734.272.3   1 / 8   Verordnung des UVEK   über elektrische Niederspannungsinstallationen   vom 30. April 2018 (Stand am 1. Januar 2023)     Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und   Kommunikation (UVEK),   gestützt auf die Artikel 8 Absatz 3, 21 Absatz 2 und 37 Absatz 3 der  Niederspannungs-Installationsverordnung vom 7. November 20011 (NIV),   verordnet:   1. Abschnitt: Gegenstand   Art. 1   1 Diese Verordnung regelt:   a. die Praxisprüfung für die Anerkennung der Fachkundigkeit nach Artikel 8  Absatz 2 NIV;   b. die Prüfung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen;   c. die Prüfung für das Erstellen besonderer elektrischer Niederspannungsinstal- lationen (elektrische Installationen);   d. die Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse  (elektrische Erzeugnisse).   2 Sie legt zudem den technischen Inhalt des Sicherheitsnachweises für elektrische In- stallationen fest.   3 Diese Verordnung ist auf Eignungsprüfungen nach Artikel 69a Absatz 2 der Berufs- bildungsverordnung vom 19. November 20032 sinngemäss anwendbar.   2. Abschnitt: Praxisprüfung   Art. 2 Zweck   Bei der Praxisprüfung wird geprüft, ob die betreffende Person in der Lage ist, elektri- sche Anlagen selbstständig zu projektieren, zu analysieren, zu erstellen, zu ändern, in  Stand zu stellen und zu kontrollieren.        AS 2018 1997  1 SR 734.27  2 SR 412.101   734.272.3      Elektrische Anlagen   2 / 8   734.272.3   Art. 3 Voraussetzungen für die Zulassung   1 Zur Praxisprüfung wird zugelassen, wer drei Jahre Praxis im Installieren unter der  Aufsicht einer fachkundigen Person ausweist und eine Ausbildung nach Artikel 8 Ab- satz 2 Buchstabe a–c NIV besitzt.   2 Der Anmeldung zur Praxisprüfung sind beizulegen:   a. die Nachweise der Berufsausbildung;   b. der Nachweis der Berufspraxis gemäss Artikel 8 Absatz 2 Einleitungssatz  NIV und ein Praktikumsbericht;   c. der Nachweis über den Abschluss der folgenden Module der Prüfungsvorbe- reitung oder die Bestätigung einer gleichwertigen Ausbildung:   1. Modul 1: Sicherheit und Regeln der Technik,   2. Modul 2: Installations- und Sicherheitskontrolle,   3. Modul 3: Installations- und Sicherheitsexpertise;   d. die Disposition für die Praxisarbeit.   Art. 4 Umfang   1 Vor der Prüfung ist eine schriftliche Praxisarbeit einzureichen. Sie ist Bestandteil  der Prüfung.    2 Die Praxisprüfung umfasst:   a. die Präsentation der Praxisarbeit mit anschliessendem Fachgespräch: 80 Mi- nuten;   b. eine Fallarbeit im Bereich Normen und Sicherheit: Arbeitsvorbereitung:  60 Minuten; schriftlich/praktisch/mündlich: 80 Minuten;   c. eine Prüfung im Bereich Sicherheit, Installation und praktische Elektrotech- nik: schriftlich/praktisch/mündlich, 80 Minuten;   d. eine Fallstudie im Bereich Installation und Sicherheit: Arbeitsvorbereitung:  60 Minuten; schriftlich/mündlich: 80 Minuten;   e. eine technische Projektanalyse: Arbeitsvorbereitung: 60 Minuten; schrift- lich/mündlich, 80 Minuten.   3 Die Kommission für Qualitätssicherung (QSK) des Verbands Schweizerischer  Elektro-Installationsfirmen (VSEI) bestimmt die Prüfungsaufgaben sowie den Prü- fungsablauf und bezeichnet die Experten und Expertinnen für die einzelnen Prüfun- gen.      Elektrische Niederspannungsinstallationen. V des UVEK   3 / 8   734.272.3   3. Abschnitt:  Prüfungen zur Erlangung der eingeschränkten  Installationsbewilligungen   Art. 5 Prüfungskommission   1 Die Prüfungskommission setzt sich zusammen aus:   a. dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin des Eidgenössischen Stark- strominspektorats (Inspektorat);   b. zwei vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin bestimmten fachkundi- gen oder kontrollberechtigten Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen des Inspek- torats;   c. zwei fachkundigen oder kontrollberechtigten Vertretern oder Vertreterinnen  der branchenüblichen Organisationen der Arbeitswelt (OdA).   2 Den Vorsitz der Prüfungskommission hat der Geschäftsführer oder die Geschäfts- führerin des Inspektorats.   3 Die Prüfungskommission bestimmt die Prüfungsaufgaben sowie den Prüfungsablauf  und bezeichnet die Experten und Expertinnen für die einzelnen Prüfungen. Sie über- wacht die Durchführung der Prüfungen und entscheidet über das Bestehen der Prü- fung.   4 Das Sekretariat der Prüfungskommission wird vom Inspektorat geführt.   Art. 6 Voraussetzungen für die Zulassung   1 Zur Prüfung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen wird zugelassen, wer:   a. das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als «Elektroinstallateur EFZ / Elektro- installateurin EFZ» oder «Elektroplaner EFZ / Elektroplanerin EFZ» besitzt  und nachweist, dass er oder sie nach dem Abschluss der beruflichen Grund- bildung mindestens ein Jahr im Bereich elektrische Installationen unter Auf- sicht einer fachkundigen Person (Art. 8 Abs. 1 und 2 NIV) praktisch tätig war;  oder   b. das eidgenössische Fähigkeitszeugnis in einem dem Elektroinstallateur  EFZ / Elektroinstallateurin EFZ oder Elektroplaner EFZ / Elektroplanerin  EFZ nahe verwandten Beruf oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt und  nachweist, dass er oder sie mindestens zwei Jahre nach dem Abschluss der  beruflichen Grundbildung im Bereich elektrische Installationen unter Auf- sicht einer fachkundigen Person praktisch tätig war.   2 Die Zulassung zur Prüfung für das Erstellen besonderer elektrischer Installationen  und für das Anschliessen elektrischer Erzeugnisse richtet sich nach den Artikeln 14  Absatz 1 Buchstabe b und 15 Absatz 1 Buchstabe b NIV.     Elektrische Anlagen   4 / 8   734.272.3   Art. 7  Prüfung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen   1 Bei der Prüfung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen wird geprüft, ob die  betreffende Person über die Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, die für die selbst- ständige Ausführung von Unterhaltsarbeiten, Änderungen und Ergänzungen sowie für  die Behebung von Störungen an elektrischen Installationen erforderlich sind.   2 Die Prüfung umfasst:   a. die Grundlagen der Elektrotechnik;   b. den sicheren Umgang mit Elektrizität;   c. die Installationsvorschriften und -normen;   d. die Installationskontrolle und Messkunde;   e. die Anschlusstechnik und Materialkunde.3   3 Die Prüfungskommission legt die Dauer der einzelnen Prüfungsteile fest.4   Art. 8 Prüfung für das Erstellen besonderer elektrischer Installationen und  für das Anschliessen von elektrischen Erzeugnissen   1 Bei der Prüfung für das Erstellen besonderer elektrischer Installationen und für das  Anschliessen von elektrischen Erzeugnissen wird geprüft, ob die betreffende Person  über die dafür notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt.   2 Bezüglich der Fächerstruktur und der Dauer der einzelnen Prüfungsteile gilt Arti- kel 7 Absatz 2 und 3 sinngemäss.5   3 Die Anforderungen und der Prüfungsstoff werden jeweils nach Art der Installation,  für welche die Prüfung abgelegt werden soll, von der Prüfungskommission bestimmt.   Art. 9 Organisation   1 Die Prüfungskommission organisiert die Prüfungen mindestens einmal jährlich.   2 Die Anmeldung zur Prüfung kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. Ihr sind die  Unterlagen beizufügen, die belegen, dass die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind,  insbesondere Fähigkeitszeugnisse, Diplome, Arbeitszeugnisse zum Praxisnachweis.6   3 Die Prüfungskommission entscheidet über die Zulassung der Kandidaten und Kan- didatinnen zur Prüfung und teilt ihnen den Entscheid spätestens vier Wochen vor der  Prüfung schriftlich mit. Hat der Kandidat oder die Kandidatin einer elektronischen  Übermittlung zugestimmt, so kann die Mitteilung auf diesem Weg erfolgen.7       3 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).   4 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).   5 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).   6 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).     Elektrische Niederspannungsinstallationen. V des UVEK   5 / 8   734.272.3   4 Die Prüfungen werden in Deutsch, Französisch oder Italienisch durchgeführt.   5 Die Prüfungen sind nicht öffentlich.   Art. 10 Bewertung   1 Die Leistungen werden mit Noten von 6 bis l bewertet. Die Note 4 und höhere Noten  bezeichnen genügende Leistungen; Noten unter 4 bezeichnen ungenügende Leistun- gen. Andere als halbe Zwischennoten sind nicht zulässig.   2 Die Notenskala lautet:    Note Leistungen   6 qualitativ und quantitativ sehr gut  5 gut, zweckentsprechend  4 den Mindestanforderungen entsprechend  3 schwach, unvollständig  2 sehr schwach  1 unbrauchbar oder nicht ausgeführt      3 Die Leistungen in jeder Prüfungsposition werden nach Absatz 2 bewertet. Werden  zur Ermittlung der Positionsnote vorerst Teilnoten vergeben, so werden diese entspre- chend ihrer Wichtigkeit im Rahmen der Position berücksichtigt.   4 Die Fachnoten sind die Mittel aus den Positionsnoten. Sie werden auf eine Dezimal- stelle gerundet.   5 Das Ergebnis der Prüfung wird in einer Gesamtnote ausgedrückt. Sie entspricht dem  Mittel aus den Noten in den einzelnen Prüfungen nach Artikel 7 Absatz 2. Die Ge- samtnote wird auf eine Dezimalstelle gerundet.   6 Die Prüfung gilt als bestanden, wenn in keinem Fach die Note 4 unterschritten wird.   Art. 11 Wiederholung der Prüfung   1 Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden.   2 Nicht bestandene Prüfungen können frühestens nach sechs Monaten wiederholt wer- den.   3 Es müssen jeweils alle Prüfungsfächer wiederholt werden, in denen die Note 4 nicht  erreicht wurde.   4 Wird die Prüfung auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, so weist die  Prüfungskommission den Kandidaten oder die Kandidatin ab. Wer abgewiesen wor- den ist, kann sich frühestens drei Jahre nach Mitteilung der Abweisung zu einer neuen  Prüfung anmelden. Die Prüfung ist dann vollständig abzulegen.   Art. 12 Ausweis   Das Inspektorat stellt einen Ausweis über die bestandene Prüfung aus.     Elektrische Anlagen   6 / 8   734.272.3   4. Abschnitt:  Technischer Inhalt des Sicherheitsnachweises  für elektrische Installationen   Art. 13 Sicherheitsnachweis   1 Der Sicherheitsnachweis muss neben den Angaben nach Artikel 37 Absatz 1 NIV  alle technischen Angaben enthalten, die für die Beurteilung der Sicherheit einer  elektrischen Installation notwendig sind.   2 Als notwendige Angaben gelten insbesondere:   a. die Werte der Isolationsmessung oder, wenn das Ausschalten bei einzelnen  Verbrauchergruppen aufgrund der angeschlossenen Verbraucher schwierig  oder unverhältnismässig ist, des Differenzstroms;   b. die Beschreibung der Schutzmassnahmen und Schutzorgane und deren Beur- teilung.   3 Bei der periodischen Kontrolle von elektrischen Installationen, deren Isolations-wi- derstände dauernd durch geeignete Einrichtungen wie Fehlerstromschutzschalter für  maximal 30 mA Nennauslösestrom überwacht werden, kann auf die Angabe der  Werte nach Absatz 2 Buchstabe a verzichtet werden.   4 Nach Ausführung von Service- und Reparaturarbeiten im Sinne von Artikel 15 Ab- satz 4 NIV kann auf eine Isolationsmessung verzichtet werden.   Art. 14 Mess- und Prüfprotokoll   1 Das Mess- und Prüfprotokoll gibt die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen  wieder.   2 Es ist für folgende Kontrollen zu erstellen:   a. baubegleitende Erstprüfung (Art. 24 Abs. 1 NIV);   b. Schlusskontrolle (Art. 24 Abs. 2 NIV);   c. Abnahmekontrolle (Art. 35 Abs. 3 NIV);   d. periodische Kontrolle (Art. 36 NIV);   e. Stichprobenkontrolle (Art. 39 Abs. 1 NIV).      Elektrische Niederspannungsinstallationen. V des UVEK   7 / 8   734.272.3   5. Abschnitt: Gebühren   Art. 158   1 Das Inspektorat erhebt für die Durchführung der Prüfungen Gebühren nach den Ar- tikeln 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 19929 über das Eidgenössische  Starkstrominspektorat. Es verlangt bei der Anmeldung die Vorauszahlung der Prü- fungsgebühr.   2 Die Gebühr wird ermässigt, wenn der Kandidat oder die Kandidatin aus triftigen  Gründen, die nach der Anmeldung eingetreten sind, nicht an der Prüfung teilnehmen  kann. In diesem Fall wird der entsprechende Teil der Vorauszahlung zurückerstattet.   6. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 16 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Verordnung des UVEK vom 15. Mai 200210 über elektrische Niederspannungs- installationen wird aufgehoben.   Art. 17 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.       8 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 801).   9  SR 734.24  10 [AS 2002 1367; 2004 2147]     Elektrische Anlagen   8 / 8   734.272.3       	1. Abschnitt: Gegenstand 	Art. 1  	2. Abschnitt: Praxisprüfung 	Art. 2 Zweck 	Art. 3 Voraussetzungen für die Zulassung 	Art. 4 Umfang  	3. Abschnitt: Prüfungen zur Erlangung der eingeschränkten Installationsbewilligungen 	Art. 5 Prüfungskommission 	Art. 6 Voraussetzungen für die Zulassung 	Art. 7  Prüfung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen 	Art. 8 Prüfung für das Erstellen besonderer elektrischer Installationen und für das Anschliessen von elektrischen Erzeugnissen 	Art. 9 Organisation 	Art. 10 Bewertung 	Art. 11 Wiederholung der Prüfung 	Art. 12 Ausweis  	4. Abschnitt: Technischer Inhalt des Sicherheitsnachweises für elektrische Installationen 	Art. 13 Sicherheitsnachweis 	Art. 14 Mess- und Prüfprotokoll  	5. Abschnitt: Gebühren 	Art. 15  	6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 	Art. 16 Aufhebung bisherigen Rechts 	Art. 17 Inkrafttreten