Microsoft Word - 5.2-1.1.12_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.12        1     Brandschutzrichtlinie: Rauch- und  Wärmeabzugsanlagen (21-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Rauch- und Wärmeabzugsanlagen     01.01.2017 / 21-15de     Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 3.4.1, Tabelle (Seite 8)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 3.2, Tabelle (Seite 13)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Grundsätze 4   3 Notwendigkeit 5  3.1 Allgemeines 5  3.2 Anlagen ohne Leistungsnachweis (siehe Anhang) 6  3.3 Notwendigkeit von weiteren Anlagen ohne Leistungsnachweis 7  3.3.1 Flucht- und Rettungswege 7  3.3.2 Spüllüftung von Flucht- und Rettungswegen in Untergeschossen (siehe Anhang) 7  3.4 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis 8  3.4.1 Nutzungen 8  3.4.2 Sicherheitstreppenhäuser und Schächte von Feuerwehraufzügen 8   4 Allgemeine Anforderungen (siehe Anhang) 8  4.1 Beschaffenheit und Betriebsbereitschaft 8  4.2 Abführung von Rauch und Wärme 9  4.3 Heissgasventilatoren 9  4.4 Schächte und Kanäle 9  4.5 Entrauchungsklappen (siehe Anhang) 9  4.6 Ersatzluft / Nachströmöffnungen 9  4.7 Betätigung und Auslösung (siehe Anhang) 10  4.8 Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) (siehe Anhang) 10  4.9 Stromversorgung für Sicherheitszwecke 10  4.10 Lufttechnische Anlagen 10   5 Anforderungen an Konzepte für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 11  5.1 Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr (LRWA) (siehe Anhang) 11  5.1.1 Voraussetzung 11  5.1.2 Allgemeines 11  5.1.3 Einblasöffnungen 11  5.1.4 Abströmöffnungen 11  5.2 Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA) 11  5.3 Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRWA) (siehe Anhang) 11   6 Kontrollen 11  6.1 Projekte 11  6.2 Abnahmeprüfung 12  6.3 Periodische Kontrollen 12   7 Betriebsbereitschaft und Wartung 12   8 Weitere Bestimmungen 12   9 Inkrafttreten 12   Anhang   13        Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, in welchen Bauten und Anlagen Massnahmen für  den Abzug von Rauch und Wärme sowie für die Rauchfreihaltung im Brandfall vorzukehren  sind. Weiter regelt sie, welche Grundsätze und Anforderungen bei der Planung solcher An- lagen zu berücksichtigen sind.   2 Nicht Gegenstand dieser Brandschutzrichtlinie ist die Nachweisführung über die Wirk- samkeit von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis.   2 Grundsätze  1 Anlagen für den Abzug von Rauch- und Wärme und für die Rauchfreihaltung werden in  die folgenden zwei Kategorien unterteilt:   a Anlagen ohne Leistungsnachweis;   b Anlagen mit Leistungsnachweis.   2 Anlagen ohne Leistungsnachweis erfüllen die Anforderungen durch die Einsatzmittel der  Feuerwehr (mobile Lüfter) über festgelegte Luftwechselraten, maschinelle Rauch- und Wär- meabzugsanlagen mit einer festgelegten Luftwechselrate oder natürliche Rauch- und Wär- meabzugsanlagen mit festgelegten Zu- und Abluftflächen.   3 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis müssen festgelegte Leistungs- kriterien erfüllen. Ihre Wirksamkeit ist gemäss der Brandschutzrichtlinie „Nachweisverfahren  im Brandschutz“ nachzuweisen.   4 Anlagen für den Abzug von Rauch und Wärme werden nachfolgend als Rauch- und  Wärmeabzugsanlagen (RWA) bezeichnet. RWA sind Einrichtungen und Geräte, die nach  den folgenden Prinzipien funktionieren:   a Bildung einer raucharmen Schicht;   b Spülung / Verdünnung;   c Impuls-Ventilation.   5 Anlagen für die Rauchfreihaltung werden nachfolgend als Rauchschutz-Druckanlagen  (RDA) bezeichnet. RDA sind fest installierte Einrichtungen, die eine Druckkaskade aufbauen  und das Eindringen von Rauch in den zu schützenden Bereich – in der Regel ein Flucht- und  Rettungsweg – über eine bestimmte Zeitdauer verhindern. Aufgrund ihres Wirkprinzips füh- ren RDA aus Gebäuden keine substantiellen Wärmemengen ab. Für diese Anlagen ist ein  Leistungsnachweis gemäss der Brandschutzrichtlinie „Nachweisverfahren im Brandschutz“  erforderlich.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      5   3 Notwendigkeit   3.1 Allgemeines   1 Je nach Personenbelegung, Geschosszahl, Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung sind  Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit ausreichend dimensionierten Rauch- und Wär- meabzugsanlagen auszurüsten.   2 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind bei folgenden Nutzungen erforderlich:   Nutzung Lage     Rauch- und Wärmeabzugsanlage erforderlich   ohne Löschanlage  (Brandabschnittsfläche   resp. Personen)   mit Löschanlage  (Brandabschnittsfläche   resp. Personen)   Industrie-, Gewer- be-, Lagerräume   unter Terrain oder allseitig  geschlossen   > 600 m2 > 3‘600 m2   über Terrain, nicht allseitig  geschlossen [1]   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2   Büroräume   Brandabschnitt ein- und  zweigeschossig   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2   Brandabschnitt drei- und  mehrgeschossig in offener  Verbindung   > 1‘200 m2 > 2‘400 m2   Parking   unter Terrain oder allseitig  geschlossen   > 600 m2 > 3‘600 m2   über Terrain, nicht allseitig  geschlossen [1]   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2   über Terrain, Umfassungs- wände > 25 % offen [2]   nicht notwendig nicht notwendig   Räume mit grosser  Personenbelegung    nicht relevant > 300 Personen > 300 Personen   Verkaufsgeschäfte  und Verkaufsräume   nicht relevant > 600 m2 > 600 m2   Atrien nicht relevant notwendig notwendig   Hochregallager nicht relevant  notwendig > 600 m2   [1] Es müssen ins Freie führende Öffnungen (z. B. Tore, Fenster, Türen) vorhanden sein. Deren Anordnung  muss eine Querlüftung ermöglichen.   [2] Die Öffnungen müssen unverschliessbar sein und deren Anordnung muss eine Querlüftung ermöglichen.        Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3.2 Anlagen ohne Leistungsnachweis (siehe Anhang)   Nutzung Lage /   Personenbelegung   Anlageart  (Dimensionie- rung siehe  Anhang)   Brandabschnittsfläche  resp. Personen   ohne   Löschanlage   mit   Löschanlage   Industrie-, Gewerbe- und  Lagerräume   unter Terrain oder   allseitig geschlossen  (inkl. Zwischenböden  und Galerien)   LRWA [1]   > 600 m2 > 3‘600 m2 MRWA   NRWA [2]   über Terrain, nicht   allseitig geschlossen [3]   (inkl. Zwischenböden  und Galerien)   LRWA   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2 MRWA   NRWA   Büroräume   Brandabschnitt ein- und  zweigeschossig   LRWA [2]   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2 MRWA   NRWA [2]   Brandabschnitt drei- und  mehrgeschossig in   offener Verbindung   LRWA nicht zulässig  nicht zulässig    MRWA 1‘200 –  3‘600 m2   2‘400 –  3‘600 m2 NRWA [2]   Parking   unter Terrain oder   allseitig geschlossen   LRWA [1]   > 600 m2 > 3‘600 m2 MRWA   NRWA [2]   über Terrain, nicht   allseitig geschlossen [3]   LRWA [1]   > 2‘400 m2 > 4‘800 m2 MRWA   NRWA   Räume mit grosser  Personenbelegung   Lage nicht relevant   LRWA [2]   300 – 2‘000  Personen   300 – 2‘000  Personen   MRWA   NRWA [2]   Verkaufsgeschäfte und  Verkaufsräume   eingeschossig  ≤ 2‘000 Personen   LRWA [2]   600 – 2‘400 m2 600 – 7‘200 m2 MRWA   NRWA [2]   mehrgeschossig in  offener Verbindung  ≤ 2‘000 Personen   LRWA nicht zulässig nicht zulässig   MRWA  600 – 2‘400 m2 600 – 3‘600 m2   NRWA [2]         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      7   Nutzung Lage /   Personenbelegung   Anlageart  (Dimensionie- rung siehe  Anhang)   Brandabschnittsfläche  resp. Personen   ohne   Löschanlage   mit   Löschanlage   Atrium (mit Flucht- und  Rettungsweg über Atrium)   nicht relevant   LRWA   nicht zulässig nicht zulässig MRWA   NRWA   Atrium (ohne Flucht- und  Rettungsweg über Atrium)   nicht relevant   LRWA   ≤ 2‘400 m2  (Atriumsfläche)   ≤ 2‘400 m2  (Atriumsfläche)   MRWA   NRWA [2]   Hochregallager nicht relevant   LRWA [2]   notwendig > 600 m2 MRWA   NRWA [2]   [1] Anwendungsbeschränkung in Untergeschossen gemäss Ziffer 5.1.2.  [2] In Untergeschossen nicht zulässig, sofern die Zuluft nicht direkt vom Freien auf gleicher Ebene zugeführt   werden kann (Hanglage).   [3] Es müssen ins Freie führende Öffnungen (z. B. Tore, Fenster, Türen) vorhanden sein. Deren Anordnung  muss eine Querlüftung ermöglichen.   3.3 Notwendigkeit von weiteren Anlagen ohne Leistungsnachweis   3.3.1 Flucht- und Rettungswege   1 Vertikale Flucht- und Rettungswege sind je nach angeschlossener Nutzung und Gebäu- degeometrie mit direkt ins Freie führenden Rauch- und Wärmeabzugsanlagen auszurüsten.   2 Vertikale Flucht- und Rettungswege sind zuoberst mit direkt ins Freie führenden Ab- strömöffnungen zu versehen:   a in Gebäuden geringer und mittlerer Höhe bei Beherbergungsbetrieben, Räumen mit  grosser Personenbelegung sowie Verkaufsgeschäften;   b in Gebäuden mittlerer Höhe bei Wohn-, Büro-, Industrie-, Gewerbe- und Schulhaus- bauten sowie bei Parkings, sofern diese nicht in allen Geschossen genügend grosse  (mindestens 0.3 m2 geometrische) direkt ins Freie führende Lüftungsflügel aufweisen.   3 Die freie geometrische Lüftungsfläche der Abströmöffnungen hat mindestens 0.5 m2 zu  betragen.   4 Die Abströmöffnungen müssen von der Eingangsebene aus in Betrieb gesetzt werden  können. Die Betriebsbereitschaft muss auch bei Stromausfall gewährleistet sein.   3.3.2 Spüllüftung von Flucht- und Rettungswegen in Untergeschossen (siehe Anhang)   1 Vertikale Flucht- und Rettungswege von Gebäuden mit drei oder mehr Untergeschossen  sind mit einer Spüllüftung auszurüsten.         Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   2 Die erforderliche Anzahl mit Spüllüftung ausgerüsteter vertikaler Flucht- und Rettungswe- ge wird im Brandschutzkonzept festgelegt. Vom durchspülten vertikalen Flucht- und Ret- tungsweg muss jede Nutzungseinheit der einzelnen Geschosse über einen sicheren Zugang  (horizontaler Fluchtweg) erreichbar sein.   3 Die Frischluftzufuhr in den vertikalen Flucht- und Rettungsweg muss auf der Zugangs- ebene der Feuerwehr erfolgen und mit der zuunterst angeordneten Abströmöffnung eine  vollständige Durchspülung sicherstellen.   3.4 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis   3.4.1 Nutzungen1   Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis gemäss der Brandschutzrichtlinie  „Nachweisverfahren im Brandschutz“ sind in folgenden Nutzungen erforderlich:   Nutzung Lage /   Personenbelegung   Brandabschnittsfläche in  resp. Personen   ohne  Löschanlage   mit  Löschanlage   Büroräume Brandabschnitt drei- und  mehrgeschossig in offener  Verbindung   > 3‘600 m2 > 3‘600 m2   Räume mit grosser  Personenbelegung   Lage nicht relevant  > 2‘000    Personen  > 2‘000    Personen   Verkaufsgeschäfte eingeschossig nicht erforderlich > 7‘200 m2   mehrgeschossig in offener  Verbindung   nicht erforderlich > 3‘600 m2   Atriumbauten  nicht relevant   sofern Fluchtwege über das Atrium  führen oder wenn die Atriumsfläche  mehr als 2‘400 m2 beträgt   3.4.2 Sicherheitstreppenhäuser und Schächte von Feuerwehraufzügen   1 Treppenräume von Sicherheitstreppenhäusern, welche nicht in jedem Geschoss über  ständig ins Freie offene Gänge und Vorplätze zugänglich sind, sind mit einer Rauchschutz- Druckanlage (RDA) gegen das Eindringen von Rauch zu schützen.   2 Die Druckverhältnisse sind so zu bemessen, dass im Treppenhaus ein höherer Überdruck  als in der Schleuse vorhanden ist.   3 Für die RDA in Schächten von Feuerwehraufzügen ist ein Leistungsnachweis erforderlich.   4 Allgemeine Anforderungen (siehe Anhang)   4.1 Beschaffenheit und Betriebsbereitschaft   1 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen (siehe  Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“) und so beschaffen, bemessen, ausgeführt und in Stand  gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbereit sind.           1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      9   2 Alle Anlageteile müssen aus geeigneten Werkstoffen bestehen und so bemessen, verlegt  und befestigt sein, dass sie den Beanspruchungen genügen und der Funktionserhalt wäh- rend der Feuerwiderstandsdauer der nutzungsbezogenen Brandabschnittsbildung, mindes- tens jedoch während 30 Minuten gewährleistet ist.   3 Aus der geforderten Funktionsdauer der Rauch- und Wärmeabzugsanlage ergeben sich  keine erhöhten Anforderungen an das Tragwerk und die Brandabschnittsbildung.   4.2 Abführung von Rauch und Wärme   1 Abströmöffnungen zur Abführung von Rauch und Wärme sind so anzuordnen dass eine  wirksame Entrauchung sichergestellt werden kann und dass keine Gefahr für Personen und  Gebäude entsteht.   2 Können Abströmöffnungen nicht in der Dachfläche eingebaut werden, sind die erforderli- chen Öffnungen gleichmässig verteilt in zwei möglichst gegenüber liegenden Fassaden ein- zubauen.   4.3 Heissgasventilatoren   1 Für die Abführung der Rauchgase sind geeignete Heissgasventilatoren (siehe Ziffer 8  „Weitere Bestimmungen“) einzusetzen. Sie müssen mindestens Rauchgastemperaturen von  400 °C (in Brandabschnitten mit Wasserlöschanlagen resp. in vertikalen Flucht- und Ret- tungswegen 200 °C) über die erforderliche Einsatzdauer aushalten.   2 Werden höhere Rauchgastemperaturen erwartet, sind die Temperaturanforderungen im  Einvernehmen mit der Brandschutzbehörde angemessen zu erhöhen.   3 Heissgasventilatoren sind, sofern sie nicht im zu entrauchenden Raum oder im Freien  aufgestellt sind in einem separaten Raum mit gleichem Feuerwiderstand wie die nutzungs- bezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30, aufzustel- len.   4.4 Schächte und Kanäle   1 Schächte und Kanäle sind so auszuführen und einzubauen, dass sie den erwarteten Be- anspruchungen standhalten und beim Abführen heisser Brandgase eine Brand- und Rauch- ausbreitung verhindern.   2 Bei Planung und Ausführung sind die Anforderungen an das Kanalnetz im Brandfall zu  berücksichtigen. Massnahmen für die Aufnahme von Längenausdehnungen wie Fixpunkte  und Kompensatoren sind vorzusehen. Kunststoffdübel zur Befestigung von Abströmkanälen  sind nicht zulässig. Schächte und Kanäle, welche durch andere Brandabschnitte führen, sind  mit dem für den jeweiligen Brandabschnitt erforderlichen Feuerwiderstand auszuführen.   4.5 Entrauchungsklappen (siehe Anhang)   Sofern für die selektive Ansteuerung von RWA Entrauchungsklappen verwendet werden  (z. B. eine MRWA für mehrere Brandabschnitte), sind diese mit der Feuerwiderstandsdauer  der nutzungsbezogenen Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand  EI 30 einzusetzen.   4.6 Ersatzluft / Nachströmöffnungen   1 Der Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen setzt voraus, dass die für eine wirk- same Abführung von Rauch und Wärme erforderliche Ersatzluft nachströmen kann.     Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   2 Nachströmöffnungen (z. B. separate Öffnungen in Fassaden, Türen, Tore, Fenster) sind  in Bodennähe anzuordnen. Sie sind auf die Abzugsöffnungen und Abluftmengen abzustim- men.   3 Für die Entrauchung mit MRWA ohne Leistungsnachweis sind Nachströmgeschwindigkei- ten in Abhängigkeit der Einströmhöhe bis ca. 3 m/s zulässig. Die Druckverhältnisse sind so  zu halten, dass die Passierbarkeit von Fluchttüren nicht beeinträchtigt wird.   4.7 Betätigung und Auslösung (siehe Anhang)   1 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen von einem im Brandfall sicheren Standort aus  von Hand in Betrieb gesetzt werden können. An den Bedienungsstellen muss der Betriebs- zustand (Betrieb, Störung, ausser Betrieb) erkennbar sein.   2 Die Brandschutzbehörde kann je nach Brandschutzkonzept verlangen, dass die Inbe- triebsetzung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen zusätzlich automatisch erfolgt (z. B. An- steuerung durch Sprinkler- oder Brandmeldeanlagen).   3 RWA mit Leistungsnachweis müssen automatisch (bei Anlagen für den Personenschutz  durch eine Brandmeldeanlage, bei Anlagen für den Sachwertschutz durch eine Brandmelde-  oder Sprinkleranlage) in Betrieb gesetzt werden. Zusätzlich müssen sie durch die Feuerwehr  von Hand in Betrieb und ausser Betrieb gesetzt werden können.   4 In Bauten und Anlagen in denen weder eine Brandmelde- noch eine Sprinkleranlage vor- handen sind, ist die Ansteuerung der RWA mit Leistungsnachweis durch den Einbau von  Brandmeldern, welche mindestens den betroffenen Brandabschnitt überwachen, sicher zu  stellen.   4.8 Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) (siehe Anhang)   1 Die zu schützenden Bereiche sind als separate Brandabschnitte zu erstellen. Ein definier- ter Überdruck verhindert das Eindringen von Rauch in die zu schützenden Bereiche. Anstelle  der Druckkaskade über die Schleuse bis in die Nutzungseinheit kann der Überdruck im Si- cherheitstreppenraum auch über vertikale Schächte aus den vor den Schleusen liegenden  horizontalen Fluchtwegen oder direkt aus den Schleusen abgebaut werden.   2 RDA müssen von Brandmeldern gesteuert selbsttätig in Funktion treten und auch von  Hand in Betrieb und ausser Betrieb gesetzt werden können.   3 Wird eine RDA von Hand in Betrieb gesetzt, darf diese nur im Spülbetrieb wirken.   4.9 Stromversorgung für Sicherheitszwecke   RWA sowie RDA sind an geeignete, von der allgemeinen Stromversorgung unabhängige  Stromquellen anzuschliessen.   4.10 Lufttechnische Anlagen   Die Verwendung lufttechnischer Anlagen (z. B. Lüftungs- und Klimaanlagen) für den Rauch-  und Wärmeabzug ist nur zulässig, wenn die davon betroffenen Anlageteile die Anforderun- gen an Rauch- und Wärmeabzugsanlagen erfüllen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      11   5 Anforderungen an Konzepte für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen  (RWA)   5.1 Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr (LRWA) (siehe Anhang)   5.1.1 Voraussetzung   Die im Konzept vorgesehenen Einsatzmittel (Personen und Material) der Feuerwehr müssen  innert max. 15 Minuten ab Alarmierung am Einsatzort sein.   5.1.2 Allgemeines   Unter Terrain liegende Brandabschnitte können mit Lüfter der Feuerwehr nur bis zur Ge- schosslage 1. UG entraucht werden, sofern die Zuluft nicht direkt vom Freien auf gleicher  Ebene zugeführt werden kann (Hanglage). In tiefer liegenden Geschossen ist der Einsatz  von Lüftern der Feuerwehr im Rahmen von Standardkonzepten nicht zulässig.   5.1.3 Einblasöffnungen   Der wirksame Einsatz von Lüftern der Feuerwehr setzt voraus, dass zusätzlich zu den Ab- strömöffnungen auch Einblasöffnungen vorhanden sind. Diese müssen so angeordnet sein,  dass Lüfter der Feuerwehr aufgestellt und wirksam in Betrieb gesetzt werden können.   5.1.4 Abströmöffnungen   1 Abströmöffnungen sind an der höchsten Stelle des Raumes, z. B. in der Dachfläche  oder im Decken- bzw. Dachbereich an den Fassaden anzuordnen.   2 Die geometrische Fläche der Abströmöffnungen ist auf die Zuluftöffnungen abzustimmen.  Einzelne Abströmöffnungen müssen mindestens 0.5 m2 Fläche betragen und eine Min- destöffnungsweite von 0.1 m aufweisen.   5.2 Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA)   1 Abströmöffnungen sind an der höchsten Stelle des Raumes, z. B. in der Dachfläche oder  im Decken- bzw. Dachbereich an den Fassaden, Nachströmöffnungen in Bodennähe, anzu- ordnen.   2 Abström- und Nachströmöffnungen müssen jederzeit, d.h. unter anderem auch unabhän- gig von Witterungseinflüssen, ihre Funktion erfüllen.   3 NRWA dürfen nicht unter Terrain eingebaut werden, sofern die Zuluft nicht direkt vom  Freien auf gleicher Ebene zugeführt werden kann (Hanglage).   5.3 Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRWA) (siehe Anhang)    Absaugstellen sind unter der Decke anzuordnen und auf die Lage der Nachströmöffnungen  derart abzustimmen, dass eine wirksame Entrauchung gewährleistet ist.   6 Kontrollen   6.1 Projekte   Auf Verlangen der Brandschutzbehörde sind Projekte von Rauch- und Wärmeabzugsanla- gen rechtzeitig zur Genehmigung einzureichen.     Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   6.2 Abnahmeprüfung   1 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Leistungsnachweis werden nach Vorliegen eines  Installationsattests einer Abnahmeprüfung unterzogen.   2 Dies gilt auch für Erweiterungen und wesentliche Änderungen bestehender Anlagen.   6.3 Periodische Kontrollen   1 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind periodisch zu kontrollieren.   2 Der Kontrollturnus richtet sich nach der Art der Anlage sowie nach den durch die Anlage  geschützten Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte.   7 Betriebsbereitschaft und Wartung  Anlageeigentümer oder –betreiber sind dafür verantwortlich, dass die Rauch- und Wärme- abzugsanlagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.   8 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs).   9 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      13   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 3.2  Anlagen ohne Leistungsnachweis    Dimensionierung von RWA ohne Leistungsnachweis (Funktionsnachweis):   Nutzung  Brandabschnitts-  fläche /   Personenbele- gung / Form   LRWA  (Luftwechsel / h)   NRWA[1] [2]  (Zuluft und Abluft in   % der Brandab- schnittsfläche,  Querströmung)   MRWA  (Luftwechsel / h)   Raumhöhe   ≤  5  m     ≤  7 .5   m    >  7  .5  m        ≤  5  m     ≤  7 .5   m    >  7  .5  m     Industrie-,  Gewerbe- und  Lagerräume,   Büroräume    8 [4] 6 [4] 4 [4]     1 + 1   8 6 4   Parkings  8 [4] 1 + 1 8   Räume mit   grosser Perso- nenbelegung   300 – 2‘000   Personen   8 [4] 1 + 1 8   Verkaufsräume  und Verkaufsge- schäfte   Brandabschnitts-  fläche  > 600 m2 – 7‘200 m2   8 [1] 1 + 1 [3] 8 [3]   Hochregallager  8 [1] 2 + 2 8   Atrium (ohne  Flucht- und   Rettungsweg  über Atrium)   Brandabschnitts- bildung gegenüber  dem Geschoss   8 [1]  2 + 2    der Atriumfläche  8   ohne Brandab- schnittsbildung   gegenüber dem   Geschoss   20 [1]  5 + 5    der Atriumfläche  20   [1] In Untergeschossen nicht zulässig.   [2] Fläche geometrisch gemessen, jeweils x % Zuluft- und Abluftfläche.   [3] Mehrgeschossige Verkaufsgeschäfte mit einer zusammenhängenden Brandabschnittsfläche max.  3‘600 m2, grössere mit Leistungsnachweis.   [4] Nur im 1. UG und über Terrain zulässig, sofern die Zuluft nicht direkt vom Freien auf gleicher Ebene zuge- führt werden kann (Hanglage).         Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   zu Ziffer 3.3.2 Spüllüftung von Flucht- und Rettungswegen in Untergeschossen   Schutzziele und Anforderungen:   - Treppenraum darf verraucht werden;   - Spülluftmenge 10‘000 m3/h;  - Verdrängungsprinzip;   - max. Türöffnungskraft 133 N;   - Auslösung manuell durch die Feuerwehr;   - Sicherheitsstromversorgung.   zu Ziffer 4 Allgemeine Anforderungen   1 Kanäle und andere rauchführende Anlageteile einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage müssen  zu brennbaren Materialien folgende Sicherheitsabstände aufweisen:   a) Temperaturen bis 200 °C: 0.2 m;   b) Temperaturen bis 400 °C: 0.4 m;   c) Temperaturen über 400 °C: nach Absprache mit der Brandschutzbehörde.   Die Sicherheitsabstände können um die Hälfte reduziert werden, wenn die Kanäle und rauchführen- den Anlageteile mit einer Bekleidung mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauer- wärmebeständig) versehen werden (siehe Ziffer 4.3.1 der Brandschutzrichtlinie „Lufttechnische An- lagen“).   2 Bei der Planung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Rauchschutz-Druckanlagen sind  die Witterungseinflüsse am Anlagestandort zu berücksichtigen.   3 Alle funktionsrelevanten, elektrischen Anlageteile sind an die Sicherheitsstromversorgung anzu- schliessen.   4 Die Vorgaben der Ersteller resp. Hersteller der Anlageteile (z. B. Ventilatoren) und die darauf ab- gestützten Wartungsarbeiten und -intervalle sind einzuhalten. Die dafür verantwortlichen Personen  sind vom Gebäudeeigentümer zu bestimmen.   5 Beim Steuerschrank von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Rauchschutz-Druckanlagen  muss eine Anlagedokumentation sowie ein Wartungskontrollheft hinterlegt werden.   6 Zur Überprüfung der Betriebsbereitschaft sind regelmässig integrale Tests durchzuführen und zu  dokumentieren.   7 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Rauchschutz-Druckanlagen sind in die Brandschutz- pläne einzutragen. Bei den Bedienstellen ist eine Situationsplan und eine Kurzanleitung für die Feu- erwehr anzubringen.   zu Ziffer 4.5 Entrauchungsklappen   Entrauchungsklappen sind bei Stromausfall im letztbekannten Zustand zu halten.   zu Ziffer 4.7 Betätigung und Auslösung   Die Brandmelder (Rauchmelder) dienen im betroffenen Brandabschnitt als Auslöseeinrichtung der  RWA. Die Brandmelder sind auf eine Brandmeldezentrale aufzuschalten. Diese ist mit Ausnahme  der Alarmübermittlung an die öffentliche Feuermeldestelle gemäss der Brandschutzrichtlinie  „Brandmeldeanlagen“ zu planen, zu bauen und zu betreiben.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      15   zu Ziffer 4.8. Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)      RDA mit Druckkaskade vom Treppenhaus zur  Nutzungseinheit      (max. Türöffnungskraft 100 N)        RDA mit Abführung des Überdrucks via   Parallelschacht zur Schleuse      (max. Türöffnungskraft 100 N)        Legende   ERK Entrauchungsklappe    Drucknullpunkt (0 Pa)     Überdruck (z. B. 25 Pa)     erhöhter Überdruck (z. B. 40 Pa)     hoher Überdruck (z. B. 50 Pa)            Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   zu Ziffer 5.1 Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr (LRWA)   Allgemeines   Entrauchungen für die Feuerwehr mit mobilen Lüftern der Feuerwehr müssen folgende Grundanfor- derungen erfüllen:   a im Brandabschnitt muss eine gerichtete Strömung erzeugt werden können (Längs- oder  Querströmung);   b der ganze Brandabschnitt muss entraucht werden können;   c die vorgesehenen Abströmöffnungen müssen für die Feuerwehr ohne Eigengefährdung manuell  geöffnet und verschlossen werden können. Alternativ ist eine Ansteuerung von einem sicheren  Standort aus zulässig.   d beim Zugang für die Feuerwehr ist ein Einsatzplan / Situationsplan anzubringen. Darauf sind alle  Einblas- und Abströmöffnungen sowie Öffnungen, welche gegebenenfalls vorgängig verschlos- sen werden müssen, einzuzeichnen.   Einblasöffnungen   Der Aufstellungsort für mobile Lüfter der Feuerwehr muss so dimensioniert sein, dass mit dem Luft- kegel des Lüfters der Feuerwehr nach Möglichkeit die ganze Fläche der Einblasöffnung abgedeckt  werden kann. Dazu muss der Lüfter der Feuerwehr mindestens 3 - 4 m von der Einblasöffnung ent- fernt aufgestellt werden können. Damit die Luftansaugung und Bedienung des mobilen Lüfters der  Feuerwehr gewährleistet ist muss hinter dem Lüfter der Feuerwehr ein freier Abstand von mindes- tens 2 m zu Hindernissen vorhanden sein. Der mobile Lüfter der Feuerwehr muss auf festem Unter- grund aufgestellt werden.   Die möglichen Aufstellungsorte und allenfalls weitergehende Anforderungen für mobile Lüfter der  Feuerwehr sind im Rahmen der Konzeptentwicklung mit der Feuerwehr abzusprechen.   Mobile Lüfter der Feuerwehr dürfen im Entrauchungskonzept nicht für die Innenaufstellung vorgese- hen werden. Während dem Einsatz liegt es im Ermessen der Feuerwehr mobile Lüfter der Feuer- wehr im Gebäudeinnern aufzustellen.   Für den Einsatz von Grosslüftern sind Einblasöffnungen von mindestens 2.4 m x 2.4 m erforderlich.      Abströmöffnungen   Für eine optimale Wirkung soll die Summe der Abströmöffnungen dem 0.5- bis 1-fachen Wert der  Einblasöffnungen entsprechen.   Abströmöffnungen sind an der höchsten Stelle des Raumes (z. B. in der Dachfläche oder im De- cken- bzw. Dachbereich an den Fassaden) anzuordnen.   Abströmöffnungen müssen jederzeit betriebsbereit sein und so ausgeführt werden, dass möglichst  kein Winddruck anliegen kann.   Abströmöffnungen müssen für die Feuerwehr zugänglich sein und manuell geöffnet oder geschlos- sen werden können. Abdeckungen sind mit Baustoffen der RF1 auszuführen (z. B. Lichtschacht mit  Blechdeckel).     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Rauch- und Wärmeabzugsanlagen / 21-15de      17      Volumenströme von Lüftern der Feuerwehr (produkteabhängig):   •  Standardlüfter  Ø  0.8 m 38‘000 m3/h (10.6 m3/s)  •  Standardlüfter  Ø 1 m 50’000 m3/h (13.9 m3/s)  •  Grosslüfter   200’000 m3/h (55.6 m3/s)   zu Ziffer 5.3 Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRWA)   Allgemeines   MRWA ohne Leistungsnachweis müssen folgende Grundanforderungen erfüllen:   a die MRWA muss für eine Einsatzdauer entsprechend dem Feuerwiderstand des Tragwerks, min- destens jedoch 30 Minuten ausgelegt werden;   b die MRWA muss an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossen werden;   c im Brandabschnitt muss eine gerichtete Strömung erzeugt werden können (Längs- oder  Querströmung);   d jeder Brandabschnitt muss einzeln und vollständig entraucht werden können. Eine Nachströmung  über angrenzende Brandabschnitte ist nicht zulässig;   e durch die aus den Gebäuden abgeführten Rauchgase darf keine Gefahr für Personen und Ge- bäude entstehen;   f damit die Feuerwehr mit der nachströmenden Luft im Rücken zum Brandherd vorrücken kann,  sind die Nachströmöffnungen im Bereich des Zugangs für die Feuerwehr anzuordnen;   g beim Zugang für die Feuerwehr sind ein Einsatzplan / Situationsplan sowie eine Bedienungsan- leitung anzubringen. Darauf sind alle Absaugstellen und Nachströmöffnungen einzuzeichnen.                                 Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.