Microsoft Word - 5.2-1.1.3_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.3        1     Brandschutzrichtlinie: Brandverhütung und  organisatorischer Brandschutz (12-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz                 01.01.2017 / 12-15de  Stand 22.03.2017     Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 4.4.2, Abs. 1 (Seite 9)   - Ziffer 5.1, Abs. 3 (Seite 9)   Änderung im Anhang:   - zu Ziffer 5 (Seite 14)   Änderung im Anhang gemäss Beschluss ABSV vom 22. März 2017:   - zu Ziffer 6.1 (Seiten 15 und 16)      Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Grundsätze 4   3 Allgemeine Brandverhütung 4  3.1 Allgemeines (siehe Anhang) 4  3.2 Sorgfaltspflichten (siehe Anhang) 5  3.3 Rauchverbot 6  3.4 Nutzungsbezogene Brandverhütung 6  3.4.1 Verkaufsräume und -geschäfte 6  3.4.2 Räume mit grosser Personenbelegung (siehe Anhang) 6  3.4.3 Parking (siehe Anhang) 6  3.4.4 Landwirtschaftliche Betriebe (siehe Anhang) 6  3.5 Temporäre Aufstellung von Flüssiggasanlagen (siehe Anhang) 7   4 Organisatorischer Brandschutz 7  4.1 Allgemeines 7  4.2 Instandhaltungs- und Kontrollpflicht 7  4.3 Sicherheitsbeauftragte Brandschutz (siehe Anhang) 7  4.3.1 Allgemeines 7  4.3.2 Funktion und Aufgaben 8  4.4 Dekorationen (siehe Anhang) 8  4.4.1 Allgemeines 8  4.4.2 Material 9  4.5 Pyrotechnik 9   5 Brandschutz auf Baustellen (siehe Anhang) 9  5.1 Allgemeines 9  5.2 Brandverhütungsmassnahmen 9  5.3 Brennbares Material 9  5.4 Flucht- und Rettungswege 10  5.5 Heissarbeiten 10  5.6 Wärmetechnische Anlagen 10  5.7 Alarmierung und Brandbekämpfung 10  5.8 Teilinbetriebnahmen 10  5.9 Betrieb während Umbau 10   6 Sicherheitsorganisation Brandschutz 11  6.1 Allgemein (siehe Anhang) 11  6.2 Brandfallplanung 11  6.3 Evakuationsplanung (siehe Anhang) 11  6.4 Übungen der Sicherheitsorganisation Brandschutz 11   7 Brandbekämpfung 11  7.1 Allgemeines 11  7.2 Zugang für die Feuerwehr 11  7.3 Betriebsfeuerwehr 12   8 Weitere Bestimmungen 12   9 Inkrafttreten 12   Anhang 13        Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an die allgemeine und nutzungsbezo- gene Brandverhütung, die Brandbekämpfung und die Sicherheit in Betrieben und auf Bau- stellen sowie Dekorationen in Räumen mit Publikumsverkehr. Weiter definiert sie allgemein- verbindliche Sorgfaltspflichten.   2 Grundsätze  1 Mit Feuer und offenen Flammen, Wärme, Elektrizität und anderen Energiearten, feuer-  oder explosionsgefährlichen Stoffen sowie mit Maschinen, Apparaten usw. ist so umzuge- hen, dass keine Brände oder Explosionen verursacht werden oder entstehen können.   2 Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sorgen in Eigenverantwortung da- für, dass die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist. Sie halten insbesondere  jederzeit die Flucht- und Rettungswege frei, überprüfen die Einsatzbereitschaft von Brand- melde-, Brandbekämpfungseinrichtungen und Brandfallsteuerungen, instruieren das Perso- nal und erlassen Weisungen für die Alarmierung der Feuerwehr und das Verhalten im  Brandfall.   3 Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sind dafür verantwortlich, dass  Einrichtungen für den baulichen, technischen und abwehrenden Brandschutz sowie haus- technische Anlagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit  sind.   4 Wer andere beaufsichtigt, sorgt dafür, dass diese instruiert sind und die nötige Vorsicht  walten lassen.   5 Wer einen Brand oder Anzeichen davon entdeckt, alarmiert unverzüglich die Feuerwehr  und gefährdete Personen.   3 Allgemeine Brandverhütung   3.1 Allgemeines (siehe Anhang)   1 Die Brandverhütung ist insbesondere durch organisatorische Massnahmen sicher zu stel- len wie:   a Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen;   b brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung;   c Durchführung periodischer Betriebskontrollen;   d Mängelbehebung.   2 Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen haben organisatorisch und per- sonell die zur Gewährleistung der Brandsicherheit notwendigen Massnahmen zu treffen.   3 Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grösse von Bauten und Anlagen oder  Betrieben es erfordern, sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde Brandschutz- und Feu- erwehreinsatzpläne zu erstellen. Diese geben Aufschluss über vorhandene Nutzungen, be- sondere Brandgefahren, Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrzugänge, Feuerwiderstand  von Tragwerken und Brandabschnitten sowie eingebauten technischen Brandschutzeinrich- tungen wie automatische Brandmelde- und Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanla- gen, Evakuierungsanlagen und dergleichen.   4 Das Betriebspersonal muss über besondere Brandgefahren, installierte Brandschutzein- richtungen und das Verhalten im Ereignisfall orientiert und instruiert sein.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      5   3.2 Sorgfaltspflichten (siehe Anhang)   Unter den Sorgfaltspflichten sind insbesondere zu verstehen:   1 Brennbare Flüssigkeiten, Behälter mit brennbaren Gasen sowie andere brennbare Mate- rialien müssen von Feuerstellen, Feuerungsanlagen, Kochherden, elektrischen Einrichtun- gen und dergleichen so weit entfernt sein, dass keine Brand- oder Explosionsgefahr entste- hen kann.   2 Mit feuer- und explosionsgefährlichen Stoffen und Waren darf in der Nähe von offenem  Feuer, Feuerungsanlagen, Wärmestrahlern, funkenerzeugenden Einrichtungen und derglei- chen nicht umgegangen werden.   3 In Kellern, Estrichen, Scheunen, Ställen und an anderen Orten, wo leichtbrennbare Mate- rialien und Gegenstände angehäuft sind sowie in explosionsgefährdeten Bereichen, darf  weder geraucht noch mit offenen Flammen umgegangen werden.   4 Heissarbeiten, wie Schweissen, Löten oder funkenerzeugende Schleif- und Schneidarbei- ten, dürfen nur unter Wahrung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt wer- den. Sind Heissarbeiten im laufenden Betrieb unumgänglich, müssen diese durch die für den  Betrieb verantwortliche Person genehmigt werden. Die notwendigen Sicherheitsvorkehrun- gen sind auf einem Erlaubnisschein für Heissarbeiten schriftlich festzuhalten.   5 Öle, Fette, Bitumen und dergleichen dürfen nicht unbeaufsichtigt erhitzt werden.   6 Feuer darf mit brennbaren Flüssigkeiten nur angefacht werden, wenn jede Brand- und  Explosionsgefahr ausgeschlossen ist. Feuer und Glut dürfen nicht mit feuergefährlichen  Flüssigkeiten übergossen werden.   7 Es ist nicht gestattet, Wachse oder ähnliche leicht entzündliche Stoffe direkt auf offenem  Feuer oder Kochstellen zu erwärmen. Hierzu ist ein Wasserbad zu benützen.   8 Warme Asche und Rauchzeugabfälle dürfen nur in nicht brennbaren und geschlossenen  Behältern auf nicht brennbarer Unterlage aufbewahrt werden.   9 Mit leicht entzündlichen oder zur Selbstentzündung neigenden Flüssigkeiten getränkte  Putzlappen und Putzfäden sind in nichtbrennbaren und geschlossenen Behältern auf nicht  brennbarer Unterlage zu versorgen.   10 Pyrotechnische Gegenstände dürfen nur so abgebrannt werden, dass für Personen und  Sachen keine Gefährdung entsteht. Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen im  Innern von Gebäuden bedarf, mit Ausnahme von Gegenständen der Kategorie 1 gemäss  SprstV, einer Bewilligung der zuständigen Behörde.   11 Feuerzeuge, Streichhölzer, Feuerwerkskörper und dergleichen müssen so aufbewahrt  werden, dass sie für Kinder und Urteilsunfähige nicht ohne weiteres erreichbar sind.   12 Beim Feuern im Freien sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit an Gebäuden und Fahr- habe kein Schaden entsteht. Besteht erhöhte Gras- oder Waldbrandgefahr sind das Rau- chen und das Feuern verboten. Feuerstellen sind zu beaufsichtigen, solange von ihnen eine  Gefahr ausgeht.   13 Elektrische Energieverbraucher aller Art, wie Wärmeapparate, Motoren, Leuchten, Kü- chengeräte usw., müssen so aufgestellt, eingebaut, betrieben und unterhalten werden, dass  für brennbare Gebäudeteile oder andere Gegenstände keine Entzündungsgefahr besteht.  Die Herstellerangaben sind einzuhalten.   14 Kerzen und Kerzengestecke sind auf geeigneten nicht brennbaren Unterlagen so aufzu- stellen, dass sie nicht umfallen können. Sie sind in solcher Entfernung von brennbaren Mate- rialien aufzustellen, dass die Flammen nichts entzünden können.         Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   15 Transportbehälter von brennbaren Flüssiggasen dürfen, unabhängig von ihrem Füllstand,  im Innern von Bauten und Anlagen nicht in Untergeschossen gelagert werden. Transportbe- hälter sind, auch im Freien, so aufzustellen, dass ausströmendes Gas nicht in tieferliegende  Räume und Schächte gelangen kann.   16 Brennbare Gase dürfen nicht zur Füllung von Spiel- und Reklameballons usw. verwendet  werden.   3.3 Rauchverbot   1 Rauchen ist verboten, wo feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe gelagert oder verkauft  werden, wo mit solchen Stoffen umgegangen wird oder wo aus anderen Gründen (Wald- brandgefahr usw.) eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr besteht.   2 Eigentümer- und Benutzer von Bauten und Anlagen haben dort, wo das Rauchen unzu- lässig ist, das Verbot optisch erkennbar zu machen.   3.4 Nutzungsbezogene Brandverhütung   3.4.1 Verkaufsräume und -geschäfte   1 In Verkaufsräumen darf kein offenes Feuer verwendet werden.   2 In Verkaufsräumen ist die Menge an feuergefährlichen Stoffen und Waren auf die Darbie- tung des Sortimentes und den Tagesbedarf daraus zu beschränken. Grössere Mengen sind  in Verkaufsräumen in eigens dafür vorgesehenen, feuerwiderstandsfähigen Schränken oder  Räumen zu lagern.   3.4.2 Räume mit grosser Personenbelegung (siehe Anhang)   In Räumen mit grosser Personenbelegung ist offenes Feuer nicht, und auf Bühnen nur be- schränkt zulässig. Als Dekoration aufgestellte Kerzen sind davon ausgenommen.   3.4.3 Parking (siehe Anhang)   1 Parking für Motorfahrzeuge mit mehr als 600 m2 Grundfläche dürfen zu keinen anderen  Zwecken verwendet werden.   2 In nicht öffentlichen Parking können beim Abstellplatz zusätzlich ein Satz Pneus und an- deres dem Fahrzeug zugehöriges Material sowie Sportgeräte abgestellt werden.   3 In Industrie- und Gewerbebetrieben dürfen ausserhalb von feuer- und explosionsgefähr- deten Bereichen einzelne betriebseigene Motorfahrzeuge abgestellt werden.   3.4.4 Landwirtschaftliche Betriebe (siehe Anhang)   1 Lagergut wie Heu und Emd ist nach dem Einbringen während mindestens sechs Wochen  durch regelmässige Temperaturkontrollen mit einer Messsonde zu überwachen. Erreicht das  Lagergut eine Temperatur von 55 °C, sind weitere Massnahmen zu treffen wie Absaugen  von Gärgasen, Bohren von Löchern, Schroten von Gängen. Bei einer Temperatur von über  70 °C ist wegen Selbstentzündungsgefahr unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren.   2 Stroh darf nur im Freien und mit genügendem Abstand zu Bauten und Anlagen gehäck- selt werden.   3 Für zerkleinertes Futter- und Streugut ist nach der Verarbeitung eine Zwischenlagerung  im Freien während mindestens 24 Stunden erforderlich.   4 In landwirtschaftlichen Gebäuden dürfen in nicht feuergefährdeten Räumen landwirt- schaftliche Motorfahrzeuge abgestellt werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      7   3.5 Temporäre Aufstellung von Flüssiggasanlagen (siehe Anhang)   Projekte, für den zeitlich begrenzten Betrieb von Flüssiggasanlagen, sind mindestens eine  Wochen vor Ausführungsbeginn durch die Erstellerfirma bei den zuständigen Behörden zu  melden:   a für Flüssiggastankanlagen Überflur bis max. 13 m3 (Formular: Anmeldung für die Aufstel- lung von Flüssiggasanlagen für einen zeitlich begrenzten Betrieb) an die zuständigen Be- hörden;   b für Flaschen, welche an eine Rampe angeschlossen sind bis max. 1‘100 kg, an die  Brandschutzbehörde.   4 Organisatorischer Brandschutz   4.1 Allgemeines   1 Eigentümer- und Nutzerschaft sind verantwortlich, dass organisatorisch und personell  sämtliche Massnahmen getroffen werden, die zur Gewährleistung einer ausreichenden  Brandsicherheit notwendig sind.   2 Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grösse von Bauten und Anlagen oder  Betrieben es erfordern, sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde Brandschutzkonzepte  und Brandschutzpläne zu erstellen.   3 Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grösse des Betriebes es erfordern, ist  ein dem Betriebsinhaber oder der Geschäftsleitung direkt verantwortlicher Sicherheitsbeauf- tragter Brandschutz zu bestimmen und auszubilden.   4 Betriebsmitarbeiter sowie Personal von Drittfirmen sind über das Verhalten im Brandfall  zu instruieren.   4.2 Instandhaltungs- und Kontrollpflicht   1 Die Betriebsbereitschaft von brandschutztechnischen Einrichtungen ist durch regelmässi- ge Kontrollen und Wartungen zu gewährleisten und schriftlich zu dokumentieren.   2 Betriebliche Umstellungen und ausserordentliche Situationen (z. B. Reparatur- oder Um- bauarbeiten, vorübergehende Ausserbetriebssetzung von Brandmelde- oder Löschanlagen  usw.) erfordern eine umgehende Anpassung des Brandschutzkonzeptes.   3 Sind in Bauten und Anlagen verschiedene technische Einrichtungen nötig um den Perso- nen- und Sachwertschutz zu gewährleisten, sind in regelmässigen Abständen integrale  Tests durchzuführen.   4.3 Sicherheitsbeauftragte Brandschutz (siehe Anhang)   4.3.1 Allgemeines   1 Sicherheitsbeauftragte Brandschutz sorgen gemäss Pflichtenheft für die Brandsicherheit  im Rahmen der geltenden Vorschriften. Sie sind insbesondere für die Einhaltung und Über- wachung des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes zuständig.   2 Sie wirken bei der Planung und Ausführung von Umbauten mit und sorgen dafür, dass  dabei die Anforderungen des baulichen und technischen Brandschutzes erfüllt werden.   3 Sie müssen für diese Aufgabe durch die Geschäftsleitung mit den notwendigen Kompe- tenzen und Mitteln ausgestattet werden und müssen über die dazu notwendigen Qualifikati- onen verfügen.     Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   4 Die Aufgaben, Rechte und Pflichten sind in einem Pflichtenheft festzuhalten. Das Pflich- tenheft richtet sich nach den Bedürfnissen und Verhältnissen des jeweiligen Betriebes.   4.3.2 Funktion und Aufgaben   Die Sicherheitsbeauftragten im Brandschutz:    stellen die Freihaltung der Flucht- und Rettungswege sicher;    sind Ansprechpersonen für die Brandschutzbehörde;    stellen die Brandverhütung und die Brandsicherheit im Betrieb sicher;    führen periodische Kontrollen durch;    stellen die Wartung aller Brandschutzeinrichtungen sicher;    setzen eine brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung durch;    überwachen Reparatur- und Umbauarbeiten;    überwachen die personellen Massnahmen im Bereich des organisatorischen Brandschut- zes;    sorgen für die Ausbildung des Personals für den Einsatz der betriebseigenen Löschmittel;    sorgen für die Einhaltung der angeordneten Massnahmen;    überwachen die interne Einsatzplanung für den Brandfall;    lassen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die Einsatzpläne erstellen;    stellen die rasche Alarmierung der Feuerwehr sicher;    sorgen für freien Zugang und Einweisung der Feuerwehr;    bilden sich auf dem Gebiet der Brandsicherheit weiter.   4.4 Dekorationen (siehe Anhang)   4.4.1 Allgemeines   1 Dekorationen dürfen nicht zu einer unzulässigen Gefahrenerhöhung führen. Sie dürfen  Personen nicht gefährden und Fluchtwege nicht beeinträchtigen.   2 Dekorationen sind so anzubringen, dass:   a die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist;   b die Sichtbarkeit der Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen und Ausgängen  (Rettungszeichen) nicht beeinträchtigt wird;   c Sicherheitsbeleuchtungen weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt  werden;   d Ausgänge weder verdeckt noch verschlossen werden;   e Brandmelde-, Löscheinrichtungen und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (z. B. Hand- feuermelder, Brandmelder, Handfeuerlöscher, Löschposten, Sprinkler) weder verdeckt  noch in ihrer Wirksamkeit und Zugänglichkeit beeinträchtigt werden;   f sie durch die Wärmestrahlung von Lampen, Heizapparaten, Motoren und dergleichen  nicht entzündet werden können, und dass bei diesen kein gefährlicher Wärmestau  entstehen kann.   3 In Flucht- und Rettungswegen dürfen keine brennbaren Dekorationen angebracht wer- den.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      9   4.4.2 Material   1 1 Dekorationen in Räumen mit Publikumsverkehr müssen aus Material der RF2 bestehen.  In Räumen mit einer Sprinkleranlage genügt Material der RF3 (cr).   2 Die Materialien dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.   4.5 Pyrotechnik   1 Für die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln im Innern von Bauten und Anlagen ist  rechtzeitig im Voraus bei der zuständigen Behörde um eine Bewilligung zu ersuchen. Von  der Bewilligungspflicht ausgenommen sind pyrotechnische Gegenstände für Vergnügungs- zwecke der Kategorie 1 gemäss SprstV.   2 Die Brandschutzbehörde kann den Betreiber dazu verpflichten, während der Vorführung  eine Brandsicherheitswache zu stellen.   3 Im Weiteren wird auf die Brandschutzrichtlinie „Gefährliche Stoffe“ verwiesen.   5 Brandschutz auf Baustellen (siehe Anhang)   5.1 Allgemeines   1 Bei Arbeiten an Bauten und Anlagen sind von allen Beteiligten geeignete Massnahmen zu  treffen, um der durch den Bauvorgang erhöhten Brand- und Explosionsgefahr wirksam zu  begegnen.   2 Wenn besondere Brandgefahren oder die Grösse der Baustelle es erfordern, ist für die  Bauphase ein Sicherheitsbeauftragter Brandschutz zu bestimmen.   3 1 An während der Bauphase genutzten Bauten und Anlagen mit erhöhter Personengefähr- dung (z. B. Beherbergungsbetriebe) oder mit Räumen mit grosser Personenbelegung (z. B.  Verkaufsgeschäfte, Versammlungsstätten) und an Hochhäusern muss das Material von Ge- rüstbekleidungen und Notdächern aus Baustoffen der RF2 bestehen. An allen übrigen Bau- ten und Anlagen genügen Baustoffe der RF3 (cr).   5.2 Brandverhütungsmassnahmen   1 Die Brandverhütung ist insbesondere durch brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung,  Instruktion, Überwachung und periodische Kontrollgänge zu gewährleisten.   2 Baustellen sind gegen unbefugten Zutritt angemessen abzusichern.   3 Für die Lagerung von und den Umgang mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen  sowie mit Transportbehältern für brennbare Gase sind Schutzmassnahmen zu treffen, die  Brände und Explosionen verhindern.   5.3 Brennbares Material   Brennbares Material (z. B. Holz, Papier, Kunststoff, Verpackungen) sowie Bauschutt sind pe- riodisch zu entfernen und in genügendem Abstand zu Bauten und Anlagen zu lagern.                         1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   5.4 Flucht- und Rettungswege   Es sind ausreichende Flucht- und Rettungswege anzulegen, ständig freizuhalten und wo er- forderlich zu kennzeichnen.   5.5 Heissarbeiten   1 Werden Heissarbeiten gemäss Ziffer 3.2, Abs. 4 und 5 ausgeführt, müssen – zusätzlich  zu den erforderlichen Sorgfaltspflichten – im Arbeitsbereich zur Bekämpfung von Entste- hungsbränden geeignete Löschgeräte vorgehalten werden.   2 Vor und nach Heissarbeiten haben die notwendigen Kontrollen zu erfolgen.   5.6 Wärmetechnische Anlagen   1 Mobile Feuerungsaggregate wie Lufterhitzer, Bautrockner, Bitumenkocher, Dampfstrahl- reiniger und dergleichen sind bei der Aufstellung in oder bei Bauten und Anlagen von allem  Brennbaren so weit entfernt zu halten, dass keine Brandgefahr besteht. Es sind die Sicher- heitsabstände einzuhalten, wie sie für vergleichbare stationäre Feuerungsaggregate gelten.   2 Eine ausreichende Zufuhr der Verbrennungsluft muss gewährleistet sein. Können die Ab- gase nicht direkt ins Freie geleitet werden, dürfen mobile Feuerungsaggregate nur in offenen  Hallen oder in gut belüfteten Räumen von Rohbauten eingesetzt werden.   3 Im Übrigen sind die Bestimmungen der Brandschutzrichtlinie „Wärmetechnische Anlagen“  und der Brandschutzerläuterung „Temporäre Aufstellung von Flüssiggasanlagen“ zu beach- ten.   5.7 Alarmierung und Brandbekämpfung   1 In jeder Phase des Bauvorganges sind die sofortige Alarmierung der Feuerwehr, die Ret- tung von Personen sowie die Brandbekämpfung von Entstehungsbränden sicherzustellen.   2 Entsprechend dem Baufortschritt und den mit dem Bau und den Arbeiten verbundenen  Brandgefahren sind für den ersten Einsatz im Brandfall geeignete Löscheinrichtungen und  Löschmittel bereitzustellen.   3 Die Baustelle sowie angrenzende Bauten und Anlagen müssen für den raschen Einsatz  der Feuerwehr jederzeit zugänglich sein. Bauinstallationen und Materiallager dürfen den  Feuerwehreinsatz nicht behindern und die Umgebung nicht gefährden.   5.8 Teilinbetriebnahmen   Werden in Bauten und Anlagen einzelne Gebäudeteile in Betrieb genommen bevor das ge- samte Werk fertiggestellt ist, so müssen die Brandschutzvorschriften für diesen Gebäudeteil  erfüllt sein. Provisorische Einrichtungen können bewilligt werden, sofern die Schutzziele ein- gehalten sind.   5.9 Betrieb während Umbau   Werden innerhalb von genutzten Gebäuden Umbauarbeiten getätigt, dürfen diese die Si- cherheit der genutzten Gebäudeteile nicht beeinträchtigen. Provisorische Einrichtungen kön- nen bewilligt werden sofern die Schutzziele eingehalten sind.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      11   6 Sicherheitsorganisation Brandschutz   6.1 Allgemein (siehe Anhang)   1 Jeder Betrieb muss über eine der Situation angepasste Sicherheitsorganisation Brand- schutz verfügen.   2 Durch geeignete Massnahmen wie Alarmierungs- und Einsatzkonzepte ist sicherzustel- len, dass die Rettungskräfte rasch alarmiert und eingesetzt werden können.   3 Sofort nach der externen und internen Alarmierung sind, sofern zumutbar, alle vom Er- eignis betroffenen oder gefährdeten Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu  retten.   4 In Gebäuden mit besonders grossen Personenansammlungen (Verkaufsgeschäfte,  Sportstätten, Bahnhöfe, Unterhaltungslokale usw.) sowie Beherbergungsbetrieben [b], sind  für die Alarmierung von gefährdeten Personen sprachgesteuerte Informationssysteme ein- zubauen.   6.2 Brandfallplanung   Das Verhalten im Brandfall und die Alarmierung sind zu planen und wo es die Situation er- fordert, schriftlich festzuhalten und an geeigneten Orten anzuschlagen. Die Rettungskräfte  sind in die Planung mit einzubeziehen.   6.3 Evakuationsplanung (siehe Anhang)   1 Bei Bauten und Anlagen, in denen sich regelmässig ortsunkundige oder urteilsunfähige  Personen aufhalten, ist die Evakuierung der betroffenen Personen durch betriebseigenes  Personal zu planen, schriftlich festzuhalten und zu schulen.   2  Die Brandschutzbehörde kann z. B. in Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Per- sonenbelegung, Verkaufsgeschäften oder in Hochhäusern, für die Sicherstellung einer funk- tionierenden Koordination der brandschutztechnischen Massnahmen Evakuierungsübungen  anordnen.   6.4 Übungen der Sicherheitsorganisation Brandschutz   1 Es sind praxisbezogene Übungen der Sicherheitsorganisation Brandschutz durchzufüh- ren.   2 Betriebsangehörige müssen über Funktion und Wirkung der vorhandenen Brandschutz- einrichtungen instruiert sein.   7 Brandbekämpfung   7.1 Allgemeines   Für Bauten mit erhöhter Gefährdung sind geeignete Massnahmen (wie Feuerwehreinsatz- pläne, Alarmierungs- und Einsatzkonzepte usw.) zu planen, damit die zuständige Feuerwehr  rasch alarmiert und eingesetzt werden kann.   7.2 Zugang für die Feuerwehr   1 Bauten und Anlagen müssen für den raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuer- wehr jederzeit zugänglich sein (siehe Ziffer 8 „Weitere Bestimmungen“).     Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   2 An-, Vor- und Verbindungsbauten dürfen den Feuerwehreinsatz nicht behindern. Zu- fahrtsstrassen und Aufstellungsorte für Feuerwehrfahrzeuge sind wo notwendig festzulegen,  zu markieren und ständig freizuhalten.   7.3 Betriebsfeuerwehr    1 Auf Verlangen der Brandschutzbehörde ist in Betrieben mit grossem Brandrisiko, erhöhter  Personengefährdung oder erschwerter Einsatzmöglichkeit der Feuerwehr eine Betriebsfeu- erwehr zu betreiben.   2 Für Betriebsfeuerwehren sind Einsatzpläne in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zu er- stellen.   3 Einsatzpläne sind bei erheblichen Betriebsänderungen anzupassen und periodisch durch  zweckmässige Übungen zu überprüfen.   8 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   9 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      13   Anhang  Ausführungen in diesem Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst Eigen- ständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 3.1 Allgemeines   Zu einer brandschutztechnisch einwandfreien Ordnung gehören z. B. der sachgemässe Umgang mit  Feuer und ähnlichen Gefahrenquellen, die sichere Aufbewahrung und Beseitigung von brennbarem  Material, der fachgemässe Umgang mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen, vorschriftsge- mäss betriebene haustechnische Anlagen und die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der  Brandbekämpfungseinrichtungen und der technischen Brandschutzanlagen.   zu Ziffer 3.2 Sorgfaltspflichten   Die Gefährdung von Personen, Bauten und Anlagen durch offenes Feuer (z. B. 1. Augustfeuer)  hängt insbesondere von der Grösse und dem Sicherheitsabstand des Feuers sowie von der Topo- graphie der Umgebung und den meteorologischen Bedingungen (z. B. Windrichtung, Trockenheit)  ab.   zu Ziffer 3.4.2 Räume mit grosser Personenbelegung   Offenes Feuer darf auf Bühnen nur verwendet werden, wenn dies aus szenischen Gründen unum- gänglich ist, und wenn besondere Brandschutzmassnahmen getroffen werden (z. B. mit geeigneten  Löschgeräten ausgerüstete Feuerwachen).   Verwendung von Pyrotechnik:   Bezüglich Brandschutzanforderungen wird auf die Bestimmungen der Brandschutzrichtlinie „Gefähr- liche Stoffe“ verwiesen.   zu Ziffer 3.4.3 Parking   In nicht öffentlichen Parking ab 600 m2 darf je Einstellplatz das unmittelbar für den Betrieb und die  Pflege des Fahrzeuges benötigte Material in einem brennbaren Kasten von maximal 0.5 m3 Inhalt,  oder in einem nicht brennbaren Kasten von maximal 1 m3 Inhalt aufbewahrt werden. Zusätzlich kön- nen noch ein Satz Pneus sowie sperrige und häufig transportierte Gegenstände wie Skis, Skistöcke,  Schlitten, Dachboxen, Leitern und dergleichen gelagert werden.   zu Ziffer 3.4.4 Landwirtschaftliche Betriebe   Mit Zustimmung der Brandschutzbehörde kann auf die Zwischenlagerung von zerkleinertem Futter  und Streugut im Freien verzichtet werden, wenn besondere brandschutztechnische Massnahmen  getroffen werden, wie z. B.:    freistehende Silos mit genügendem Abstand zu benachbarten Bauten;    Verwendung spezieller Häcksler mit eingebauten Metalldetektoren;    Einbau von Funkendetektoren und Löschanlagen in Transportleitungen.   zu Ziffer 3.5 Temporäre Aufstellung von Flüssiggasanlagen   Die Aufstellungsbedingungen sowie das Formular Anmeldung für die Aufstellung von Flüssiggasan- lagen für einen zeitlich begrenzten Betrieb sind in der Brandschutzerläuterung „Temporäre Aufstel- lung von Flüssiggasanlagen“ aufgeführt.        Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   zu Ziffer 4.3 Sicherheitsbeauftragte Brandschutz   Sicherheitsbeauftragte Brandschutz sind insbesondere erforderlich für:    Beherbergungsbetriebe [a] sowie Gebäude deren Personensicherheit auf dem Fremdrettungs-  / Aufenthaltskonzept basiert;    Beherbergungsbetriebe [b] mit mehr als 100 Gästen;    Verkaufsgeschäfte mit mehr als 2‘400 m² Verkaufsfläche;   Bauten und Anlagen mit Räumen mit einer Personenbelegung von mehr als 300 Personen;    Betriebe, in denen gefährliche Stoffe in grossen Mengen gelagert werden oder in denen mit sol- chen Stoffen umgegangen wird;    Industrie-, Gewerbe-, Büro-, Verwaltungs- und Schulbauten oder Betriebe, wenn die Summe der  Brandabschnittsflächen mehr als 10‘000 m² beträgt;    grosse oder komplexe Bauten und Anlagen, in denen im Brandfall die frühzeitige Ansteuerung  und Inbetriebsetzung umfangreicher baulicher und technischer Brandschutzeinrichtungen sowie  haustechnischer Anlagen gewährleistet sein muss.   zu Ziffer 4.4 Dekorationen   Dekorationen aus Massivholz (z. B. Bretter allseitig gesägt, Brettdicke ≥ 10 mm) sind auch dort zu- lässig, wo Material der RF2 verlangt wird.   zu Ziffer 5 Brandschutz auf Baustellen   Gerüstbekleidungen   Als Gerüstbekleidungen gelten Netze, Gewebe und Folien, welche auf der Aussenseite eines Gerüs- tes angebracht werden. Diese stehen in der Regel nur während der Umbaudauer des Gebäudes  und haben zur eigentlichen Fassade immer einen Abstand von ≥ 0.8 m.           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de      15   zu Ziffer 6.1 Allgemeines   Die Sicherheitsorganisation Brandschutz muss insbesondere folgende Massnahmen sicherstellen:    Meldung des Alarms an die zuständige Feuerwehr;    Warnung gefährdeter Personen und deren Evakuierung;    Öffnen der Zugangswege für die Feuerwehr;    Verhinderung einer schnellen Ausbreitung des Brandes durch Schliessen von Türen;    Brandbekämpfung.   Notwendigkeit von sprachgesteuerten Informationssystemen:    Beherbergungsbetriebe [b]:   Ab 50 Betten: Neben der akustischen Alarmierungseinrichtung der Brandmeldeanlage ein Infor- mationssystem, mit welchem sämtliche Gästezimmer gleichzeitig, ab Datenträger sowie mit indi- vidueller Sprachdurchsage, informiert werden können (z. B. Telefon in allen Gästezimmern, Te- lefonanlage muss gleichzeitiges Sprechen mit allen Zimmeranschlüssen erlauben).   Ab 300 Betten ist in den öffentlich zugänglichen Bereichen ein elektroakustisches Notfallwarn- system einzubauen.    Verkaufsgeschäfte:   In Verkaufsgeschäften ist ein Informationssystem, mit welchem die öffentlich zugänglichen Be- reiche gleichzeitig, ab Datenträger sowie mit individueller Sprachdurchsage, informiert werden  können (z. B. Beschallungsanlage im Verkaufsgeschäft), erforderlich.   In Verkaufsgeschäft mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 4‘800 m2 (eingeschossig)  resp. 2‘400 m2 (mehrgeschossig) ist ein elektroakustisches Notfallwarnsystem entsprechend  dem Stand der Technik erforderlich.    Räume mit grosser Personenbelegung:   Ab einer zulässigen Belegung von mehr als 300 Personen ist ein Informationssystem mit indivi- dueller Sprachdurchsage (z. B. Beschallungsanlage) erforderlich.   Bei einer zulässigen Belegung von mehr als 1‘000 Personen ist ein elektroakustisches Notfall- warnsystem entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.    Bauten mit mehreren Sälen und gemeinsamen Foyers wie Theater, Multiplexkinos, Konzertsäle,  Unterhaltungslokale usw.:   Ab einer zulässigen Belegung von gesamthaft mehr als 300 Personen ist ein Informationssys- tem, mit welchem die öffentlich zugänglichen Bereiche gleichzeitig, ab Datenträger sowie mit in- dividueller Sprachdurchsage, informiert werden können (z. B. Beschallungsanlage), erforderlich.   Bei einer zulässigen Belegung von gesamthaft mehr als 1‘000 Personen ist ein elektroakusti- sches Notfallwarnsystem entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.    Messe- oder Eventhallen, Bahnhofs- und Flughafengebäude:   In Messe- oder Eventhallen, Bahnhofs- und Flughafengebäude ist ein Informationssystem, mit  welchem die öffentlich zugänglichen Bereiche gleichzeitig, ab Datenträger sowie mit individueller  Sprachdurchsage, informiert werden können (z. B. Beschallungsanlage), erforderlich.   In Messe- oder Eventhallen, Bahnhofs- und Flughafengebäude mit einer Gesamtfläche von mehr  als 4‘800 m2 (eingeschossig) resp. 2‘400 m2 (mehrgeschossig) ist ein elektroakustisches Notfall- warnsystem entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.         Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz / 12-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16    Stadien:   Ab einer zulässigen Belegung von mehr als 300 Personen ist ein Informationssystem, mit wel- chem die öffentlich zugänglichen Bereiche gleichzeitig, ab Datenträger sowie mit individueller  Sprachdurchsage, informiert werden können (z. B. Beschallungsanlage), erforderlich.   Bei einer zulässigen Belegung des Stadions von mehr als 10‘000 Personen in offener Bauweise  resp. 5‘000 Personen in geschlossener Bauweise ist ein elektroakustisches Notfallwarnsystem  entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.    Evakuierungsräume die zur Sicherstellung der Personensicherheit im Aufenthaltskonzept die- nen:   Bei Räumen mit einer vorgesehenen Belegung von mehr als 100 Personen ist ein Informations- system, mit welchem die dem Aufenthaltskonzept dienenden Bereiche gleichzeitig, ab Datenträ- ger sowie mit individueller Sprachdurchsage, informiert werden können (z. B. Beschallungsanla- ge), erforderlich.   Bei einer vorgesehenen Belegung von mehr als 1‘000 Personen ist ein elektroakustisches Not- fallwarnsystem entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.   zu Ziffer 6.3 Evakuationsplanung   Folgendes ist bei der Evakuationsplanung zu beachten:    für eine geordnete Evakuierung ist instruiertes und gekennzeichnetes Personal erforderlich;    Festlegen des Sammelplatzes für die evakuierten Personen;    Nachkontrolle der evakuierten Zonen;    Personenkontrolle und Betreuung am Sammelplatz;    spezielle Hilfe für behinderte Personen.                                                        Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.