Microsoft Word - RSi 5.2-1.1.11.docx   Organe de publication intercantonale RSi 5.2-1.1.11        1     Directive de protection incendie: Installations  de détection d’incendie (20-15)   du: 18.09.2014 (état: 01.01.2015)    Adoption Entrée en vigueur Source RCi  18.09.2014 01.01.2015       Publications cantonales   Canton Source  ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     Installations de détection d’incendie     01.01.2017 / 20-15fr  État 23.01.2019     Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Remarques:   Les exigences de la norme de protection incendie reprises dans cette directive apparaissent sur  fond gris.   Vous trouverez la dernière édition de cette directive de protection incendie sur l’internet à l’adresse  www.bsvonline.ch/fr/prescriptions   Modifications approuvées par l’AIET le 22 septembre 2016:  - chiffre 3.2.2, alinéa k et l (page 6)   Corrections d’erreurs de traduction le 22 septembre 2016:  -chiffre 3.1, alinéa 2 (page 5)   -chiffre 3.10, alinéa 7 (page 11)   Corrections d’erreurs de traduction le 23 janvier 2019:  -chiffre 4.1, alinéa 2 (page 11)     Distribution:  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie   Bundesgasse 20  Case postale  CH - 3001 Berne  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  Courriel mail@vkf.ch   Internet www.vkf.ch        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     3   Table des matières   1 Champ d’application 4   2 Nécessité d'équiper les bâtiments 4  2.1 Généralités 4  2.2 Équipement des bâtiments en fonction de leur affectation 4  2.2.1 Bâtiments industriels, artisanaux ou administratifs 4  2.2.2 Établissements d’hébergement (voir annexe) 4  2.2.3 Grands magasins 5  2.2.4 Bâtiments ou autres ouvrages avec locaux recevant un grand nombre de personnes 5  2.3 Équipement des bâtiments et ouvrages particuliers 5   3 Exigences 5  3.1 Généralités 5  3.2 Étendue de la surveillance 5  3.2.1 Principes 5  3.2.2 Zones exceptées (voir annexe) 6  3.3 Tableau de commande et de signalisation 7  3.4 Alarme 7  3.4.1 Généralités (voir annexe) 7  3.4.2 Temporisations de présence et de reconnaissance 7  3.4.3 Dispositifs d’alarme et de commande (voir annexe) 7  3.5 Centrales de signalisation d’incendie 8  3.6 Installations combinées (voir annexe) 8  3.7 Groupes de détection 8  3.7.1 Généralités 8  3.7.2 Détecteurs d’incendie 8  3.7.3 Déclencheurs manuels d’alarme 9  3.7.4 Indicateurs d'action (lampes témoins) (voir annexe) 9  3.8 Conception, montage et fonctionnement 9  3.8.1 Généralités 9  3.8.2 Documentation (voir annexe) 10  3.9 Applications spéciales 10  3.10 Mise hors service passagère et défaillance 10  3.11 Arrêt ou démontage 11   4 Projets et contrôles 11  4.1 Projets 11  4.2 Contrôle de réception 11  4.3 Exception 11  4.4 Contrôles périodiques 11  4.5 Évaluation 12   5 État de fonctionnement et maintenance 12   6 Autres dispositions 12   7 Entrée en vigueur 12   Annexe   13        Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     4   1 Champ d’application  1 La présente directive de protection incendie définit les exigences générales que doivent  remplir les installations de détection d'incendie et détermine dans quels cas il faut en équiper  les bâtiments et les autres ouvrages.   2 N'entrent pas dans le cadre de la présente directive les prescriptions régissant de façon  détaillée la conception, le montage, l'exploitation, la maintenance et le contrôle des installa- tions de détection d'incendie, afin que celles-ci soient conformes à l'état de la technique.   2 Nécessité d'équiper les bâtiments   2.1 Généralités   1 En fonction du nombre d'occupants et de l’affectation, les bâtiments, les autres ouvrages  ou les compartiments coupe-feu doivent être équipés d'installations de détection d'incendie  correctement dimensionnées.   2 Une installation de détection d'incendie peut être exigée:   a lorsqu'il importe, pour assurer la sécurité des personnes, d'alerter rapidement les ser- vices de sauvetage;   b lorsque, en cas d'incendie, il est nécessaire que les équipements de protection incen- die soient mis en marche rapidement et que le fonctionnement des équipements tech- niques du bâtiment soit assuré;   c dans les bâtiments ou autres ouvrages complexes et de grande taille.   2.2 Équipement des bâtiments en fonction de leur affectation   2.2.1 Bâtiments industriels, artisanaux ou administratifs   L'autorité de protection incendie peut exiger que les bâtiments industriels, artisanaux ou ad- ministratifs soient surveillés par une installation de détection d'incendie, si:   a la surface maximale de compartiment coupe-feu indiquée dans la directive de protection  incendie «Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe- feu» est dépassée et si l’installation de détection d'incendie représente une mesure judi- cieuse sur le plan de la protection incendie, compte tenu de l’affectation actuelle;   b il faut s'attendre à des incendies se propageant lentement (par exemple feux couvants);   c l'eau ne peut pas être utilisée comme agent extincteur.   2.2.2 Établissements d’hébergement (voir annexe)  1 Les établissements d’hébergement [a] doivent être équipés d'une installation de détection  d'incendie avec surveillance totale.   2 Les établissements d’hébergement [b] et [c] doivent être équipés d'une installation de dé- tection d'incendie avec surveillance totale s’il s’agit de:   a bâtiments ou ouvrages à deux niveaux hébergeant plus de 50 personnes;   b bâtiments ou ouvrages à trois niveaux ou davantage hébergeant plus de  30 personnes;   c il est possible de renoncer à une installation de détection incendie dans les établisse- ments d’hébergement [b] et [c] pour les bâtiments de faible hauteur avec concept   «installation d’extinction».     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     5   2.2.3 Grands magasins   Dans les grands magasins, les installations sprinklers doivent être complétées par des dé- clencheurs manuels d’alarme. Certains locaux ou zones doivent être pourvus d’une installa- tion de détection d’incendie lorsque cela est nécessaire pour la mise en marche des équi- pements de protection incendie.   2.2.4 Bâtiments ou autres ouvrages avec locaux recevant un grand nombre de personnes   L'autorité de protection incendie peut exiger des installations de détection d'incendie dans  les bâtiments avec locaux recevant un grand nombre de personnes.   2.3 Équipement des bâtiments et ouvrages particuliers   Les bâtiments et ouvrages particuliers (par exemple les bâtiments élevés, les bâtiments  comprenant des cours intérieures couvertes, les bâtiments à façades double peau, les in- frastructures de transport) doivent être surveillés par des installations de détection d'incendie  si l'autorité de protection incendie l'exige.   3 Exigences  Les installations de détection d'incendie doivent être conformes à l'état de la technique et  être conçues, dimensionnées, exécutées et entretenues de manière à être efficaces et  prêtes à fonctionner en tout temps.   3.1 Généralités   1 Les installations de détection d'incendie doivent déceler automatiquement un début  d'incendie et le signaler, ainsi qu'alerter les personnes en danger et les sapeurs-pompiers.  Elles peuvent aussi être utilisées pour actionner d’autres équipements de protection incen- die.   2 Le type et la disposition des détecteurs d'incendie dépendent de l'affectation, des condi- tions d'environnement, de la configuration des locaux et de l'aire de surveillance. Les instal- lations de détection d'incendie devraient être conçues pour assurer une surveillance totale.   3 Il faut accorder plus d’attention à l’immunité contre les fausses alarmes qu’à une sensibili- té inutilement élevée des installations de détection d’incendie. La sensibilité ne doit toutefois  pas être diminuée exagérément, en particulier dans les cas où la sécurité des personnes  doit être garantie.   4 Les installations de détection d’incendie doivent être pourvues d’un marquage permettant  d’identifier l’entreprise responsable, qui doit être reconnue par l’AEAI, ainsi que le fabricant.   3.2 Étendue de la surveillance   3.2.1 Principes   1 Les installations de détection d'incendie assurant une surveillance totale couvrent l'en- semble du bâtiment ou de l'ouvrage. Font exception les locaux et les zones expressément  exemptées et isolés par une séparation résistante au feu.   2 Les installations de détection d'incendie assurant une surveillance partielle couvrent au  moins les voies d'évacuation et les locaux à risque d'incendie élevé. Elles s’étendent tou- jours à un compartiment coupe-feu entier. L’autorité de protection incendie peut demander  une extension de la surveillance à d’autres compartiments coupe-feu.     Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     6   3.2.2 Zones exceptées1 (voir annexe)   Les locaux ou zones suivants peuvent être exclus de la surveillance:   a les gaines techniques non accessibles aux personnes (sans regard de visite) ou sans  danger d’activation dû à des appareils de distribution, de commande et de réglage, des  armoires de distribution et des installations similaires);   b les salles d’eau telles que les buanderies et toilettes qui n’abritent ni stocks ni déchets  combustibles;   c les abris de la protection civile qui ne sont pas utilisés à d’autres fins en temps de paix;   d les cages d’ascenseur avec local des machines séparé;   e les zones d’habitation formant compartiment coupe-feu avec la résistance au feu requise;   f les vides sanitaires dont la charge thermique est nulle, pour autant qu’ils soient séparés  des zones adjacentes par des éléments de construction résistant au feu, constitués de  matériaux de construction RF1;   g les annexes et les espaces couverts qui ne servent pas d'entrepôts et n'abritent pas de  véhicules à moteur, de remorques, de containers, etc.;   h les zones au-dessous de galeries de moins de 3 m de largeur ou d’une surface inférieure  à 30 m2;   i les chambres froides et les locaux frigorifiques d'une surface au sol maximale de:   - 50 m2 en l’absence de résistance au feu;   - 200 m2 lorsqu'ils forment des compartiments coupe-feu séparés et que l'isolation ther- mique est combustible;   - 600 m2 lorsqu'ils forment des compartiments coupe-feu séparés et que l'isolation ther- mique est constituée de matériaux de construction RF1;   j les locaux abritant des citernes à mazout, d'une surface maximale de 150 m2 et présen- tant une résistance EI 60;   k les entrepôts de pellets et de plaquettes de bois séparés;   l les espaces vides des faux plafonds et des faux planchers lorsque la charge thermique  est inférieure à 50 MJ/m2 ou si elle est supérieure à 50 MJ/m2 mais qu’il n'y a pas de dan- ger d’activation lié à la présence de transformateurs, de régulateurs, de moteurs de cla- pets de ventilation, etc. (La charge thermique doit être calculée en tenant compte des  éléments de construction limitant l’espace vide, à l’exception des planchers et des pla- fonds).   Lorsque la charge thermique est limitée localement, inférieure à 100 MJ/m2 ou à 100 MJ  par mètre linéaire, et en l'absence de danger d'activation, une surveillance n'est pas non  plus requise (si la charge thermique locale est dépassée ou en présence d'un danger  d'activation, et si les espaces vides ne servent pas au passage de l'air, une surveillance  par zone suffit le long du tracé du câble);   m dans les espaces vides des faux plafonds lorsque la hauteur, mesurée entre leur bord in- férieur et le bord inférieur du plafond brut, ne dépasse pas 0,15 m, ainsi que dans ceux  des faux planchers, lorsque la hauteur, mesurée entre leur bord supérieur et le bord su- périeur du plancher brut ne dépasse pas 0,2 m.             1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     7   3.3 Tableau de commande et de signalisation   1 Les tableaux de commande et de signalisation d’installations de détection d’incendie  constituées de plus d’un groupe de détection doivent être installés en un lieu sûr (voie  d’évacuation et de sauvetage ou accès pour les sapeurs-pompiers), d’accès aisé pour les  sapeurs-pompiers.   2 La signalisation de l'état de fonctionnement de l'installation de détection d'incendie doit se  trouver à proximité immédiate du tableau de commande et de signalisation.   3 L’accès pour les sapeurs-pompiers doit être garanti en tout temps.   3.4 Alarme   3.4.1 Généralités (voir annexe)   1 Tout signal provenant des détecteurs doit déclencher une alarme interne et externe.  L'alarme externe doit être transmise directement à la centrale officielle d'alarme incendie.   2 Tout arrêt ou dérangement de l’installation de détection d’incendie ou de la ligne de  transmission doit déclencher un signal visuel et sonore, transmis automatiquement à un  poste occupé en permanence.   3 Les exploitants d'installations doivent élaborer une organisation de sécurité incendie  adaptée aux conditions données et garantissant que les personnes en danger seront aler- tées.   3.4.2 Temporisations de présence et de reconnaissance   1 La transmission retardée des alertes incendie à la centrale officielle au moyen de la  commutation de présence et de reconnaissance n’est autorisé que pendant la phase de pré- sence (par exemple pendant les heures de travail normales) d’une organisation d’alarme do- tée d’un personnel instruit en nombre suffisant (permettant d’assurer la présence d’au moins  deux personnes instruites).   2 Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit contrôler immédiatement les signaux  d'alerte et intercepter les alarmes intempestives.   3 Les conditions suivantes doivent être remplies:   a la temporisation de présence ne doit pas excéder 3 minutes;   b la temporisation de reconnaissance ne doit pas excéder 5 minutes.   4 Les temporisations de présence et de reconnaissance ne doivent être activées que ma- nuellement et doivent être automatiquement réglées sur «instantané» à la fin des heures de  travail normales, au moins une fois par jour.   3.4.3 Dispositifs d’alarme et de commande (voir annexe)  1 Les dispositifs d’alarme visuels et sonores doivent alerter les personnes en danger dans  la zone surveillée et guider rapidement les sapeurs-pompiers vers le lieu de l’incendie.   2 Les dispositifs d’alarme visuels sont constitués de lampes ou d'autres éléments actifs de  signalisation.   3 Les éléments signalétiques des tableaux de signalisation doivent être bien visibles et clai- rement différenciables.   4 Les lampes témoins des locaux doivent être bien visibles de tous les accès et clairement  identifiables.     Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     8   5 Les installations de détection d’incendie peuvent déclencher des dispositifs de protection  incendie tels que les fermetures coupe-feu, les installations d’extraction de fumée et de cha- leur, les installations de transport et les installations aérauliques.   6 Les asservissements incendie sélectifs ne doivent pas être commandés par des déclen- cheurs manuels d’alarme (ce dont il faut tenir compte lors de l'établissement des concepts  de protection incendie).   7 Il faut établir une documentation sur les asservissements incendie et les soumettre à des  contrôles.   8 Des signalisations et des dispositifs d’alarme locaux supplémentaires doivent être instal- lés là où ils sont nécessaires pour alerter les personnes responsables de la protection in- cendie.   3.5 Centrales de signalisation d’incendie  1 Les centrales de signalisation et les tableaux répétiteurs doivent être installés en un lieu  sûr et facilement accessible.   2 Le compartiment coupe-feu dans lequel se trouve la centrale de signalisation doit être  surveillé.   3 Lorsque plusieurs centrales locales se trouvent sur le même site, il faut les placer dans un  local séparé présentant la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu cor- respondant à l’affectation, mais qui sera El 30 au moins. Les portes doivent présenter une  résistance au feu El 30. Ce local peut encore abriter d’autres dispositifs de sécurité ainsi que  des installations à très basse ou à basse tension et des installations de télécommunications.   3.6 Installations combinées (voir annexe)   1 Chacun des éléments formant les divers systèmes d'une installation combinée doit ré- pondre à toutes les exigences du système concerné.   2 Les fonctions telles que la détection, la signalisation, l’asservissement et la transmission  d’alarme doivent être attribuées clairement à chacune des applications. Elles doivent pouvoir  être commandées sans risque d’erreur.   3 Les divers systèmes d'une installation combinée ne doivent pas interférer entre eux, ni  dans leur commande et leur fonctionnement, ni en cas de défectuosité.   3.7 Groupes de détection   3.7.1 Généralités   1 La zone surveillée doit être subdivisée en groupes de détection. Les groupes doivent être  déterminés de manière à signaler et à localiser l’incendie rapidement et clairement.   2 Les voies d’évacuation verticales, les puits de lumière, les cages d’ascenseur, les gaines  techniques et les constructions en tour doivent être surveillés par un groupe de détection in- dividuel.   3.7.2 Détecteurs d’incendie  Les détecteurs d’incendie placés dans les espaces vides des faux plafonds et faux plan- chers, dans les canaux d’alimentation et de transport ainsi que dans les installations aérau- liques doivent appartenir à des groupes de détection individuels. Sinon, il faut pouvoir repé- rer facilement dans quelle partie d’une zone les détecteurs ont réagi.     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     9   3.7.3 Déclencheurs manuels d’alarme  1 Des déclencheurs manuels d’alarme doivent être placés de façon bien visible dans les  voies d’évacuation (par exemple à proximité immédiate des sorties, des passages, des voies  d’évacuation verticales et des appareils d'extinction) et dans les zones particulièrement ex- posées.   2 Les déclencheurs manuels d’alarme ne doivent pas pouvoir être confondus avec d’autres  commutateurs (interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, etc.) et ne doivent pas être  exposés à des risques d’endommagement mécanique. Ils doivent être montés à une hauteur  d’environ 1,5 m.   3 Aux endroits où il faut s’attendre à des emplois abusifs, les déclencheurs manuels  d’alarme peuvent être protégés par un couvercle transparent en matière synthétique pouvant  être plombé.   4 Les déclencheurs manuels d’alarme placés dans des voies d’évacuation verticales des- servant plus de deux sous-sols doivent être rassemblés en groupes de détection distincts,  l'un couvrant les niveaux inférieurs à partir du rez-de-chaussée ou de l’accès destiné aux  sapeurs-pompiers, l'autre les niveaux supérieurs.   3.7.4 Indicateurs d'action (lampes témoins) (voir annexe)   1 Des lampes témoins doivent être installées aux entrées des locaux à surveiller, ainsi que  vers les faux planchers ou faux plafonds afin de permettre aux sapeurs-pompiers de locali- ser en tout temps, rapidement et sans ambiguïté le foyer de l’incendie.   2 Des exceptions sont admises:   a dans les entreprises occupées en permanence (24 heures / 365 jours) par plusieurs  personnes connaissant bien le bâtiment (service de loge, service de gardiennage, ser- vice technique). Ces personnes doivent pouvoir ouvrir les voies d’accès en tout temps  et assurer le pilotage des sapeurs-pompiers sans se mettre elles-mêmes en danger;   b dans les établissements d’hébergement pour les niveaux réservés au sommeil, avec  chambres numérotées et voies d’accès signalisées;   c dans les locaux d’une surface supérieure à 400 m2 avec groupe de détection individuel  et accès dûment signalés;   d dans les accès aux voies d’évacuation horizontales et verticales.   3 Les lampes témoins doivent être montées à au moins 1,7 m au-dessus du sol.   3.8 Conception, montage et fonctionnement   3.8.1 Généralités   1 Les exigences détaillées relatives à la conception, au montage, à l'exploitation et à l'en- tretien des installations de détection d'incendie sont fixées dans les spécifications tech- niques reconnues par l'AEAI (voir chiffre 6 «Autres dispositions»).   2 Les installations de détection d’incendie doivent être adaptées aux nouvelles conditions  en cas de modification, transformation ou réaffectation des bâtiments ou des autres ou- vrages.   3 Les installations de détection d’incendie doivent être conçues, montées et entretenues  par des entreprises de détection d’incendie reconnues par l’AEAI.   4 Les installations de détection d’incendie doivent être ajustées aux autres mesures de pro- tection incendie.     Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     10   5 Seuls des composants de détection d’incendie bénéficiant d’une déclaration de perfor- mance ou d’un renseignement technique AEAI sont autorisés (voir chiffre 6 «Autres disposi- tions»).   3.8.2 Documentation (voir annexe)   1 Des plans d’orientation bien lisibles (avec l’indication des groupes de détection) doivent  être établis à l’intention des sapeurs-pompiers pour chaque installation de détection d'incen- die et placés en évidence aux accès destinés aux sapeurs-pompiers.   2 Un livret de contrôle doit être tenu pour chaque installation de détection d'incendie. Il doit  être déposé dans la centrale de signalisation.   3 Tous les événements et leurs causes – tels que les dérangements, les alarmes incendie,  les alarmes intempestives, les interruptions d’exploitation, la mise hors service de groupes  de détection, les contrôles de fonctionnement, les travaux de maintenance, les modifications  de l’installation et les évaluations de son efficacité – doivent être scrupuleusement consignés  dans le livret de contrôle avec l’indication de la date, de l’heure, du lieu et de la personne  responsable.   3.9 Applications spéciales   1 On utilisera des détecteurs d’incendie pour applications spéciales dans les environne- ments ou les locaux qui interdisent ou limitent l’emploi de détecteurs ponctuels.   2 Les applications spéciales sont soumises à l'autorisation de l'autorité de protection incen- die. Elles doivent être mentionnées et justifiées lors de l'annonce de l'installation de détec- tion d'incendie.   Les domaines d’application typiques sont les suivants:   a conditions d’environnement particulières en raison de la température, des déplacements  d’air ou de l’humidité de l’air (utilisation extérieure, galeries de câbles, etc.);   b locaux de grande hauteur de plafond (halles, etc.);   c lieux d’accès difficile (pour les travaux d’entretien) tels que les planchers à câbles, les  faux planchers, les faux plafonds, les installations de traitement de l’information, les salles  blanches, les rayonnages et les canaux;   d surveillance d’objets tels que les hottes de laboratoire, les filtres à poussière et les silos;   e bâtiments dignes de protection appartenant au patrimoine culturel (églises, musées, châ- teaux, etc.).   3.10 Mise hors service passagère et défaillance   1 Les installations de détection d’incendie ne doivent en principe pas être mises hors ser- vice.   2 L'exploitant doit être informé des interruptions dues aux travaux de maintenance, afin qu'il  puisse prendre les mesures de sécurité appropriées.   3 Toute mise hors service prévisible de plus de 24 heures doit être annoncée par  l’exploitant à l’autorité de protection incendie et aux sapeurs-pompiers au moins trois jours à  l’avance.   4 Les mêmes instances seront également informées immédiatement en cas d’interruption  imprévue susceptible de dépasser 24 heures, avec indication de la durée probable de la  panne.   5 Ces informations doivent être communiquées au moyen du formulaire AEAI «Mise hors  service / mise en service des installations de détection». La remise en service doit être si-    DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     11   gnalée à l’autorité de protection incendie et aux sapeurs-pompiers au moyen du même for- mulaire.   6 Les transformations, extensions et réparations de l’installation doivent être exécutées le  plus rapidement possible. Les mises hors service passagères indispensables doivent se  faire de jour.   7 Pendant l'arrêt total ou partiel de l’installation de détection d'incendie, toutes les mesures  de sécurité appropriées seront prises, telles que l’arrêt des équipements d’exploitation pré- sentant un risque d'incendie, une surveillance et une disponibilité accrues de la part des  forces d’intervention internes.   3.11 Arrêt ou démontage   1 L’arrêt définitif ou le démontage d’une installation de détection d’incendie sont soumis à  l’autorisation préalable de l’autorité de protection incendie.   2 Après l’arrêt définitif, il faut qu’il soit indiqué partout et clairement que l’installation de dé- tection d‘incendie n’est plus opérationnelle.   4 Projets et contrôles   4.1 Projets   1 Les projets d'installations de détection d'incendie (nouvelles installations, extensions ou  modifications importantes d'installations existantes touchant plus de 10 détecteurs d'incendie  ou une surface de plus de 600 m2) doivent, avant le début des travaux exécutés par une en- treprise spécialisée et agréée par l'AEAI, être soumis aux autorités de protection incendie à  des fins de vérification de l'étendue de la surveillance. On utilisera pour ce faire le formulaire  «Annonce d’installations de détection» auquel on joindra la documentation du projet.   2 Lorsque l’installation de détection d’incendie est achevée, l’autorité de protection incendie  doit en être informée à temps avant la réception, au moyen du formulaire «Attestation  d’installation d’installations de détection».   4.2 Contrôle de réception   Une fois le formulaire «Attestation d’installation d’installations de détection» de l’AEAI remis,  les installations de détection d’incendie sont soumises à un contrôle de réception.   4.3 Exception   Lorsqu’il n’y a pas de changement de système, c’est-à-dire lorsque l’étendue de la surveil- lance et le principe de détection des détecteurs d’incendie demeurent inchangés et que la  centrale de signalisation n’est pas remplacée, il ne s’agit pas d’une modification importante  de l’installation existante. Dans ce cas, l'annonce, l'évaluation du projet, l'attestation  d’installation et le contrôle de réception ne sont pas nécessaires.   4.4 Contrôles périodiques   1 Les installations de détection d'incendie doivent être contrôlées périodiquement.   2 La fréquence des contrôles dépend de la nature, de la taille et de l'affectation des bâti- ments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu surveillés par l'installation.     Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     12   4.5 Évaluation   1 Après une durée de service de 15 ans, les installations de détection d'incendie doivent  être soumises à une évaluation selon une procédure définie qui porte sur:   a leur conception;   b leur disponibilité conditionnée par la technologie;   c leur efficacité en raison de changements d’affectation.   2 Les installations doivent être adaptées à l’état actuel de la technique ainsi qu’à une éven- tuelle évolution des dangers d’incendie.   3 L’entreprise de détection d'incendie reconnue par l’AEAI doit annoncer l’évaluation à  l’autorité de protection incendie pour approbation, avant le début des travaux d'exécution, à  l’aide du formulaire «Approche préliminaire en vue de l’appréciation des installations de dé- tection d'incendie» de l’AEAI.   5 État de fonctionnement et maintenance  Les propriétaires et exploitants d'installations doivent entretenir les installations de détection  d'incendie conformément aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps.   6 Autres dispositions  Les arrêtés, publications et «documents fixant l’état de la technique» à observer en plus de  la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commis- sion technique de protection incendie et actualisé périodiquement (AEAI, case postale, 3001  Berne ou www.praever.ch/fr/bs/vs).   7 Entrée en vigueur  La présente directive, obligatoire en vertu de la décision prise le 18 septembre 2014 par l'or- ganisme chargé d'appliquer l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques  au commerce (AIETC), entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle revêt un caractère obliga- toire dans tous les cantons.     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     13   Annexe  Les explications et illustrations de la présente annexe apportent des précisions sur certaines dispo- sitions des directives, mais sans que lesdites explications puissent être considérées indépendam- ment des dispositions, ni se voir attribuer un caractère normatif.   ad chiffre  2.2.2 Établissements d’hébergement  Dans les établissements d’hébergement  [c] (refuges de montagne, par exemple), il est possible,  sous réserve de l'approbation de l'autorité de protection incendie, de renoncer à la transmission à la  centrale officielle d’alarme incendie. Dans les établissements dépourvus d'alimentation électrique,  l'installation de détection d'incendie peut être remplacée par des détecteurs de fumée interconnec- tés.   ad chiffre  3.2.2 Zones exceptées   Exemple de charge thermique:   100 MJ/m2 correspondent à:   6,0 kg de bois par m2 ou   3,4 kg de PVC par m2 ou   30 à 35 câbles électriques (4 x 1,5 ou 3 x 1,5 mm2 par mètre linéaire).   L’autorité de protection incendie peut exiger des preuves pour le calcul de la charge thermique.   Nécessité d'une surveillance sous les galeries:   Largeur Surface Surveillance par des détecteurs d'incendie   < 3 m < 30 m2 Non   > 3 m < 30 m2 Non   < 3 m > 30 m2 Non   > 3 m > 30 m2 Oui   Nécessité d'une surveillance des espaces vides des faux plafonds et des faux planchers:   Charge thermique Danger d’activation Surveillance par des détecteurs d'incendie  < 50 MJ/m2 Non Non   < 50 MJ/m2 Oui Non   > 50 MJ/m2 Non Non   > 50 MJ/m2 Oui Oui   Le montage de détecteurs d'incendie n'est pas nécessaire lorsque la hauteur mesurée entre le bord  inférieur du faux plafond et le bord inférieur du plafond brut ne dépasse pas 0,15 m:           Installations de détection d’incendie / 20-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     14   Le montage de détecteurs d'incendie n'est pas nécessaire lorsque la hauteur mesurée entre le bord  supérieur du faux plancher et le bord supérieur du plancher brut ne dépasse pas 0,2 m:      ad chiffre  3.4.1 Généralités   Poste occupé en permanence   Un poste occupé en permanence doit garantir la possibilité d‘une intervention en tout temps en cas  de dérangement. Ce poste doit être occupé tous les jours de l’année, 24 heures sur 24 par au moins  une personne ayant reçu les instructions nécessaires.   ad chiffre  3.4.3 Dispositif d’alarme et de commande   Asservissements incendie   Les asservissements incendie peuvent être sélectifs ou collectifs. Le choix du type d’asservissement  dépend des objectifs de protection, de la géométrie du bâtiment et des équipements de protection  incendie asservis.   Asservissements incendie collectifs   Dans l’asservissement incendie collectif, tous les équipements de protection incendie asservis si- tués dans le bâtiment sont activés simultanément dès que l’alarme est donnée à la centrale de si- gnalisation.   Asservissements incendie sélectifs   Dans l’asservissement incendie sélectif, les équipements de protection incendie asservis sont acti- vés selon les plans de zones du plan général de protection incendie dès que l’alarme est donnée à  la centrale de signalisation. De cette manière, les objectifs de protection peuvent être garantis dans  la zone en question (selon le plan de zones).   Dans les autres zones du bâtiment, les équipements de protection incendie asservis ne sont pas  activés.   Documentation sur les asservissements incendie   Voir à ce sujet la note explicative de protection incendie «Maintien de l’état de fonctionnement des  asservissements incendie».   ad chiffre  3.6 Installations combinées   On parle d’installation combinée lorsqu’une centrale (CPU) sert à exploiter non seulement une ins- tallation de détection d’incendie, mais encore un système d’alarme contre l‘intrusion, par exemple.  Cela signifie que la commande et la signalisation des deux systèmes sont réunies dans le même  boîtier.        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Installations de détection d’incendie / 20-15fr     15   ad chiffre 3.7.4 Indicateurs d'action (lampes témoins)   Entreprises occupées en permanence   L’accès des sapeurs-pompiers au foyer de l’incendie doit être garanti. Cela implique la présence  d’un guide dans les grands bâtiments. Par ailleurs, l’accès des sapeurs-pompiers doit aussi être as- suré dans les bâtiments comprenant des zones fermées, telles que les unités pour personnes dé- mentes.   Signalisation des voies d‘accès  Lorsque l'on accède aux niveaux par des ascenseurs pour sapeurs-pompiers ou des cages  d’escaliers, il faut indiquer le niveau et la direction dans laquelle se trouvent les chambres.  L’indication de la direction des chambres doit être répétée au moins à chaque bifurcation. Les textes  sur le tableau de commande et de signalisation doivent correspondre à la signalisation.                        (exemple schématique de signalisation)   ad chiffre  3.8.2 Documentation   Toute installation de détection d'incendie achevée doit être l'objet d'une documentation comprenant  les éléments suivants, déposés à proximité de la centrale de signalisation:   a des plans d’orientation clairs à l'intention des sapeurs-pompiers (par exemple en couleurs);  b le dossier technique avec la liste des appareils, le schéma-bloc de l’installation, le schéma de   raccordement et les documents analogues;   c les instructions de service;   d le livret de contrôle;   e les instructions pour les contrôles de fonctionnement et le comportement à adopter en cas  d’interruption du fonctionnement de l’installation;   f le schéma d’alarme (asservissement des dispositifs d’alarme et de commande);  g la documentation relative à l’asservissement d’équipements de protection incendie et d’éléments   de construction.                    Les dessins de la présente annexe sont protégés par le droit d’auteur. Reproduction, copie ou   duplication autorisées avec mention de la source.