730.100 - Verordnung betreffend die rationelle Energienutzung in Bauten und Anlagen (VREN)   730.100  Verordnung betreffend die rationelle Energienutzung in  Bauten und Anlagen (VREN)  vom 09.02.2011 (Stand 01.01.2023)  Der Staatsrat des Kantons Wallis  eingesehen das Energiegesetz vom 15. Januar 2004 (kEnG);  eingesehen das Baugesetz vom 15. Dezember 2016 (BauG), insbesondere  Artikel 4 Absatz 2; auf Antrag des für die Energie zuständigen Departements, *  verordnet:  1 Allgemeines  Art.  1 Ziele 1 Die  vorliegende  Verordnung  legt  die  Anforderungen  betreffend  einer  wirtschaftlichen und rationellen Energienutzung, sowie der Nutzung von er- neuerbaren Energien fest. Die Verordnung betrifft sowohl die Planung, die  Realisierung sowie den Betrieb von Gebäuden, Anlagen und ihren techni- schen Installationen.  Art.  2 Zuständigkeit 1 Die zuständigen Behörden im öffentlichen Baurecht stellen den Vollzug der  vorliegenden Verordnung sicher. 2 Das für die Energie zuständige Departement, über seine Dienststelle für  Energie und Wasserkraft (nachfolgend: Dienststelle): a) übt die Aufsicht über den Vollzug dieser Verordnung aus; b) ist für die Ausnahmebewilligungen dieser Verordnung zuständig.  * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses 1    730.100  3 Die Dienststelle welche für  den Bau und den Unterhalt  des Immobilien- parks des Kantons Wallis zuständig ist, ist verantwortlich für die Einhaltung  von energietechnischen Anforderungen und erhöhten oder zumindest gleich- wertigen Komfortanforderungen gemäss Minergie-Standard, dies für alle Ge- bäude in welchen der Kanton als Eigentümer auftritt oder als Eigentumer ein  Grundstück im Baurecht zur Verfügung stellt.  Art.  3 Geltungsbereich 1 Die Anforderungen dieser Verordnung gelten bei: a) Neubauten  und Anlagen,  welche  beheizt,  belüftet,  gekühlt  oder  be-  feuchtet werden; b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Gebäuden und Anla-  gen, welche beheizt,  belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, auch  wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind;  c) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und Ver- teilung von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft, auch wenn die- se Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind;  d) Erneuerung, Umbau oder Änderung technischer Anlagen, auch wenn  diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind;  e) Beleuchtungsanlagen in Grossbauten. 2 Die Realisierung von Anbauten  und neubauartigen  Umbauten,  wie zum  Beispiel Auskernungen, Räumung von internen Wänden und Böden, oder  ähnliche Arbeiten, gelten als Neubauten und haben die Anforderungen für  Neubauten zu erfüllen. Die vorliegende Bestimmung gilt nicht bei Bagatellfäl- len. 3 Die zuständige Behörde kann die Anforderungen in den Fällen von Absatz  1 Buchstaben b bis e reduzieren, wenn dadurch ein öffentliches Interesse  besser geschützt werden kann.  Art.  4 Begriffsdefinitionen 1 Die Begriffsdefinitionen von Artikel 1 der Energieverordnung des Bundes  vom 7. Dezember 1998 und jene von Ziffer 1 "Verständigung" der Norm SIA  380/1 "Thermische Energie im Hochbau" sind gültig, soweit sie in der vorlie- genden Verordnung analog verwendet sind.  2    730.100  2 Des weiteren bedeuten in dieser Verordnung: a) Baute/Gebäude:  im  Erdboden  eingelassene  oder  darauf  stehende,   künstlich geschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die  einen Raum zum Schutze von Menschen und Sachen gegen äussere,  namentlich atmosphärische Einflüsse mehr oder  weniger  vollständig  abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie über einen  längeren Zeitraum ortsfest verwendet werden;  b) Anlage: Künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung,  die in fester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt,  wie  bespielsweise:  Rampen,  Parkplätze,  Sportplätze,  Schiessplätze,  Seilbahnen, usw.;  c) Ausstattungen und Ausrüstungen/Haustechnische Anlagen: Energiere- levante Installationen, die im Zusammenhang mit einer Baute oder An- lage stehen, wie beispielsweise: Heizkessel, Lüftungsanlagen, usw.;  d) Von einem Umbau betroffen: ein Bauteil  gilt  als "von einem Umbau  betroffen", wenn an ihm mehr als blosse Oberflächen-Auffrischungs-  oder Reparaturarbeiten vorgenommen werden;  e) Von  einer  Änderung  betroffen:  eine  haustechnische  Anlage  gilt  als  "von einer Änderung betroffen" wenn an ihr Arbeiten oder Einstellun- gen vorgenommen werden, welche über die Unterhalts- und Wartuns- arbeiten oder Reparaturen gehen;  f) Von einer Umnutzung betroffen: ein Bauteil gilt als "von einer Umnut- zung betroffen", wenn daran durch die Umnutzung die Temperaturdif- ferenz aufgrund der Standardnutzung verändert wird (SIA 380/1).  Art.  5 Anrechnung von erneuerbarer Energie 1 Im Sinne der vorliegenden Verordnung, kann die thermische oder elektri- sche Energie welche von erneuerbarer Quelle stammt, nur als erneuerbare  Energie angerechnet werden, falls sie direkt auf dem betreffenden Gelände  produziert wird, oder falls sie von einem Fernwärmenetz geliefert wird.  Art.  6 Stand der Technik 1 Die gemäss der vorliegenden Verordnung notwendigen energetischen und  raumlufthygienischen Massnahmen sind nach dem Stand der  Technik zu  planen und auszuführen.  3    730.100  2 Soweit  Gesetz  und  Verordnung  nichts  anderes  bestimmen,  gelten  als  Stand der Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden  Normen  und  Empfehlungen  der  Fachorganisationen  und  der  Konferenz  Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) oder der Konferenz Kantonaler Ener- giefachstellen (EnFK). 3 Die Dienststelle erstellt eine Liste der wichtigsten Normen und Empfehlun- gen. 4 Im Falle einer Revision oder Anpassung der gültigen Normen und Empfeh- lungen durch die Fachorganisationen, kann die Dienststelle eine Übergangs- zeit bis zur Anwendung der neuen Bestimmungen festlegen.  Art.  7 Ausnahmen 1 Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der  Bestimmungen dieser Verordnung eine unverhältnismässige Härte, so kann  die Dienststelle Ausnahmen von einzelnen Vorschriften gewähren, wenn da- durch keine öffentlichen Interessen verletzt werden. 2 Vorbehältlich  ausdrücklicher  anderweitiger  Regelung  besteht  kein  An- spruch auf Gewährung von Ausnahmen. 3 Die Behörde kann eine Ausnahmebewilligung an Bedingungen und Aufla- gen knüpfen. Die Ausnahmebewilligung kann befristet werden. 4 Das Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung hat den Kriterien der  Dienststelle zu entsprechen. Vom Gesuchsteller kann die Einreichung spezi- eller Nachweise verlangt werden, namentlich für Denkmalpflege, Bauphysik,  usw. 5 Die wirtschaftlichen Aspekte werden insbesondere auf der Basis der Ren- tabilitätsrechnungen behandelt, welche die externen Kosten der Energie be- rücksichtigen. Ein Entscheid des Staatsrates legt regelmässig die Berech- nungsmethoden und den Wert der externen Kosten fest.  2 Gebäudehülle  Art.  8 Planung 1 Innerhalb der architektonischen und städtebaulichen Grenzen werden die  Gebäude so geplant, dass die Nutzung der passiven und aktiven Sonnen- energie begünstigt wird. Dies wird durch die Orientierung des Gebäudes, die  Ver-teilung und der Anteil der verglasten Flächen, sowie durch die Wahl der  Materialien realisiert.  4    730.100  2 Um die Installation einer Klimaanlage möglichst zu vermeiden oder ihren  Energiekonsum so klein wie möglich zu halten sind Räume soweit möglich,  durch geeignete Massnahmen an der Gebäudehülle, vor übermässiger Er- wärmung durch Sonneneinstrahlung zu schützen.  Art.  9 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz 1 Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden richten sich, aus- ser bei Kühlräumen sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Gewächs- häusern und Traglufthallen, nach der Norm SIA 380/1. 2 Der Nachweis anhand der Systemanforderungen stützt sich auf die gege- benen Wetterdaten von: a) Sion für ein Gebäude auf einer Höhe unter 1'000 Meter; b) Montana oder Zermatt  (gemäss der angemesseren Station) für eine   Höhe zwischen 1'000 und 1'800 Meter; c) Grosser St. Bernhard für eine Höhe über 1'800 Meter. 3 In besonderen Fällen und gestützt auf einen technischen Nachweis können  sich  die  Forderungen  und die  Berechnungen  des  Heizwärmebedarfs  auf  andere angemessenere Klimadaten beziehen. 4 Der Heizwärmebedarf wird mit Hilfe einer anerkannten Software berechnet. 5 Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu  umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung  betroffen werden. Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen  Räume können ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden. Der  Heizwärmebedarf darf den geforderten Grenzwert von einer früher erteilten  Baubewilligung, direkt  oder indirekt  über Einzelanforderungen,  nicht  über- schreiten.  Art.  10 Anforderungen und Nachweis sommerlicher Wärmeschutz 1 Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden ist im Sinne der Norm SIA  382/1 nachzuweisen. 2 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei welchen eine Kühlung not- wendig  oder  erwünscht  ist,  sind  die  Anforderungen  an  den  g-Wert,  die  Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der  Technik einzuhalten. 3 Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Son- nenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.  5    730.100  Art.  11 Kühlräume 1 Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden, darf der mittlere  Wärmefluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5W/ m² nicht überschreiten. 2 Für die entsprechende Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des  Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen anderer- seits auszugehen: a) in beheizten Räumen Auslegungstemperatur für die Heizung b) gegen Aussenklima 20°C c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume 10°C 3 Für Kühlräume mit weniger als 30m³ Nutzvolumen sind die Anforderungen  auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von  U kleiner oder gleich 0.15W/m²K einhalten.  Art.  12 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen 1 Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen für die Auf- zucht,  Produktion  oder  Vermarktung  von  Pflanzen  vorgegebene  Wachs- tumsbedingungen aufrecht erhalten werden müssen, gelten die Anforderun- gen gemäss der Empfehlung "Beheizte Gewächshäuser" der Konferenz der  Kantonalen Energiefachstellen (EnFK). 2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung  "Beheizte Traglufthallen" der EnFK.  Art.  13 Befreiung und Erleichterungen 1 Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz  der Gebäudehülle gemäss Artikel 9 sind möglich bei: a) Gebäuden, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden, ausgenom-  men Kühlräume; b) Kühlräumen, die nicht auf unter 8°C aktiv gekühlt werden; c) Gebäuden, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet sind   (provisorische Gebäude); d) regelmässig für die Heizperiode errichteten, provisorischen Bauten. 2 Umnutzungen, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raumluft- temperaturen verbunden ist und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei  der thermischen Gebäudehülle entsteht, sind von den Anforderungen an den  winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Artikel 9 befreit.  6    730.100  3 Erleichterungen  von  den  Anforderungen  an  den  sommerlichen  Wärme- schutz der Gebäudehülle gemäss Artikel 10 sind möglich bei: a) Gebäuden, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet sind   (provisorische Gebäude); b) regelmässig für die Sommersaison errichteten, provisorischen Bauten. 4 Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäu- dehülle gemäss Artikel 10 sind befreit: a) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter Artikel 10 fallen; b) Vorhaben,  für  die  mit  einem anerkannten Rechenverfahren  nachge-  wiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird.  3 Höchstanteil an nicht erneuerbaren Energien bei Neubauten  Art.  14 Höchstanteil an nicht erneuerbaren Energien 1 Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden (Aufstockun- gen,  Anbauten,  usw.)  müssen  so  gebaut  und  ausgerüstet  werden,  dass  höchstens  80  Prozent  des  zulässigen  Wärmebedarfs  für  Heizung  und  Warmwasser mit nicht erneuerbaren Energien gedeckt werden. 2 Von den Anforderungen gemäss Absatz 1 befreit sind Erweiterungen von  bestehenden Gebäuden,  wenn die  neu geschaffene  Energiebezugsfläche  weniger als 50 Quadratmeter beträgt, oder maximal 20 Prozent der Energie- bezugsfläche  des  bestehenden  Gebäudeteiles  und  nicht  mehr  als  1'000  Quadratmeter.  Art.  15 Berechnungsregeln 1 Der zulässige Wärmebedarf für Neubauten ergibt sich aus dem Grenzwert  für den Heizwärmebedarf (gemäss Art. 9) und dem Wärmebedarf für Warm- wasser entsprechend der Standardnutzung gemäss SIA Norm 380/1. 2 Bei Gebäuden mit mechanischen Lüftungsanlagen kann bei der Berech- nung des Heizwärmebedarfs der effektive Energiebedarf  der Lüftung inkl.  Energiebedarf für Luftförderung eingesetzt werden. Der hygienisch notwen- dige Aussenluftvolumenstrom ist dabei zu gewährleisten. 3 Elektrizität die zur Deckung des Heizwärmebedarfs und zur Erzeugung von  Warmwasser,  sowie  zur  Luftförderung der  Lüftung  genutzt  wird,  wird  mit  dem Faktor 2 gerechnet.  7    730.100  Art.  16 Nachweis mittels Standardlösung 1 Die Anforderung gemäss Artikel 14 gilt als erbracht, wenn eine der folgen- den Standardlösungen fachgerecht ausgeführt wird: a) verbesserte Wärmedämmung:  1. U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0.12W/m²K 2. und U-Wert Fenster < 1.0W/m²K  b) verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung: 1. U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0.15W/m²K 2. und U-Wert Fenster < 1.0W/m²K 3. und Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung;  c) verbesserte Wärmedämmung und Solaranlage: 1. U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0.15W/m²K 2. und U-Wert Fenster < 1.0W/m²K 3. und Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 Pro-  zent der EBF. Als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche  von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern;  d) Holzfeuerung und Solaranlage: 1. Holzfeuerung für Heizung, 2. und Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 Pro-  zent der EBF. Als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche  von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern;  e) automatische Holzfeuerung: Automatische Holzfeuerung für Heizung  und Wassererwärmung ganzjährig (z.B. Pelletsheizung);  f) Wärmepumpe  mit  Erdsonde  oder  Wasser:  Elektrisch  angetriebene  Sole-Wasser-Wärmepumpe  mit  Erdwärmesonde  oder  Wasser- Wasser-Wärmepumpe mit  Grund-  oder Oberflächenwasser  als  Wär- mequelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig;  g) Wärmepumpe  mit  Aussenluft:  Elektrisch  angetriebene  Aussenluft- Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig.  Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist  so auszulegen, dass der  Wärme- leistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwärmung  ohne  zusätzliche  elektrische  Nachwärmung  erbracht  werden  kann.  Maximale Vorlauftemperatur von 35°C für die Heizung;  h) Komfortlüftung und Solaranlage: 1. Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung,  8    730.100  2. und Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung min- destens fünf Prozent der EBF. Als Mass der Sonnenkollektorflä- che gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absor- bern;  i) Solaranlage:  Sonnenkollektoren  für  Heizung und Wassererwärmung  mindestens sieben Prozent der EBF. Als Mass der Sonnenkollektorflä- che gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern;  j) Abwärme: Nutzung von Abwärme z.B. Fernwärme aus KVA, warme  Fernwärme aus ARA oder Abwärme aus Industrie;  für Heizung und  Wassererwärmung ganzjährig;  k) Wärmekraftkopplung:  Wärmekraftkopplungsanlage  mit  einem elektri- schen Wirkungsgrad von mindestens 30 Prozent  für  mindestens 70  Prozent des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser.  4 Haustechnische Anlagen  Art.  17 Dimensionierung und Betrieb 1 Die Dimensionierung der Anlagen muss dem Stand der Technik entspre- chen. 2 Wärme- und Kälteerzeuger mit einer Leistung grösser als 20kW sowie alle  Ventilations- und Klimatisationsanlagen mit einer Förderleistung von mehr  als 10kW, werden mit Messgeräten für den Energieverbrauch ausgestattet. 3 Beim Ersatz von technischen Anlagen muss jede neue Anlage unter Be- rücksichtigung der Betriebsdaten und des vorgängig bestimmten Verbrauchs  dimensioniert werden. 4 Die Anlagen müssen nach den fachkundigen Regeln in  Betrieb gesetzt  werden und ein entsprechendes Betriebshandbuch ist auszuhändigen. 5 Über die Anlage erfolgt eine Schlussabnahme. Bei einer Kontrolle kann die  zuständige Behörde das zu diesem Zeitpunkt erstellte Protokoll verlangen.  Art.  18 Wärmeerzeugung 1 Die Anforderungen bezüglich der Abgasverluste werden durch die Bestim- mungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) festgelegt. 2 Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel bei Neubauten mit einer  Absicherungstemperatur von weniger als 110°C müssen die Kondensations- wärme ausnützen können.  9    730.100  3 Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage,  soweit es technisch möglich und der Aufwand verhältnismässig ist.  Art.  19 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 1 Die Neuinstallation ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen zur Ge- bäudeheizung wird nur bewilligt, falls es sich um eine Notheizung handelt  welche zur Ergänzung der Leistung einer Hauptheizung installiert wird. Die  Hauptheizung muss dabei gemäss aktuellen SIA Normen korrekt dimensio- niert sein zur Beheizung des gesamten Gebäudes. Namentlich gilt dies für  folgende Fälle: a) bei Wärmepumpen, insbesondere für Aussentemperaturen unter der   Auslegetemperatur; b) bei handbeschickten Holzheizungen, um befristete Abwesenheiten der   Bewohner  zu berücksichtigen,  deren  installierte  elektrische Leistung  nicht grösser als 50 Prozent des Heizleistungsbedarfs bei Auslegetem- peratur ist;  c) bei bestimmten Räumen, für deren Nutzung ausserhalb der Heizperi- ode andernfalls die Inbetriebnahme des Hauptheizsystems nötig wäre  (z.B. Therapiezimmer, Badezimmer);  d) bei Installationen welche an ein Nah-/Fernwärmenetz angeschlossen  sind welches ausserhalb der Heizperiode abgeschaltet wird;  e) bei Installationen für die Bauaustrocknung. 2 Die Installation ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen als Zusatzhei- zung wird nicht bewilligt. Eine Heizung gilt als Zusatzheizung, wenn sie als  Ergänzung einer zu klein dimensionierten Hauptheizung (gemäss aktuellen  SIA Normen) eingesetzt  wird,  welche bei der Auslegungstemperatur  nicht  den ganzen Leistungsbedarf decken kann. 3 Der Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen mit Wasser- verteilsystem durch eine ortsfeste elektrische Widerstandheizung wird nicht  bewilligt. 4 Der  Ersatz  von  defekten  ortsfesten  elektrischen  Widerstandsheizungen  wird nur bewilligt, falls das Gebäude kein Wasserverteilsystem zur Heizung  besitzt. 5 Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für: a) elektrische Systeme, die lediglich der Komfortsteigerung in Badezim-  mern dienen; b) Begleitheizungen von Warmwasserverteilleitungen;  10    730.100  c) elektrische  Widerstandsheizungen  für  gewerbliche  und  industrielle  Prozesse;  d) elektrische Aussenheizungen zur Frostschutzsicherung.  Art.  20 Wassererwärmer und Wärmespeicher 1 Wassererwärmer sowie Warmwasser-  und Wärmespeicher,  für  die  nach  Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müssen bezüg- lich allseitiger Wärmedämmung im Minimum die Dämmstärken gemäss An- hang 1 erreichen. 2 Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von max. 60°C auszule- gen.  Ausgenommen werden können Wassererwärmer,  deren  Temperatur  permanent  aus  betrieblichen  oder  aus  hygienischen  Gründen höher  sein  muss (z.B. um die Vermehrung von Legionellen-Bakterien zu verhindern). 3 Der Neubau einer Direkt-Elektroheizung zur Erzeugung von Brauchwarm- wasser ist in Wohnbauten nur erlaubt, wenn: a) das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem genutzten   Wärmeerzeuger für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird,  oder falls  b) das  Brauchwarmwasser  mehrheitlich  mittels  erneuerbarer  Energie  oder nicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird.  4 Die Leistung einer elektrischen Widerstandsheizung welche als Zusatzhei- zung zur Erzeugung von Brauchwarmwasser oder als Notheizung im Falle  einer Panne des Hauptwärmeerzeugers vorgesehen ist, wird limitiert damit  nur der Standard definiert durch die Norm SIA 385/3 "Warmwasserversor- gungen für Trinkwasser in Gebäuden" gewährleistet wird.  Art.  21 Wärmeverteilung und Abgabe 1 Die  Vorlauftemperaturen  für  neue  oder  ersetzte  Wärmeabgabesysteme  dürfen bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50°C betragen.  Für  Bodenheizungen  und  im  generellen  für  Flächenheizungen  (Decken,  Wände, usw.) gilt eine Limite von 35°C. Ausgenommen sind Hallenheizun- gen mittels Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewächshäuser und  Ähnliches, sofern dieses nachgewiesenermassen eine höhere Vorlauftem- peratur benötigt. 2 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen  inklusive  Armaturen  und  Pumpen sind  durchgehend  mindestens  mit  den  Dämmstärken gemäss Anhang 2 gegen Wärmeverluste zu dämmen: a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien;  11    730.100  b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, ausge- nommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstel- len;  c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserlei- tungen mit Begleitheizungen in beheizten Räumen;  d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inkl. Verteiler). 3 In begründeten Fällen können die Dämmstärken reduziert werden, wie zum  Beispiel: a) bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen; b) bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C; c) bei Armaturen, Pumpen, usw. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstemperaturen bis 90°C.  Falls  höhere  Betriebstemperaturen  notwendig  sind,  wird  die  Dämmstärke  proportional erhöht. 4 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 3 nicht  überschritten werden. 5 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers oder eines Wassererwärmers sind frei  zugängliche Leitungen den Anforderungen gemäss Absatz 2 anzupassen,  soweit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen. 6 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die  es ermögli- chen, die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln.  Ausgenommen sind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizun- gen mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 30°C beheizt werden. 7 Die Heizbänder und die Umwälzpumpen des Warmwassers müssen mit  den elektrischen Anschlüssen ausgestattet werden, welche die Installation  einer Uhr oder eines Steuerungsthermostats erlauben.  Art.  22 Regulierung der Heizung in Ferienhäusern 1 In neu erstellten Einfamilienhäsuern, die nur zeitweise belegt sind, muss  die Raumtemperatur mittels Fernbedienung (z.B. per Telefon, Internet, SMS)  auf mindestens zwei unterschiedliche Niveaus regulierbar sein. 2 In  neu  erstellten  Mehrfamilienhäusern,  die  nur  zeitweise  bewohnt  sind,  muss die Raumtemperatur für jede Einheit getrennt mittels Fernbedienung  (z.B. per Telefon, Internet, SMS) auf mindestens zwei unterschiedliche Nive- aus regulierbar sein.  12    730.100  3 Die gleiche Vorschrift ist bei der Sanierung des Heizverteilsystems in Mehr- familienhäusern oder beim Austausch des Wärmeerzeugers in Einfamilien- häusern anzuwenden.  Art.  23 Abwärmenutzung 1 Im Gebäude anfallende Abwärme, insbesondere jene aus Kälteerzeugung  sowie aus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit  dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.  Art.  24 Heizungen im Freien 1 Heizungen im Freien (welche Wärme liefern ausserhalb von geschlosse- nen Räumen wie für Terrassen, für Rampen, für Rinnen, für Sitzplätze, usw.)  sind ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer  Abwärme zu betreiben. 2 Ausnahmen zu Absatz 1 für den Bau neuer sowie für den Ersatz und die  Änderung bestehender Heizungen im Freien können bewilligt werden, wenn  kumulativ: a) die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachen oder der Schutz von   technischen Einrichtungen den Betrieb einer Heizung im Freien erfor- dert; und  b) bauliche Massnahmen (z.B. Überdachungen) und betriebliche Mass- nahmen (z.B. Schneeräumungen) nicht ausführbar oder unverhältnis- mässig sind; und  c) die Heizung im Freien mit einer temperatur- und feuchteabhängigen  Regelung ausgerüstet ist.  Art.  25 Lüftungstechnische Anlagen 1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wär- merückgewinnung  auszurüsten,  welche  einen  Temperatur-Änderungsgrad  nach dem Stand der Technik aufweist. 2 Einfache Abluftanlagen von beheizten  Räumen sind  entweder  mit  einer  kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder  einer Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumen- strom mehr als 1'000m³/h und die Betriebsdauer mehr als 500h/a beträgt.  Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäu- de als eine Anlage.  13    730.100  3 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettoflä- che, 2m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht  überschreiten: a) bis 1000m³/j 3m/s, b) bis 2000m³/j 4m/s, c) bis 4000m³/j 5m/s, d) bis 10'000m³/j 6m/s, e) über 10'000m³/j 7m/s, 4 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, falls: a) wenn mit Hilfe einer fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nach-  gewiesen wird, dass kein zusätzlicher Energieverbrauch auftritt, oder b) falls die Installation weniger als 1'000 Stunden pro Jahr in Betrieb ist,   oder c) wenn diese Geschwindigkeit wegen einzelner räumlicher Hindernisse   nicht vermeidbar ist. 5 Lufttechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich ab- weichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszu- rüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.  Art.  26 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 1 Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen je  nach  Temperaturdifferenz  im Auslegefall  und  λ-Wert  des  Dämmmaterials  gemäss Anhang 4 gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeauf- nahme) geschützt werden. In begründeten Fällen wie z.B. bei Kreuzungen,  Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen  im Bereich der thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen bei Ersatz und  Erneuerungen können die Dämmstärken reduziert werden.  Art.  27 Kühlung, Be- und Entfeuchtung 1 Die Installation neuer Anlagen sowie der Ersatz bestehender Anlagen für  Kühlung,  Be-  und Entfeuchtung ist  immer  zulässig,  wenn der  elektrische  Leistungsbedarf für die Medienförderung und die Medienaufbereitung inklu- siver  allfälliger  Kühlung,  Befeuchtung,  Entfeuchtung  und  Wasseraufberei- tung 7W/m² in Neubauten resp. 12W/m² in bestehenden Gebäuden nicht  überschreitet.  14    730.100  2 Bei Anlagen für die Komfortkühlung, welche nicht  unter Absatz 1 fallen,  sind die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteer- zeugung nach dem Stand der Technik auszulegen und zu betreiben, dies im  Sinne der Norm SIA 382/1. 3 Bei Anlagen, welche nicht unter Absatz 1 fallen, müssen die Auslegung  und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der Technik  erfolgen, dies im Sinne der Norm SIA 382/1.  Art.  28 Elektrische Energie in Gebäuden 1 Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsflä- che (AE) von mehr als 1'000 Quadratmetern muss die Einhaltung der Grenz- werte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf gemäss SIA 380/4 "Elektrische  Energie im Hochbau", für Beleuchtung E'Li und entweder Lüftung E'V oder  Lüftung/Klimatisierung E'VCH nachgewiesen werden. Davon ausgenommen  sind Wohnbauten oder Teile davon. 2 Beleuchtung: Wird der Nachweis erbracht, dass der Zielwert der spezifi- schen  Leistung  für  die  Beleuchtung  pLi  eingehalten  wird,  kann  auf  den  Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts für den jährlichen Elektrizitätsbe- darf Beleuchtung verzichtet werden. 3 Lüftung: Wird der Nachweis erbracht, dass der Grenzwert der spezifischen  Leistung für die Lüftung pV eingehalten wird, kann auf den Nachweis der  Einhaltung  des Grenzwerts  für  den  jährlichen Elektrizitätsbedarfs  Lüftung  verzichtet werden. Auf den Nachweis Lüftung kann verzichtet werden, wenn  die mechanisch belüftete Nettofläche weniger als 500 Quadratmeter beträgt. 4 Lüftung/Klimatisierung: Wird der Nachweis erbracht, dass der elektrische  Leistungsbedarf für Lüftung/Klimatisierung für eine neue Anlage 7W/m² oder  für eine bestehende und sanierte Anlage 12W/m² oder kleiner ist (vgl. Art.  27), kann auf den Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts für den jährli- chen Elektrizitätsbedarf Lüftung/Kimatisierung verzichtet werden.  Art.  28a * Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei neuen Gebäuden 1 Beim Bau neuer  Gebäude mit  einer  anrechenbaren Gebäudefläche von  mehr als 300 m² ist auf den Dächern oder an den Fassaden eine Solaranla- ge, zu erstellen. Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb  der projizierten Fassadenlinie. 2 Die Fläche der Solarpanels oder der Sonnenkollektoren muss mindestens  40 Prozent der anrechenbaren Gebäudefläche betragen.  15    730.100  3 Die Anträge auf Ausnahmen sind in Artikel 7 dieser Verordnung geregelt.  Nicht als wirtschaftlich unverhältnismässig gilt eine Solaranlage, deren Ge- stehungskosten bei Berechnung mit einer Amortisationszeit von 25 Jahren  unter 20 Rp/kWh liegen.  5 Beheizte Schwimmbäder  Art.  29 Grundsatz 1 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Bäder sowie der  Ersatz und die wesentliche Änderung der technischen Anlagen zu deren Be- heizung sind bewilligungspflichtig. 2 Wasserbecken mit weniger als 8m³ Inhalt gelten nicht als Schwimmbäder  im Sinne von Absatz 1. 3 Die Beheizung mithilfe einer Wärmepumpe ist erlaubt, unter der Bedingung  dass das Schwimmbad mit einer Abdeckung der Wasserfläche gegen Wär- meverluste ausgerüstet wird.  Art.  30 Allgemeine Anforderungen 1 Das  Schwimmbad  muss  mit  einer  Abdeckung  der  Wasserfläche  gegen  Wärmeverluste ausgerüstet sein. 2 Die Wärme aus dem Schwimmbadabwasser ist zurückzugewinnen. 3 Die Regelung der Wassertemperatur des Schwimmbads muss mit Instru- menten hoher Präzision ausgeführt werden. 4 Die Wände des Schwimmbads sowie sein Grund auf mindestens drei Me- ter ins Innere müssen vor Wärmeverlusten geschützt sein. Der U-Wert muss  kleiner oder gleich als 0.4W/m²K sein.  Art.  31 Schwimmbäder im Innenbereich 1 Das Wasser des Schwimmbads ist im Minimum zur Hälfte durch erneuer- bare Energien oder nicht anders nutzbarer Abwärme zu beheizen. 2 Handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Schwimmbad und ist die  Wasserfläche grösser als 50 Quadratmeter, so wird wenn möglich mindes- tens die  Hälfte  des Wassers mit  erneuerbarer  Energie oder nicht  anders  nutzbarer Abwärme beheizt.  16    730.100  3 Die Auflagen bezüglich der Beheizung von Räumen und der Lüftung blei- ben vorbehalten.  Art.  32 Freiluftbäder 1 Das Wasser des Schwimmbads ist  mit  erneuerbarer  Energie oder  nicht  anders nutzbarer Abwärme zu beheizen. 2 Handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Schwimmbad und ist die  Wasserfläche grösser als 200 Quadratmeter, so wird mindestens die Hälfte  des Wassers mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwär- me beheizt.  6 Verbrauchsabhängige Heiz- und  Warmwasserkostenabrechnung  Art.  33 Ausrüstungspflicht bei Neubauten 1 Neue Gebäude und neue Gebäudegruppen  mit  zentraler  Wärmeversor- gung für fünf oder mehr Nutzeinheiten sind mit den nötigen Geräten zur Er- fassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung und Warmwasser  auszurüsten. 2 Bei Flächenheizungen ist für den Bauteil zwischen der Wärmeabgabe und  der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0.7W/m²K einzuhal- ten.  Art.  34 Ausrüstungspflicht für bestehende Bauten 1 Bestehende  Gebäude  und  bestehende  Gebäudegruppen  mit  zentraler  Wärmeversorgung für  fünf  oder mehr  Nutzeinheiten sind mit  den nötigen  Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für die Heizung  auszurüsten und mit  Einrichtungen zu versehen,  die  es ermöglichen,  die  Raumlufttemperatur individuell einzustellen und selbstständig zu regeln, so- weit dies technisch wie betrieblich möglich und der Aufwand verhältnismäs- sig ist. 2 Der individuelle Wärmeverbrauch für Warmwasser muss mit entsprechen- den Einrichtungen erfasst und abgerechnet werden können. Dies gilt  von  dem Zeitpunkt an, ab dem das Warmwasser-Verteilsystem ersetzt ist.  17    730.100  Art.  35 Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Änderungen 1 Bestehende Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für fünf oder mehr  Nutzeinheiten  sind  bei  einer  Gesamterneuerung  des  Heizungs-  und/oder  des Produktions- und Verteilung des Warmwassersystems mit den Geräten  zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung und Warm- wasser auszurüsten. 2 Bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wärmeversorgung sind mit den  Geräten  zur  Erfassung  des  Wärmeverbrauchs  für  Heizung  pro  Gebäude  auszurüsten, wenn an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäudehülle  zu über 75 Prozent saniert wird.  Art.  36 Abrechnung 1 In Gebäuden und Gebäudegruppen, für welche eine Ausrüstungspflicht be- steht, sind die Kosten für den Wärmeverbrauch (Heizenergie und Warmwas- ser) zum überwiegenden Teil anhand des effektiv gemessenen Verbrauchs  der einzelnen Nutzeinheiten abzurechnen. 2 Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet wer- den, deren Konformität durch das Bundesamt für Metrologie METAS aner- kannt wird. 3 Für die Verteilung der Kosten sind die im Abrechnungsmodell des Bundes- amtes für Energie formulierten Grundsätze einzuhalten. 4 Die Nutzeinheiten,  deren Zähler  durch eine Zählerpanne ausser  Betrieb  gesetzt  wurden,  erhalten  ihre  Abrechnung  anhand  eines  Berechnungs- schlüssels, welcher sich auf die bewohnte Fläche, das Volumen der Räume  oder einen anderen nachvollziehbaren Verteilschlüssel stützt. Die restlichen  Nutzeinheiten ohne Zählerpanne, erhalten Ihre Abrechnung weiterhin auf- grund der gemessenen Verbräuche.  Art.  37 Befreiung bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen 1 Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht verbrauchsabhängiger Heiz-  und  Warmwasserkostenabrechnung  befreit  sind  Gebäude  und  Gebäude- gruppen: a) deren installierte Wärmeerzeugerleistung (inkl. Warmwasser) weniger   als 20 Watt pro Quadratmeter Energiebezugsfläche beträgt, oder b) die ein MINERGIE-Zertifikat erhalten haben, oder c) deren Wärmebedarf (Heizung und Warmwasser) im minimum zu 50   Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt wird.  18    730.100  7 Vorzeigefunktion von öffentlichen Gebäuden  Art.  38 Grundsatz 1 Bauten  und Anlagen,  die  im Besitz  des  Kantons,  der  Gemeinden  oder  anderer  öffentlicher  Körperschaften  sind,  sollen  beispielhaft  gebaut  und  betrieben werden. 2 Insbesondere werden die Bauten und Anlagen so gebaut, dass der Ener- gieverbrauch minimal ist und dass eine höchstmögliche Deckung des ver- bleibenden Energiebedarfs mittels Abwärme und erneuerbarer Energien er- bracht wird.  Art.  39 Vom Kanton erbaute oder subventionierte Gebäude 1 Neubauten und bedeutende Renovationen die vom Kanton ausgeführt wer- den, haben energietechnischen Anforderungen und erhöhten oder zumin- dest gleichwertigen Komfortanforderungen gemäss dem Reglement des Mi- nergie-Standards zu entsprechen. 2 Neubauten  und  bedeutende  Renovationen  im  öffentlichen  Interesse  die  vom Kanton subventioniert werden, haben dem Minergie-Standard zu ent- sprechen. Andernfalls verlieren diese Bauten, nach Ansetzung einer genü- genden Nachbesserungsfrist, die entsprechenden Subventionen. 3 Ausnahmen im Sinne von Artikel 7 werden vom zuständigen Departement  behandelt. Sie können gewährt werden: a) für geschützte Bauten; b) für Bauten, deren Nutzungszweck die Anwendung des Minergie-Stan-  dards nicht rechtfertigt; c) für Renovationen bei denen der Einbau einer kontrollierten Lüftung un-  verhältnismässig ist; d) für Neubauten oder Renovationen, die an eine bestehende mit fossilen   Energien betriebene Fernwärmeheizung angeschlossen werden und  bei  welchen  die  Erreichung  des  Minergie-Standards  Isolationswerte  verlangen würde, welche besser als 65 Prozent der Grenzwerte der  Norm SIA 380/1 sind.  19    730.100  8 Qualitätsstandards im Gebäudebereich  Art.  40 Bonus auf die Ausnützungsziffer 1 Gesuchsteller  einer  Baubewilligung  für  ein  Minergie-Gebäude oder  zum  Umbau eines bestehenden Gebäudes in ein Minergie-Gebäude haben An- recht auf den im Artikel 20 Absatz 1 des Energiegesetzes vom 15. Januar  2004 vorgesehenen Bonus auf die Ausnützungsziffer. 2 Bei Vorlegen eines anderen Qualitäts-Energie-Zertifikats, national oder in- ternational anerkannt, kann das Departement nach Analyse der Gleichwer- tigkeit entscheiden, ob ein Bonus auf die Ausnützungsziffer gemäss Artikel  20 Absatz 1 des Energiegesetzes, erteilt werden kann. 3 In Zonen ohne Ausnützungsziffer gewähren die Gemeinden andere Förder- massnahmen sinngemäss und im Rahmen des Möglichen.  Art.  41 Nutzung des Grundwassers 1 Grundwasser kann unentgeltlich zu thermischen Zwecken für Minergie und  Minergie-P-Gebäude  genutzt  werden.  Die  Bestimmungen  des  kantonalen  Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und der Gewässer- schutzgesetzgebung bleiben vorbehalten.  9 Vollzug  Art.  42 Baubewilligungsgesuch 1 Die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung, sowie allfällige Aus- nahmen werden mittels eines Energienachweises erbracht. 2 Der Nachweis wird anhand der entsprechenden Formulare und den Richtli- nien der Dienststelle erbracht. Der Nachweis ist sowohl vom Bauherrn als  auch vom Projektverfasser zu unterschreiben. 3 Ein Minergie-Zertifikat gilt als Energienachweis für die Anforderungen von  Artikel 9 ''Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz'' und für  die Anforderungen von Kapitel 3 ''Höchstanteil an nicht erneuerbaren Ener- gien bei Neubauten''.  20    730.100  Art.  43 Baubewilligungspflichtige Projekte 1 Bei den Bauten und Anlagen welche aufgrund der Baugesetzgebung einer  Baubewilligung unterliegen, ist der Energienachweis integrierender Bestand- teil des Baugesuches. 2 Das Dossier wird im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens  behandelt. 3 Wenn die Gemeinde für den Vollzug die notwendigen Kenntnisse nicht hat  und diesen nicht an Dritte delegiert, holt sie für die folgenden Bestimmungen  bei der Dienststelle eine Vormeinung ein: "Kühlräume" (Art. 11), "Gewächs- häuser und beheizte Traglufthallen" (Art.  12), "Heizungen im Freien" (Art.  24), "Kühlung, Be- und Entfeuchtung" (Art. 27), "Elektrische Energie in Ge- bäuden" (Art. 28), und "Beheizte Schwimmbäder" (Art. 29, 30, 31 und 32). 4 Eine Vormeinung der Dienststelle muss bei Ausnahmebewilligungen abge- geben werden.  Art.  44 Nicht baubewilligungspflichtige Projekte 1 Wenn für ein Projekt keine Baubewilligung oder Energienachweis erforder- lich ist, achtet der Bauherr selber auf die Einhaltung der Bestimmungen der  Gesetzgebung im Energiebereich.  Art.  45 Informations-Anfrage bei den Verteilern von leitungsgebundener  Energie  1 Für Projekte, bei welchen eine Heizungs-, Kühlungs- und/oder Warmwas- sererzeugungsanlage mittels leitungsgebundener Energie (Gas, Elektrizität,  Fernwärme, usw.) vorgesehen ist, muss sich der Bauherr oder sein Auftrag- nehmer vor  der  Baueingabe über  die  technischen Möglichkeiten und An- schlussbedingungen bei den Verteilern von leitungsgebundener Energie in- formieren. Diese Bedingung gilt insbesondere bei Wärmepumpen, Kühlanla- gen, Heizkesseln, Warmwasserboilern, usw. 2 Die gleiche Bedingung gilt beim Ersatz einer Anlage, auch wenn diese kei- ner Baubewilligung unterliegt.  Art.  46 Gebühren 1 Gebühren und Kosten für die Nachweise, welche Bestandteil des Bauge- suchs sind, werden im Rahmen der Baugesetzgebung festgelegt.  21    730.100  2 Im Rahmen der Vollzugskontrolle dieser Verordnung erhebt die Dienststel- le beim Vorliegen von Mängeln eine Gebühr zwischen 100 und 500 Franken  beim Bauherrn. 3 Die Dienststelle legt die Gebühren aufgrund des Umfangs und des Schwie- rigkeitsgrads der Dossiers sowie der zur Prüfung der Dossiers benötigten  Zeit fest.  Art.  47 Vollzugsaufgaben an Private 1 Die Gemeinde kann Dritte oder private Organisationen zum Vollzug beizie- hen  und  diesen  namentlich  Prüf-,  Kontroll-  und  Überwachungsaufgaben  übertragen. 2 Der Mandatsbeauftragte muss über die notwendigen spezialisierten Kennt- nisse und Eignungen verfügen.  Art.  48 Konformitätsbestätigung 1 Nach Abschluss der Arbeiten hat der Bauherr und der Projektverantwortli- che gegenüber der zuständigen Behörde eine Bestätigung abzugeben, dass  die Ausführung dem bewilligten Projekt entspricht.  Art.  49 Aufhebung 1 Alle mit der vorliegenden Verordnung in Widerspruch stehenden Bestim- mungen werden aufgehoben, dies nach dem Inkrafttreten der jeweiligen Be- stimmungen.  Art.  50 Inkrafttreten 1 Die vorliegende Verordnung, mit Ausnahme der Artikel 14, 15, 16, 19, 28  und 31, tritt am 1. März 2011 in Kraft. 2 Die Artikel 14, 15, 16, 19, 28 und 31 treten am 1. Juni 2011 in Kraft.  A1 Anhang 1 zu Artikel 20 Absatz 1  Art.  A1-1 1 Minimale  Dämmstärke  bei  Wassererwärmern  sowie  Warmwasser-  und  Wärmespeichern:  22    730.100  Speicherinhalt in Li- tern  Dämmstärke in mm -  bei λ > 0.03 W/mK bis  λ ≤ 0.05 W/mK  Dämmstärke in mm -  bei λ ≤ 0.03 W/mK  bis 400 110 90  > 400 bis 2000 130 100  > 2000 160 120  A2 Anhang 2 zu Artikel 21 Absatz 2  Art.  A2-1 1 Minimale Dämmstärke bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warm- wasserleitungen:  Rohrnennweite  [DN]  Rohrnennweite  [Zoll]  Dämmstärke in  mm - bei λ >  0.03 W/mK bis λ  ≤ 0.05 W/mK  Dämmstärke in  mm - bei λ ≤  0.03 W/mK  10-15 3/8" - 1/2" 40 30  20-32 3/4" - 11/4" 50 40  40-50 11/2" - 2" 60 50  65-80 21/2" - 3" 80 60  100-150 4" - 6" 100 80  175-200 7" - 8" 120 80  A3 Anhang 3 zu Artikel 21 Absatz 4  Art.  A3-1 1 Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen:  DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200      3/4" 1" 5/4" 11/2  " 2" 21/2  " 3" 4" 5" 6" 7" 8"  23    730.100  2 Für starre Rohre [W/mK]:  Uc 0.14 0.17 0.18 0.21 0.22 0.25 0.27 0.28 0.31 0.34 0.36 0.37                                                                    3 Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK]:  Uc 0.16 0.18 0.18 0.24 0.27 0.27 0.28 0.31 0.34 0.36 0.38 0.40                                                                    A4 Anhang 4 zu Artikel 26 Absatz 1  Art.  A4-1 1 Minimale  Dämmstärken  bei  Luftkanälen,  Rohren  und  Geräten  von  Lüf- tungs- und Klimaanlagen:  Temperaturdif- ferenz in K im  Auslegungsfall  5 10 15 oder mehr  Dämmstärke in  mm bei λ > 0.03  W/mK bis λ ≤  0.05 W/mK  30 60 100  24    730.100  Änderungstabelle - Nach Beschlussdatum  Beschlussdat um  Inkrafttreten Element Änderung Quelle Publikation  09.02.2011 01.06.2011 Erlass Erstfassung BO/Abl. 7/2011 14.12.2022 01.01.2023 Ingress geändert RO/AGS 2022-103 14.12.2022 01.01.2023 Art. 28a eingefügt RO/AGS 2022-103  25    730.100  Änderungstabelle - Nach Artikel  Element Beschlussdat um  Inkrafttreten Änderung Quelle Publikation  Erlass 09.02.2011 01.06.2011 Erstfassung BO/Abl. 7/2011 Ingress 14.12.2022 01.01.2023 geändert RO/AGS 2022-103 Art. 28a 14.12.2022 01.01.2023 eingefügt RO/AGS 2022-103  26   	1 Allgemeines 	Art. 1 Ziele 	Art. 2 Zuständigkeit 	Art. 3 Geltungsbereich 	Art. 4 Begriffsdefinitionen 	Art. 5 Anrechnung von erneuerbarer Energie 	Art. 6 Stand der Technik 	Art. 7 Ausnahmen  	2 Gebäudehülle 	Art. 8 Planung 	Art. 9 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz 	Art. 10 Anforderungen und Nachweis sommerlicher Wärmeschutz 	Art. 11 Kühlräume 	Art. 12 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen 	Art. 13 Befreiung und Erleichterungen  	3 Höchstanteil an nicht erneuerbaren Energien bei Neubauten 	Art. 14 Höchstanteil an nicht erneuerbaren Energien 	Art. 15 Berechnungsregeln 	Art. 16 Nachweis mittels Standardlösung  	4 Haustechnische Anlagen 	Art. 17 Dimensionierung und Betrieb 	Art. 18 Wärmeerzeugung 	Art. 19 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 	Art. 20 Wassererwärmer und Wärmespeicher 	Art. 21 Wärmeverteilung und Abgabe 	Art. 22 Regulierung der Heizung in Ferienhäusern 	Art. 23 Abwärmenutzung 	Art. 24 Heizungen im Freien 	Art. 25 Lüftungstechnische Anlagen 	Art. 26 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 	Art. 27 Kühlung, Be- und Entfeuchtung 	Art. 28 Elektrische Energie in Gebäuden 	Art. 28a * Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei neuen Gebäuden  	5 Beheizte Schwimmbäder 	Art. 29 Grundsatz 	Art. 30 Allgemeine Anforderungen 	Art. 31 Schwimmbäder im Innenbereich 	Art. 32 Freiluftbäder  	6 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 	Art. 33 Ausrüstungspflicht bei Neubauten 	Art. 34 Ausrüstungspflicht für bestehende Bauten 	Art. 35 Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Änderungen 	Art. 36 Abrechnung 	Art. 37 Befreiung bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen  	7 Vorzeigefunktion von öffentlichen Gebäuden 	Art. 38 Grundsatz 	Art. 39 Vom Kanton erbaute oder subventionierte Gebäude  	8 Qualitätsstandards im Gebäudebereich 	Art. 40 Bonus auf die Ausnützungsziffer 	Art. 41 Nutzung des Grundwassers  	9 Vollzug 	Art. 42 Baubewilligungsgesuch 	Art. 43 Baubewilligungspflichtige Projekte 	Art. 44 Nicht baubewilligungspflichtige Projekte 	Art. 45 Informations-Anfrage bei den Verteilern von leitungsgebundener Energie 	Art. 46 Gebühren 	Art. 47 Vollzugsaufgaben an Private 	Art. 48 Konformitätsbestätigung 	Art. 49 Aufhebung 	Art. 50 Inkrafttreten  	A1 Anhang 1 zu Artikel 20 Absatz 1 	Art. A1-1  	A2 Anhang 2 zu Artikel 21 Absatz 2 	Art. A2-1  	A3 Anhang 3 zu Artikel 21 Absatz 4 	Art. A3-1  	A4 Anhang 4 zu Artikel 26 Absatz 1 	Art. A4-1   		2022-12-19T09:34:10+0100 	"1950 Sion" 	"Recueil des lois valaisannes / Walliser Gesetzessammlung"