e vecchi impianti   Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eserci- zio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre   applicazioni radiofoniche   71 Campo d’applicazione   1 Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione  per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di eserci- zio determinante giusta il numero 73, hanno una ERP complessiva superiore a 6 W e  che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.     Protezione dell’equilibrio ecologico   18   814.710   2 Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di tra- smissione per ponte radio.   72 Definizioni   1 Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione che sono montate sullo  stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.   2 Sono considerati modifica di un impianto:   a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;   b. la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un dia- gramma d’antenna diverso;   c. l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;   d. l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure   e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autoriz- zato.    73 Stato di esercizio determinante   È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza  massima di trasmissione.   74 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico  è di:   a. 8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie;   b. 3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.   75 Nuovi e vecchi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:   a. l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria  per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e   b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico,  quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso  tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.      Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   19   814.710   8 Impianti radar   81 Campo d’applicazione   Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato  di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una ERP complessiva, calcolata  come valore medio durante il ciclo di scansione, superiore a 6 W e che trasmettono  dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.   82 Definizioni   1 Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno  spazio ristretto.   2 Sono considerati modifica di un impianto:   a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;   b. la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un dia- gramma d’antenna diverso;   c. l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;   d. l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato;   e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autoriz- zato; oppure   f. il cambiamento dei cicli di scansione.   83 Stato di esercizio determinante   È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo pre- visto alla potenza massima di trasmissione.   84 Valore limite dell’impianto   Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico  è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.   85 Nuovi e vecchi impianti   1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.   2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:   a. l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria  per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e     Protezione dell’equilibrio ecologico   20   814.710   b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico,  quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso  tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.     Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   21   814.710   Allegato 2  (art. 5, 13, 14, 15, 19)   Valori limite d’immissione   1 Immissioni a frequenza unica   11 Valori limite d’immissione per le grandezze di campo   1 I valori limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico,  dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono:    Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della   Durata   d’apprezzamento       (minuti)    intensità del campo  elettrico  EG,f  (V/m)   intensità del campo  magnetico  HG,f  (A/m)   densità del flusso  magnetico  BG,f  (µT)          < 1 Hz – 32 000 40 000 –a   1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –a   8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f – a   0,025–0,8 kHz 250 / f 4 / f 5 / f – a   0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 – a   3–100 kHz 87 5 6,25 – a   100–150 kHz 87 5 6,25 6   0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6   1–10 MHz 87 / f  0,73 / f 0,92 / f 6   10–400 MHz 28 0,073 0,092 6   400–2000 MHz 1,375 · f  0,0037 · f  0,0046 · f  6   2–10 GHz 61 0,16 0,20 6   10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05         f è la frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella.  a È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5).   2 In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace  dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità  del flusso magnetico – calcolato come media durante la durata dell’impulso – val- gono i seguenti valori limite d’immissione:           Protezione dell’equilibrio ecologico   22   814.710   Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della   Durata  d’apprezzamento    intensità del campo  elettrico EP,f  (V/m)   intensità del campo  magnetico  HP,f  (A/m)   densità del flusso  magnetico  BP,f  (µT)          10–400 MHz 900 2,3 2,9 durata  dell’impulso   400–2000 MHz 44 · f  0,12 · f  0,15 · f  durata  dell’impulso   2–300 GHz 1950 5,1 6,4 durata  dell’impulso          f è la frequenza in MHz.   12 Valore limite d’immissione per la corrente attraverso il corpo   Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d’immissione per il valore effi- cace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo è 45 mA.  L’intervallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.   13 Valore limite d’immissione per la corrente di contatto   Il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto è:    Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto IB,G, f  (mA)   < 2,5 kHz 0,5   2,5–100 kHz 0,2 · f   0,1–110 MHz 20      f è la frequenza in MHz.   2 Immissioni a frequenza multipla   21 Principi   1 Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate  separatamente per ogni frequenza.   2 Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in fun- zione della frequenza e sommate giusta il numero 22.   3 Il valore limite d’immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22  è 1.      Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O   23   814.710   22 Prescrizioni sulla somma   N. Intervallo di frequenza Grandezza fisica Prescrizioni sulla somma Durata   d’apprezzamento          221 1 Hz–10 MHz intensità del  campo elettrico          MHz  MHz  f MHz  Hz fG  f E  E  E 10  1  1  1 , 87     – a            intensità del  campo magne- tico          MHz  kHz  f kHz  Hz fG  f H  H  H 10  65  65  1 , 5     – a            densità del  flusso magneti- co          MHz  kHz  f kHz  Hz fG  f B  B  B 10  65  65  1 , 25,6     – a                 222 100 kHz–300 GHz intensità del  campo elettrico    E f  E  E  f  kHz  MHz f  G fMHz  GHz  87  2  100  1 2  1  300                           ,    6 minuti            intensità del  campo magne- tico    E f  E  E  f  kHz  MHz f  G fMHz  GHz  87  2  100  1 2  1  300                           ,    6 minuti            densità del  flusso magneti- co                                 GHz  MHz fG  f MHz  kHz  f  B  B f  B 300  1  2  .  1  100  2  2  92,0      6 minuti                 223 inoltre in caso di  immissioni pulsate   intensità del  campo elettrico    E E  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300     durata del- l’impulso           10 MHz–300 GHz intensità del  campo magne- tico    H H  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300     durata del- l’impulso            densità del  flusso magneti- co    B B  f  P fMHz  GHz  ,              2  10  300     durata del- l’impulso                   224 10 MHz–110 MHz corrente  attraverso il  corpo    I K f  MHz  MHz ,  45  2  10  110              6 minuti                 225 1 Hz–110 MHz corrente di  contatto        MHz  Hz fGB  fB  I  I 110  1 ,,  ,     – a          a Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).   La somma va calcolata all’interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel  segno di sommatoria, su tutte le frequenze f alle quali avvengono immissioni simul- tanee.     Protezione dell’equilibrio ecologico   24   814.710   Spiegazione dei simboli:   f frequenza in MHz   Ef valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f   EG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo  elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1   EP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo  elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2   Hf valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f   HG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo  magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1   HP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo  magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2   Bf valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f   BG,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso  magnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1   BP,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso  magnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2   IK,f valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del  corpo in mA alla frequenza f   IB,f valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenza f   IB,G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto  in mA alla frequenza f giusta il numero 13    	Capitolo 1: Disposizioni generali 	Art. 1 Scopo 	Art. 2 Campo d’applicazione 	Art. 3 Definizioni  	Capitolo 2: Emissioni 	Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti 	Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni 	Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni  	Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti 	Art. 6  	Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti 	Art. 7  Obbligo di risanamento 	Art. 8  Termine di risanamento 	Art. 9   Modifica di vecchi impianti  	Sezione 4: Collaborazione e controllo 	Art. 10  Obbligo di collaborazione 	Art. 11  Obbligo di notifica 	Art. 12 Controllo   	Capitolo 3: Immissioni 	Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione 	Art. 14 Rilevamento delle immissioni 	Art. 15 Valutazione delle immissioni  	Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili 	Art. 16  	Capitolo 5: Disposizioni finali 	Sezione 1: Esecuzione 	Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni 	Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione 	Art. 19 Autorità di coordinamento 	Art. 19a  Geoinformazione 	Art. 19b  Rilevazioni e informazione  	Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore 	Art. 20  Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1  luglio 2009 	Art. 21 Entrata in vigore   	Allegato 1 	Limitazioni preventive delle emissioni 	1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica 	11 Campo d’applicazione 	12 Definizioni 	13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante 	14 Valore limite dell’impianto 	15 Nuovi impianti 	16 Vecchi impianti 	17 Modifica di vecchi impianti  	2 Stazioni di trasformazione 	21 Campo d’applicazione 	22 Definizioni 	23 Stato di esercizio determinante 	24 Valore limite dell’impianto 	25 Nuovi e vecchi impianti  	3 Sottostazioni e impianti di distribuzione 	31 Campo d’applicazione 	32 Definizioni 	33 Stato di esercizio determinante 	34 Valore limite dell’impianto 	35 Nuovi e vecchi impianti  	4 Installazioni elettriche domestiche 	5 Ferrovie 	51 Campo d’applicazione 	52 Definizioni 	53 Stato di esercizio determinante 	54 Valore limite dell’impianto 	55 Nuovi impianti 	56 Vecchi impianti 	57 Modifica di vecchi impianti  	6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo 	61 Campo d’applicazione 	62 Definizioni 	63 Stato di esercizio determinante 	64 Valore limite dell’impianto 	65 Nuovi e vecchi impianti  	7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche 	71 Campo d’applicazione 	72 Definizioni 	73 Stato di esercizio determinante 	74 Valore limite dell’impianto 	75 Nuovi e vecchi impianti  	8 Impianti radar 	81 Campo d’applicazione 	82 Definizioni 	83 Stato di esercizio determinante 	84 Valore limite dell’impianto 	85 Nuovi e vecchi impianti    	Allegato 2 	Valori limite d’immissione 	1 Immissioni a frequenza unica 	11 Valori limite d’immissione per le grandezze di campo 	12 Valore limite d’immissione per la corrente attraverso il corpo 	13 Valore limite d’immissione per la corrente di contatto  	2 Immissioni a frequenza multipla 	21 Principi 	22 Prescrizioni sulla somma