734.31   1   Verordnung   über elektrische Leitungen   (Leitungsverordnung, LeV)   vom 30. März 1994 (Stand am 1. Juli 2021)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf die Artikel 3, 15b Absatz 3 und 15c Absätze 2 und 3   des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 19021 (EleG),2   verordnet:   1. Titel: Allgemeine Bestimmungen   1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe   Art. 1 Zweck   Diese Verordnung bezweckt die Vermeidung von Gefahren, die von elektrischen  Leitungen sowie von der Annäherung, Parallelführung und Kreuzung elektrischer  Leitungen unter sich, mit anderen Anlagen oder mit Bauten ausgehen.   Art. 2 Geltungsbereich   1 Diese Verordnung regelt Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen  Leitungen.   2 Die Bestimmungen für die Erstellung gelten für bestehende Leitungen, wenn:   a. sie vollständig umgebaut werden;   b. sie in bedeutendem Mass verändert werden und die Erfüllung der Anforde- rungen weder unverhältnismässig ist noch die Sicherheit wesentlich beein- trächtigt;   c. sie für Mensch und Umwelt eine drohende Gefahr darstellen oder andere  elektrische Anlagen in erheblichem Mass störend beeinflussen;   d. durch die Erstellung anderer Anlagen Annäherungen, Parallelführungen und  Kreuzungen entstehen.   3 Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen  Schwierigkeiten befolgt werden oder erweisen sie sich für die technische Entwick- lung oder den Schutz der Umwelt als hinderlich, so kann das Eidgenössische Depar- tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation3 (Departement) oder in        AS 1994 1233  1 SR 734.0  2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019    (AS 2019 1377).  3 Bereinigung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez 1997.   734.31     Elektrische Anlagen   2   734.31   weniger bedeutenden Fällen die zuständige Kontrollstelle (Art. 21 Elektrizitäts- gesetz) auf begründetes Gesuch hin Abweichungen bewilligen.   4 Für Lichtwellenleiter gelten sinngemäss die Bestimmungen über Schwachstromlei- tungen.   5 Diese Verordnung gilt nicht für die elektrischen Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1  der Eisenbahnverordnung vom 23. November 19834.5   Art. 3 Weitere Vorschriften   1 Für Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen Leitungen gelten  zudem die Bestimmungen der Starkstromverordnung vom 30. März 19946 sowie der  Schwachstromverordnung vom 30. März 19947.   2 ...8   Art. 4 Begriffe   Die in dieser Verordnung verwendeten Begriffe sind in Anhang 1 definiert.   2. Kapitel: Sicherheit   Art. 5 Grundsatz   Elektrische Leitungen dürfen bei bestimmungsgemässem Betrieb sowie in voraus- sehbaren Störfällen weder Personen noch Sachen gefährden.   Art. 6 Regeln der Technik   1 Wo diese Verordnung keine Vorschriften enthält, gelten die anerkannten Regeln  der Technik.   2 Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC9 und  CENELEC10. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizeri- schen Normen11.12       4 SR 742.141.1  5 Eingefügt durch Beilage 2 Ziff. II 4 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012   (AS 2011 6233).  6 SR 734.2  7 SR 734.1  8 Aufgehoben durch Beilage 2 Ziff. II 4 der V vom 16. Nov. 2011, mit Wirkung seit    1. Juli 2012 (AS 2011 6233).  9 International Electrotechnical Commission.  10 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.  11 Die Liste der Titel der Normen sowie deren Texte können kostenlos eingesehen und gegen   Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV),   Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.   12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).     Leitungsverordnung   3   734.31   3 Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare  Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.13   Art. 7 Störschutz   1 Elektrische Leitungen müssen, soweit dies ohne ausserordentlichen Aufwand mög- lich ist, so erstellt, geändert und instand gehalten werden, dass sie in allen Betriebs- zuständen den bestimmungsgemässen Betrieb anderer Stark- oder Schwachstrom- anlagen und anderer elektrotechnischer Einrichtungen nicht in unzumutbarer Weise  stören.   2 Störungsgefährdete elektrische Leitungen müssen, soweit dies ohne aussergewöhn- lichen Aufwand möglich ist, so erstellt, geändert und instand gehalten werden, dass  ihr bestimmungsgemässer Betrieb in allen Betriebszuständen nicht durch andere  elektrotechnische Anlagen und Einrichtungen in unzumutbarer Weise gestört wird.   3 Treten trotz Beachtung der anerkannten Regeln der Technik unzumutbare Störun- gen auf, die nur mit grossem Aufwand beseitigt werden können, so suchen sich die  Beteiligten zu verständigen. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet das  Departement. Es hört zuvor die beteiligten Kontrollstellen an.   4 Für die elektromagnetische Verträglichkeit gelten die Bestimmungen der Verord- nung vom 9. April 199714 über die elektromagnetische Verträglichkeit.15   Art. 8 Vermeiden von Beeinflussungen durch Leitungen   1 Bei Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen  unter sich, mit anderen Anlagen oder mit Bauten sind unzulässige gegenseitige  Beeinflussungen oder Beschädigungen zu vermeiden.   2 Werden elektrische Leitungen mit anderen leitfähigen Systemen parallel geführt,  müssen Schutzvorkehren gegen unzulässige induzierte Längsspannungen getroffen  werden.   3 Müssen elektrische Leitungen im Einflussbereich fremder Erdungsanlagen erstellt  werden, so sind sie entsprechend den grössten voraussehbaren Spannungen zu isolie- ren. Über Kabelmäntel und Schutzrohre dürfen keine Fremdströme fliessen.   4 Sind beim Zusammentreffen von elektrischen Leitungen Sicherungsmassnahmen  zu treffen und können sich die Betriebsinhaber über die Verteilung der Kosten nicht  einigen, so entscheidet das Bundesamt für Energie16 (Art. 17 Elektrizitätsgesetz).       13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).   14 [AS 1997 1008, 2000 762 Ziff. I 6 3012 Ziff. I Art. 34 Abs. 3. AS 2009 6243 Anhang 3  Ziff. I]. Siehe heute: die V vom 25. Nov. 2015 (SR 734.5).   15 Eingefügt durch Ziff. 4 des Anhanges der V über die elektromagnetische Verträglichkeit  vom 9. April 1997, in Kraft seit 1. Mai 1997 (AS 1997 1008).   16 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.     Elektrische Anlagen   4   734.31   Art. 9 Verhältnis zu anderen Leitungen oder Infrastrukturanlagen   1 Bei der Projektierung von elektrischen Leitungen muss der Betriebsinhaber die  Leitungen und Infrastrukturanlagen im Einflussbereich der geplanten Leitung erhe- ben.   2 Treffen elektrische Leitungen mit anderen Leitungen, Anlagen oder Objekten  zusammen und kann dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden, so muss der  Betriebsinhaber der Leitung die Kontrollstelle frühzeitig schriftlich davon in Kennt- nis setzen und über die vorgesehenen Schutzmassnahmen orientieren.   3 Die Kontrollstelle entscheidet über die Zulässigkeit der geplanten Anordnung und  über die Schutzmassnahmen.   4 Die Kontrollstelle kann beim Zusammentreffen von Starkstromleitungen mit ande- ren Anlagen und Objekten zusätzliche Schutzmassnahmen nach Anhang 2 vor- schreiben.   Art. 10 Vorübergehende Gefährdung   1 Entstehen bei Erstellung, Betrieb oder Instandhaltung elektrischer Leitungen, ande- rer elektrischer Anlagen oder Anlagen wie Bahnen, Luftseilbahnen, Rohrleitungen  und Nationalstrassen vorübergehend gegenseitige Gefährdungen, so müssen sich die  Betriebsinhaber der beteiligten Anlagen gegenseitig informieren und über die erfor- derlichen Schutzmassnahmen verständigen.   2 Der Betriebsinhaber der Leitung meldet der Kontrollstelle das Zusammentreffen  und die vereinbarten Schutzmassnahmen.   Art. 1117 Landschafts- und Umweltschutz   1 Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sowie der Natur und Umwelt durch  elektrische Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher können auf  Antrag des Betriebsinhabers dieser Leitungen durch Ersatzmassnahmen an Stark- stromanlagen Dritter kompensiert werden (Art. 15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinha- ber zieht dabei insbesondere die folgenden Ersatzmassnahmen an Leitungen in  Betracht:   a. Bündelung;   b. Umlegung;   c. Verkabelung;   d. Rückbau.   2 Er beteiligt den Dritten angemessen an der Planung und strebt mit seiner Zustim- mung einen gemeinsamen Antrag an. Verweigert der Dritte seine Zustimmung, so  stellt der Betriebsinhaber allein Antrag.       17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019   (AS 2019 1377).     Leitungsverordnung   5   734.31   3 Er reicht den Antrag sowie sämtliche Unterlagen, die für die Beurteilung der Er- satzmassnahmen notwendig sind, mit seinem Plangenehmigungsgesuch ein.   4 Sämtliche dem Dritten durch die Ersatzmassnahme entstehenden Nachteile sind  unter Vorteilsanrechnung voll zu entschädigen.   Art. 11a18 Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei bestehenden   Leitungen   Die für die Erteilung einer Baubewilligung oder die Genehmigung von Nutzungsän- derungen von Grundstücken zuständige kommunale oder kantonale Behörde muss  vor der Erteilung einer Baubewilligung oder der Genehmigung einer Nutzungsände- rung die Betreiberin einer Hochspannungsleitung anhören, wenn:   a. die zulässige Nutzung von Flächen in bestehenden Bauzonen so erweitert  oder geändert wird, dass neue Orte mit empfindlicher Nutzung (Art. 3 Abs. 3  Bst. a und b der V vom 23. Dez. 199919 über den Schutz vor nichtionisieren- der Strahlung, NISV) entstehen können innerhalb des Bereiches um eine be- stehende Hochspannungsleitung, in welchem der Anlagegrenzwert (An- hang 1 Ziff. 14 NISV) im massgebenden Betriebszustand (Anhang 1 Ziff. 13  NISV) erreicht oder überschritten ist;   b. Gebäude so erstellt oder geändert werden, dass neue Orte mit empfindlicher  Nutzung (Art. 3 Abs. 3 Bst. a und b NISV) innerhalb des Bereiches um eine  bestehende Hochspannungsleitung entstehen, in welchem der Anlagegrenz- wert (Anhang 1 Ziff. 14 NISV) im massgebenden Betriebszustand (Anhang 1  Ziff. 13 NISV) erreicht oder überschritten ist.    2. Titel: Bauvorschriften   1. Kapitel:20 Anzuwendende Übertragungstechnologie   Art. 11b Grundsatz   1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit einer Nennspannung von unter 220 kV und  einer Frequenz von 50 Hz als Erdkabel oder als Freileitung auszuführen ist, bestimmt  sich insbesondere nach Artikel 15c des Elektrizitätsgesetzes sowie nach den Best- immungen dieses Kapitels.21   2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes be- trägt 2,0.       18 Eingefügt durch Ziff. II 2 der V vom 24. Juni 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009   (AS 2009 3507).   19 SR 814.710  20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2020    (AS 2019 1377).  21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021    (AS 2021 330).     Elektrische Anlagen   6   734.31   Art. 11c Ermittlung des Mehrkostenfaktors eines konkreten Vorhabens   1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten Vorhabens wird aus dem Verhältnis der  voraussichtlichen Gesamtkosten der Ausführung des Vorhabens als Erdkabel zu den  voraussichtlichen Gesamtkosten der Ausführung als Freileitung ermittelt.   2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkosten gehören die folgenden Kosten im Zusam- menhang mit dem Vorhaben:   a. Planungskosten;   b. Kosten für den Grunderwerb und die Einräumung von Rechten und Dienst- barkeiten;   c. Kosten für Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen;   d. Kosten für Material;   e. Bau- und Montagekosten;   f. Kosten für den Rückbau von bestehenden Leitungen;   g. Kosten für Instandhaltung und Reparatur;   h. Kosten für den Ersatz einzelner Komponenten;   i. Kosten der Energieverluste.   3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten sind über einen Zeitraum zu ermitteln, wel- cher der Lebensdauer der langlebigsten Komponente der zu vergleichenden Ausfüh- rungen entspricht.    4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter Anwendung der Kapitalwertmethode zu  bewerten. Dabei ist ein Diskontierungssatz einzusetzen, der dem durchschnittlichen  Kapitalkostensatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b der Stromversorgungsver- ordnung vom 14. März 200822, abzüglich des im Zeitpunkt des Vergleichs geltenden  Teuerungssatzes der Konsumentenpreise, entspricht.   5 Für die Ermittlung der Kosten der Energieverluste ist der Preis des langfristigsten  Future-Produkts für Lieferverträge für Strom am schweizerischen Terminmarkt zu  verwenden.   Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors   1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkreten Vorhabens nicht grösser als der Mehrkos- tenfaktor nach Artikel 11b, so ist das Vorhaben als Erdkabel auszuführen.   2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors als Freileitung auszufüh- ren, sofern:   a. das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und nicht mehr als vier  Spannweiten umfasst; oder   b. die vom Vorhaben betroffene Leitung mit einer bestehenden Freileitung ge- bündelt werden kann, deren Nennspannung gleich oder höher ist als diejeni- ge der vom Vorhaben betroffenen Leitung.       22 SR 734.71     Leitungsverordnung   7   734.31   Art. 11e23 Überschreitung des Mehrkostenfaktors   Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise  oder vollständig als Erdkabel ausgeführt werden, wenn der Betriebsinhaber im  Plangenehmigungsverfahren nachweist, dass ein Dritter die den Mehrkostenfaktor  überschreitenden Kosten trägt.   1a. Kapitel:24 Freileitungen   1. Abschnitt: Schwachstromfreileitungen   Art. 12 Leitungsführung   1 Leitungen sind so zu erstellen, dass sie auch bei starkem Wind oder Schneefall  nicht durch Bäume und Sträucher beeinträchtigt werden.   2 Leiter dürfen nur an den für sie erstellten und zugelassenen Tragwerken befestigt  werden.   Art. 13 Abstand der Leiter unter sich und zu den Tragwerken   Der Abstand der Leiter unter sich und zu den Tragwerken muss so bemessen sein,  dass Kurzschlüsse auch bei ausserordentlichen Bewegungen der Leiter (Windauslen- kung, Abwurf von Zusatzlasten) ausgeschlossen sind.   Art. 14 Abstand zum Boden   1 Leiter und Luftkabel müssen sowohl beim grössten Durchhang wie auch bei Wind- auslenkung mindestens die Bodenabstände nach Anhang 3 aufweisen.   2 Bei im Winter benutzbaren Transportwegen, bei markierten Skipisten und bei viel  begangenen Wanderwegen sind auch die mittleren Schneehöhen zu berücksichtigen.   3 Die Kontrollstelle kann in begründeten Ausnahmefällen kleinere Abstände bewilli- gen. Sie bestimmt dabei die zu treffenden Schutzmassnahmen.   Art. 15 Abstand zu Bäumen   Bäume unter oder neben Leitungen sind zurückzuschneiden oder zu beseitigen, wenn  dies zum Schutz der Personen, welche die Bäume besorgen, oder zur Gewährleistung  der Betriebssicherheit der Leitung notwendig ist.   Art. 16 Abstand zu Gewässern   Für den Abstand von Schwachstromfreileitungen zu Gewässern gilt Artikel 40.       23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021   (AS 2021 330).   24 Ursprünglich 1. Kapitel.     Elektrische Anlagen   8   734.31   Art. 17 Leiter und Tragelemente von Luftkabeln   1 Die Beanspruchung der Leiter und Tragelemente darf die höchstzulässige Zugbean- spruchung der verwendeten Werkstoffe nicht überschreiten.   2 Die Leiter und Tragelemente müssen eine Bruchkraft von mindestens 1,25 kN  aufweisen.   Art. 18 Grösster Leiterzug   1 Die maximal zu erwartende Zugbeanspruchung eines Leiters oder Kabels ist auf- grund folgender Annahmen zu berechnen:   a. einer Leitertemperatur von –20 °C ohne Zusatzlast;   b. einer Leitertemperatur von 0 °C und einer gleichmässig verteilten Zusatzlast  von mindestens 8 N/m, ohne Wind.   2 Sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse tiefere Temperaturen oder grössere Zu- satzlasten zu erwarten, so sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.   3 Bei Luftkabeln gelten die Temperaturannahmen immer für das Tragelement. Das  Kabelgewicht bzw. die nicht als Tragelement dienenden Leiter sind zur Zusatzlast zu  addieren.   Art. 19 Grösster Leiterdurchhang   1 Der maximal zu erwartende Durchhang eines Leiters oder Kabels ist aufgrund fol- gender Annahmen zu berechnen:   a. einer Leitertemperatur von 40 °C;   b. einer Leitertemperatur von 0 °C und einer gleichmässig verteilten Zusatzlast  von mindestens 8 N/m ohne Wind.   2 Sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse höhere Temperaturen oder grössere Zu- satzlasten zu erwarten, so sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.   3 Bei Luftkabeln gelten die Temperaturannahmen immer für das Tragelement. Das  Kabelgewicht bzw. die nicht als Tragelement dienenden Leiter sind zur Zusatzlast zu  addieren.   Art. 20 Leiterverbindungen   1 Die Verbindungen der Leiter müssen denselben elektrotechnischen Anforderungen  genügen wie das Leitermaterial.   2 Die Verbindungen von selbsttragenden Leitern oder von Tragelementen von Luft- kabeln müssen die Anforderungen nach Artikel 17 erfüllen.   3 Freileitungen dürfen nicht aus mehreren kurzen Leiterstücken zusammengesetzt  werden.     Leitungsverordnung   9   734.31   Art. 21 Isolatoren   1 Die Mindestbruchkraft von Stab-, Stütz- und Stützenisolatoren aus keramischen  Werkstoffen oder aus Glas muss mindestens 2,8 mal grösser sein als die grössten sta- tischen Belastungen.   2 Verbundisolatoren aus Kunststoff müssen witterungsbeständig und gegen UV- Strahlung resistent sein.   Art. 22 Befestigungselemente   Die Leiter- und Tragelementbefestigungen müssen den Tragwerkarten entsprechen  und die auf sie wirkenden Belastungen sicher übertragen können.   Art. 23 Materialbeständigkeit   Leiter, Luftkabel, Leiterverbindungen, Isolatoren und Armaturen müssen gegen äus- sere Einflüsse und elektrochemische Zersetzung beständig sein.   Art. 24 Tragfähigkeit und Standfestigkeit von Tragwerken, Fundamenten,  Verstrebungen und Verankerungen   1 Tragwerke, Fundamente, Verstrebungen, Verankerungen und deren Bestandteile  sind so zu dimensionieren und zu konstruieren, dass sie den grössten Belastungen  standhalten.   2 Als grösste Belastung gilt die ungünstigste Kombination aller Kräfte, die auf ein  Tragwerk oder einen Bestandteil davon einwirken können. Zu berücksichtigen sind:   a. die Leiterkräfte bei 0 °C und eine gleichmässig verteilte Zusatzlast von min- destens 8 N/m pro Leiter oder Luftkabel;   b. die horizontalen Windkräfte.   3 Als Werkstoffe sind für Tragwerke Stahl, Stahlbeton oder Holz zu verwenden.  Tragwerke aus solchen Werkstoffen sind nach Anhang 4 zu dimensionieren.   4 Andere Werkstoffe oder unübliche Konstruktionen dürfen nur verwendet werden,  wenn ihre Eignung, insbesondere hinsichtlich Festigkeit und Dauerhaftigkeit, nach- gewiesen wird. Die Kontrollstelle kann Prüfatteste von anerkannten Prüfstellen oder  besondere Prüfungen verlangen.   Art. 25 Tragwerkfundamente   1 Holzmaste müssen mindestens mit einem Zehntel ihrer Länge plus 40 cm ins Erd- reich eingelassen werden.   2 Sie sind fest zu verrammen. Wenn es Belastung und Bodenbeschaffenheit erfor- dern, ist die Druckfläche zu vergrössern.   3 Holzmaste, die in den Boden einbetoniert werden, sind spätestens nach drei Jahren  wieder zu entfernen.     Elektrische Anlagen   10   734.31   4 Als besondere Fundamente dürfen nur Stangenfüsse aus Material verwendet wer- den, das gegen die Einwirkungen des Erdbodens widerstandsfähig ist. Die Holz- masten müssen auswechselbar und vor Erdfeuchtigkeit und Wasseransammlung  geschützt befestigt werden. Die Festigkeit der Stangenfüsse muss wenigstens gleich  gross sein wie die der Tragwerke.   5 Fundamente für Tragwerke, die nicht aus Holz sind, sind für die grössten zu erwar- tenden Belastungen unter Berücksichtigung der Fundamenteinspannung zu berech- nen. Die Sicherheit gegen Umsturz muss mindestens 1,5 sein.   Art. 26 Verankerungen   1 Stahldrahtseile von Verankerungen müssen einen Mindestquerschnitt von 20 mm2  aufweisen. Im Erdboden ist für Rundstahl ein Mindestdurchmesser von 10 mm, bei  Stahldrahtseilen ein Mindestquerschnitt von 70 mm2 erforderlich.   2 Verankerungen müssen jederzeit nachgespannt werden können.   3 Verankerungen aus elektrisch leitendem Material sind so an den Tragwerken zu  befestigen, dass Berührungen mit unter Spannung stehenden Anlageteilen ausge- schlossen sind.   Art. 27 Schutz der Tragwerke   1 Tragwerke, Fundamente, Verstrebungen und Verankerungen müssen gegen äussere  Einflüsse so geschützt werden, dass Standfestigkeit und Tragfähigkeit dauernd  gewährleistet sind.   2 Tragwerke und Tragwerkteile aus Holz müssen imprägniert oder auf gleichwertige  Weise geschützt sein.   3 Schnittstellen bei Holztragwerken sind so abzudecken oder so anzuordnen, dass  sich kein Wasser ansammeln kann.   Art. 28 Kennzeichnung der Tragwerke   1 Tragwerke müssen die Initialen des Leitungsinhabers tragen sowie mit einer Ord- nungsnummer und mit der Jahreszahl der Aufstellung versehen sein (Hinweistafel).   2 Holzmasten sind 4,5 m über dem Fussende mit der Jahreszahl der Imprägnierung  und dem Kennzeichen des Lieferanten dauerhaft zu markieren.   2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen   Art. 29 Störschutz   Für Hochspannungsleitungen und deren Konstruktionselemente gelten die Stör- schutzwerte nach Anhang 5.     Leitungsverordnung   11   734.31   Art. 30 Vogelschutz   1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten erfordern, sind auf den Tragwerken Vorkeh- ren zu treffen, damit Vögel möglichst keine Erd- und Kurzschlüsse einleiten können.   2 In vogelreichen Gebieten sind neue Leitungen so zu planen und zu erstellen, dass  das Kollisionsrisiko für Vögel möglichst gering ist.   Art. 31 Verhaltenshinweise   Die Betriebsinhaber von Freileitungen der lokalen oder regionalen Stromversorgung  müssen die Bevölkerung in ortsüblicher Art über das Verhalten orientieren:   a. bei gefahrbringenden Tätigkeiten in der Nähe von Freileitungen;   b. gegenüber defekten Freileitungen, insbesondere gegenüber herabgefallenen  Leitern;   c. gegenüber Personen, die durch elektrischen Strom verletzt worden sind und  sich noch im Gefahrenbereich befinden.   Art. 32 Besteigen der Tragwerke   Die Tragwerke sind so zu gestalten oder auszurüsten, dass unbefugtes Besteigen nur  mit Hilfsmitteln oder mit ausserordentlicher Anstrengung möglich ist.   Art. 33 Abstand der Leiter unter sich und zu den Tragwerken   1 Der Abstand zwischen spannungsführenden Leitern unter sich und zu Tragwerken  ist so zu bemessen, dass in den voraussehbaren Fällen keine Spannungsüberschläge,  Spannungsübertritte, Erdschlüsse oder Kurzschlüsse auftreten können.   2 Die Abstände bestimmen sich aus den jeweils grössten vorhandenen Nennspan- nungen und den dazugehörenden Prüfspannungen nach Anhang 6. Wo nichts Beson- deres bestimmt wird, gelten diese Abstände sowohl für Leiter, Erdleiter und Luft- kabel als auch für Schutzseile.   3 Hochspannungs-Luftkabel ohne geerdete metallene Umhüllung gelten als blanke,  unter Spannung stehende Leiter.   Art. 34 Abstand zum Boden   1 Leiter, Luftkabel und Erdleiter müssen sowohl beim grössten Durchhang wie auch  bei Windauslenkung mindestens die Bodenabstände nach Anhang 3 aufweisen.   2 In nicht begehbarem Gebiet, namentlich gegenüber Geländevorsprüngen, muss der  minimale Direktabstand bei Windauslenkung 0,01 m pro kV Nennspannung, mindes- tens jedoch 1,50 m betragen.   3 Bei im Winter benutzbaren Transportwegen, bei markierten Skipisten und bei viel  begangenen Wanderwegen sind auch die mittleren Schneehöhen zu berücksichtigen.   4 Die Kontrollstelle kann in begründeten Ausnahmefällen kleinere Abstände bewilli- gen. Sie bestimmt dabei die zu treffenden Schutzmassnahmen.     Elektrische Anlagen   12   734.31   Art. 35 Abstand zu Bäumen   1 Die Direktabstände zwischen elektrischen Leitern und Bäumen richten sich nach  Bewirtschaftung der Bäume, Bodenbeschaffenheit, Geländeneigung, Schneeabfall  von den Bäumen usw.   2 Der Abstand zu Obst- und Zierbäumen unter oder neben Leitungen ist so zu bemes- sen, dass die Bäume gefahrlos bewirtschaftet werden können.   3 Für Baum- und Pflanzenspritzanlagen sind die Spritzabstände zu den Leitern der  Freileitungen und allfällige Schutzvorkehren von Fall zu Fall festzulegen.   4 Die Vertikalabstände zwischen Bäumen und blanken Leitern von Hochspannungs- freileitungen müssen bei grösstem Durchhang mindestens betragen:   a. Obstbäume: 2,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung;   b. übrige Bäume: 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung.   Art. 36 Abstand zu Gebäuden   Freileitungen müssen so weit von Gebäuden entfernt erstellt oder so ausgeführt wer- den, dass sie weder Menschen oder Gebäude gefährden noch bei einem Gebäude- brand Rettungs- und Löschmassnahmen behindern.   Art. 37 Abstand von Niederspannungsleitungen zu Gebäuden   1 Für Niederspannungsfreileitungen und -luftkabel gelten die Gebäudeabstände nach  Anhang 7.   2 Fassadenabspannungen sind so anzubringen, dass:   a. sie von allgemein zugänglicher Stelle aus nicht berührbar sind;   b. die Freileitungen möglichst rechtwinklig zur Fassade ankommen.   Art. 38 Abstand von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden   1 Für Hochspannungsfreileitungen gelten die Gebäudeabstände nach Anhang 8.   2 Der Horizontalabstand von Hochspannungsleitern und ihren Tragwerken zu Ge- bäuden muss mindestens 5 m betragen und der Direktabstand zwischen Leitern und  den nächstliegenden Gebäudeteilen bei Windauslenkung mindestens 2,50 m plus  0,01 m pro kV Nennspannung.   3 Überragt das Gebäude den untersten Leiter, so erhöht sich der Horizontalabstand  von 5 m um die Überragung des den Leitern nächstliegenden Gebäudeteils. Bei einer  Dachneigung von über 45  wird die Überragung nach Anhang 8 Figur 2 berechnet.  Ein Horizontalabstand von insgesamt 20 m genügt in jedem Fall.   4 Überragt die Hochspannungsfreileitung das Gebäude, darf der Horizontalabstand  ausnahmsweise unterschritten werden. Die Kontrollstelle entscheidet über:   a. die Zulässigkeit der Unterschreitung;     Leitungsverordnung   13   734.31   b. die Direktabstände aufgrund der Brandbelastung und der Brandrisiken der  Gebäude;   c. die zu treffenden Schutzmassnahmen.   5 Im Leitungsbereich dürfen sich keine Gebäude, Festhütten, Zelte oder ähnliche  Einrichtungen mit grossen Menschenansammlungen, grossem Brandrisiko oder  explosiblen Stoffen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen und  Schutzmassnahmen vorschreiben.   6 Hochspannungsfreileitungen dürfen nur an Gebäuden angebracht oder abgespannt  werden, die ausschliesslich dem Betrieb elektrischer Anlagen dienen.   Art. 39 Areale mit grossen Menschenansammlungen,   Spiel- und Sportanlagen   1 Im Leitungsbereich von Hochspannungsfreileitungen dürfen sich keine Areale  befinden, auf denen zeitweise grosse Menschenmengen vorkommen (Versamm- lungs-, Markt-, Schausteller-, Pausen-, Sport-, Campingplätze, öffentliche Liegewie- sen usw.).   2 Solche Areale dürfen ausnahmsweise überführt werden. Über Zulässigkeit der  Überführung, Abstände und Schutzmassnahmen entscheidet die Kontrollstelle.   3 Im Freileitungsbereich dürfen sich keine Wasserzonen (Bassin, See, Fluss usw.)  von öffentlichen Schwimmbädern befinden. Für kleine Bassins kann die Kontroll- stelle Ausnahmen bewilligen. Sie legt die zu treffenden Schutzmassnahmen fest.   4 Werden Fussballfelder überführt, so ist zu Leitern und Luftkabeln ein Boden- abstand von mindestens 15 m einzuhalten. Dabei ist von einem Durchhang bei 40 °C  Leitertemperatur auszugehen. Für Spielfelder von untergeordneter Bedeutung kann  die Kontrollstelle ausnahmsweise kleinere Abstände bewilligen.   5 Werden Spiel- und Sportanlagen überführt, so ist zwischen Leitern oder Luftkabeln  und allfälligen Umzäunungen, Ballfangnetzen oder dergleichen ein Vertikalabstand  von mindestens 2,50 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung einzuhalten. Dabei ist  von einem Durchhang bei 40 °C Leitertemperatur auszugehen.   6 Tribünen, Klubhäuser, Garderoben und dergleichen von Spiel- und Sportanlagen  gelten als Gebäude.   Art. 40 Abstand zu Gewässern   1 Freileitungen sind über Gewässern so zu erstellen, dass die Schifffahrt nicht beein- trächtigt wird.   2 Leiter, Luftkabel und Erdleiter dürfen über folgenden Gewässerstrecken bei gröss- tem Durchhang den Abstand von 15 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung über dem  höchsten Schifffahrtswasserstand nicht unterschreiten:   a. Rhein, vom Bodensee bis zur Landesgrenze in Basel;   b. Aare vom Bielersee bis Koblenz (Aaremündung);   c. Broyekanal;     Elektrische Anlagen   14   734.31   d. Zihlkanal;   e. Rhone, unterhalb von Genf bis zur Landesgrenze.   3 Auf folgenden Strecken kann die Kontrollstelle kleinere Abstände zulassen, wenn  dadurch die bestehende Schifffahrt nicht gefährdet wird:   a. Rhein, von Schaffhausen bis Koblenz (Aareeinmündung);   b. Aare, von Biel bis zur Strassenbrücke Döttingen;   c. Rhone, vom Kraftwerk Verbois bis zur Landesgrenze.   4 Für alle übrigen Gewässerstrecken oder offene Gewässer mit bestehender oder  möglicher Schifffahrt werden die Sicherheitsabstände und die zu treffenden Schutz- massnahmen von der Kontrollstelle im Einvernehmen mit den zuständigen Schiff- fahrtsbehörden festgelegt. Wenn nötig sind Schifffahrts- oder Warnzeichen anzu- bringen.   5 Der Abstand von Leitern zu nicht schiffbaren Gewässern muss bei höchstem Pegel- stand und grösstem Durchhang mindestens 4 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung  betragen.   Art. 41 Beleuchtungskörper an Hochspannungs-Tragwerken   1 Beleuchtungskörper dürfen an Tragwerken von Hochspannungsfreileitungen nur  dann angebracht werden, wenn:   a. Leitung und Instandhaltung der Beleuchtungsanlage dem gleichen Betriebs- inhaber unterstellt sind;   b. die beteiligten Betriebsinhaber Betrieb und Instandhaltung der Beleuchtungs- anlage schriftlich vereinbart haben.   2 Beleuchtungskörper müssen immer unterhalb der Hochspannungsleiter oder -luft- kabel angebracht werden.   3 Zwischen dem untersten Hochspannungsleiter oder -luftkabel und den Beleuch- tungskörpern muss bei Regelleitungen ein Vertikalabstand von 1,5 m plus 0,01 m  pro kV Nennspannung und bei Weitspannleitungen ein Vertikalabstand von 2,5 m  plus 0,01 m pro kV Nennspannung eingehalten werden.   4 Beleuchtungskörper und die dazugehörenden Installationen müssen auf den Trag- werken so angebracht und geerdet werden, dass sie bei einem Erdschluss im Hoch- spannungsnetz keinen unzulässigen Beeinflussungen ausgesetzt sind und keine  gefährlichen Spannungen an andere Orte verschleppen.   Art. 42 Kandelaber   1 Hochspannungsleiter und -luftkabel müssen zu Kandelabern und Beleuchtungskör- pern mindestens die Abstände nach Anhang 9 aufweisen.   2 Kandelaber dürfen nur im Einverständnis mit dem Betriebsinhaber der Hochspan- nungsfreileitung aufgestellt oder umgelegt werden, wenn die Gefahr besteht, dass  durch unbeabsichtigte oder beabsichtigte Bewegungen des Kandelabers der Direkt- abstand «a» nach Anhang 9 unterschritten wird.     Leitungsverordnung   15   734.31   3 Instandhaltungsarbeiten an Beleuchtungskörpern und Kandelabern dürfen durch  vorbeiführende Hochspannungsfreileitungen weder behindert werden, noch darf  dabei für das Personal eine Gefährdung auftreten. Windauslenkungen der Leiter oder  der Kandelaber dürfen nicht zu Spannungsüberschlägen führen.   4 Überragen die Beleuchtungskörper einer Kandelaberreihe, die von einer Hoch- spannungsfreileitung gekreuzt wird, deren unterste Leiter oder befinden sie sich auf  gleicher Höhe mit ihnen, so ist beidseits der Kreuzungsstelle sowohl bei den Be- leuchtungskörpern als auch an den Kandelaberfüssen auf die tiefliegenden Leiter  aufmerksam zu machen.   5 Bevor an Kandelabern, die sich in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen mit  Nennspannungen von mehr als 100 kV befinden, gearbeitet wird, sind die elektri- schen Installationen und Armaturen der Kandelaber zu erden.   Art. 43 Verkehrsschilder und Schutzwände   1 Für Verkehrsschilder und permanente Schutzwände gelten die gleichen Abstände  wie für Kandelaber.   2 Instandhaltungsarbeiten an Verkehrsschildern, Schutzwänden oder dergleichen  dürfen durch vorbeiführende Freileitungen weder behindert werden, noch darf dabei  für das Personal eine Gefährdung auftreten.   Art. 44 Schiessplätze   1 Die Abstände zwischen Freileitungen und Schiessanlagen für das Schiesswesen  ausser Dienst mit Ordonnanzmunition bestimmen sich nach Anhang 10. Die Abstän- de können unterschritten werden, wenn die Leitungen durch Blenden geschützt sind  oder in schusstoten Räumen liegen.   2 Die Abstände zwischen Freileitungen und Schiessanlagen für Sport- und Jagd- schiessen werden von der Kontrollstelle festgelegt. Diese bestimmt zudem die zu  treffenden Schutzmassnahmen.   3 Die Kontrollstelle entscheidet darüber, ob Freileitungen über Scheibenstände oder  Scheibenanlagen geführt werden dürfen. Sie bestimmt die Direktabstände sowie die  zu treffenden Schutzmassnahmen.   Art. 45 Leiter und Tragelemente von Luftkabeln   1 Leiter müssen einen Durchmesser von mindestens 5 mm und einen Querschnitt von  mindestens 19,6 mm2 sowie eine Mindestbruchkraft von 5,5 kN aufweisen. Für Lei- ter aus Reinaluminium sowie metallene Tragelemente von Luftkabeln muss der  Querschnitt mindestens 50 mm2 betragen.   2 Für Leiter mit einem Querschnitt von mehr als 50 mm2 und für alle Reinalu- miniumleiter sowie für metallene Tragelemente von Luftkabeln sind nur Seile zuläs- sig.   3 Die höchstzulässige Zugbeanspruchung der Werkstoffe von Leitern oder Trag- elementen bestimmt sich nach Anhang 11. Werden Werkstoffe verwendet, die in die-    Elektrische Anlagen   16   734.31   sem Anhang nicht aufgeführt sind, so ist eine Zugbeanspruchung von höchstens 2/3  der Bruchgrenze zulässig. Die Kontrollstelle kann Prüfatteste von anerkannten  Prüfstellen verlangen.   4 Bei Verbundseilen darf die zulässige Zugbeanspruchung der einzelnen Werkstoffe  nicht überschritten werden. Wird ein Werkstoff als alleiniges Tragelement benützt,  so müssen die übrigen Werkstoffe als zusätzliche Last berücksichtigt werden.   5 Bei Luftkabeln ohne separate Tragelemente sind mindestens zwei Leiter als Trag- elemente zu benutzen. In Niederspannungskabeln darf aber der PEN-Leiter oder der  Schutzleiter PE nicht als Tragelement benützt werden.   Art. 46 Grösster Leiterzug   1 Die maximal zu erwartende Zugbeanspruchung eines Leiters ist aufgrund folgender  Annahmen zu berechnen:   a. einer Leitertemperatur von –20 °C ohne Zusatzlast;   b. einer Leitertemperatur von 0 °C und einer gleichmässig verteilten Zusatzlast  von mindestens 20 N/m pro Leiter oder Teilleiter, ohne Wind.   2 Sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse tiefere Temperaturen oder grössere Zu- satzlasten zu erwarten, so sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.   3 Bei Luftkabeln gelten die Temperaturannahmen immer für das Tragelement. Das  Kabelgewicht bzw. die nicht als Tragelement dienenden Leiter sind zur Zusatzlast zu  addieren.   Art. 47 Grösster Leiterdurchhang   1 Der maximal zu erwartende Durchhang eines Leiters ist aufgrund folgender An- nahmen zu berechnen:   a. einer Leitertemperatur von 40 °C;   b. einer Leitertemperatur von 0 °C und einer gleichmässig verteilten Zusatzlast  von mindestens 20 N/m pro Leiter oder Teilleiter, ohne Wind.   2 Sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse höhere Temperaturen oder grössere Zu- satzlasten zu erwarten, so sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.   3 Bei Luftkabeln gelten die Temperaturannahmen immer für das Tragelement. Das  Kabelgewicht bzw. die nicht als Tragelement dienenden Leiter sind zur Zusatzlast zu  addieren.   Art. 48 Zugbeanspruchung und Leiterdurchhang von Regelleitungen   Zugbeanspruchung und Leiterdurchhang von Regelleitungen bestimmen sich nach  Anhang 12.     Leitungsverordnung   17   734.31   Art. 49 Leiterverbindungen   1 Die Bruchkraft der zugfesten Verbindungen von Leitern oder Tragelementen von  Luftkabeln muss mindestens 90 Prozent derjenigen des Leiters oder des Trag- elementes betragen.   2 Wird der Querschnitt eines auf Zug beanspruchten Leiters durch eine Beschädi- gung um mehr als 25 Prozent vermindert, so hat die Reparaturstelle den Anforderun- gen für zugfeste Leiterverbindungen zu genügen.   3 Freileitungen dürfen nicht aus mehreren kurzen Leiterstücken zusammengesetzt  werden.   Art. 50 Isolatoren   1 Stab-, Stütz- und Stützenisolatoren aus keramischen Werkstoffen oder aus Glas  müssen, bezogen auf ihre Mindestbruchkraft folgende Sicherheitsfaktoren aufwei- sen:   a. mindestens 1,25 bei Beanspruchung durch die elektrodynamischen Kräfte  der Leiter infolge Kurzschlussströmen;   b. mindestens 2,8 bei Beanspruchung durch die grössten statischen Belastun- gen.   2 Kappen-Bolzen-Isolatoren aus keramischen Werkstoffen oder aus Glas müssen fol- gende Sicherheitsfaktoren aufweisen:   a. mindestens 1,25, bezogen auf ihre Mindestbruchkraft, bei Beanspruchung  durch die elektrodynamischen Kräfte der Leiter infolge Kurzschlussströmen;   b. mindestens 3,5, bezogen auf ihre elektromechanische Bruchkraft, bei Bean- spruchung durch die grössten statischen Belastungen.   3 Verbundisolatoren aus Kunststoff müssen witterungsbeständig und gegen UV- Strahlung resistent sein.   Art. 51 Isolatoren in Mehrfachketten   1 Werden Mehrfachaufhängungen oder Mehrfachabspannungen der Leiter als zusätz- liche Schutzmassnahme verlangt, so müssen die Sicherheitsfaktoren nach Artikel 50  auch nach dem Versagen einer Teilaufhängung oder Teilabspannung noch gewähr- leistet sein.   2 Die Isolatorenketten sind in diesem Fall an mindestens zwei getrennten Punkten an  den Tragwerken zu befestigen.   3 Beim Versagen einer Teilaufhängung müssen die verbleibenden Elemente einer  Mehrfachaufhängung oder -abspannung den auftretenden dynamischen Belastungen  standhalten.   4 Die einzelnen Isolatorenketten solcher Mehrfachaufhängungen dürfen aus höchs- tens drei Isolatoren bestehen, wenn die einzelnen Isolatoren kürzer sind als 0,5 m.     Elektrische Anlagen   18   734.31   Art. 52 Armaturen   Armaturen müssen so bemessen sein, dass die Einhaltung der Sicherheitsfaktoren  nach Anhang 13 bei der grössten statischen Belastung gewährleistet ist.   Art. 53 Materialbeständigkeit   Leiter, Luftkabel, Leiterverbindungen, Isolatoren und Armaturen müssen gegen  umweltbedingte äussere Einflüsse und gegen elektrochemische Zersetzung beständig  sein.   Art. 54 Belastungsannahmen für Tragwerke und Fundamente   1 Die Tragwerke, ihre Bestandteile und die Fundamente sind aufgrund der Belas- tungsannahmen in den Anhängen 14 und 15 zu berechnen.   2 Diese Annahmen gelten sinngemäss auch für spezielle Tragwerkausführungen und  für Tragwerke von Freiluftanlagen.   Art. 55 Tragwerkarten   1 Stützmasten sind zulässig für Abspannstrecken bis 2 km, mittlere Spannweiten bis  225 m und Leitungswinkel von 195 bis 205 gon. Sie dürfen nicht mit Abspannketten  ausgerüstet werden.   2 Tragmasten sind zulässig für Abspannstrecken bis 4 km und Leitungswinkel von  180 bis 220 gon. Sie dürfen nicht mit Abspannketten ausgerüstet werden. Die Kon- trollstelle kann Ausnahmen bewilligen.   3 Sondertragmasten sind erforderlich für Abspannstrecken über 4 km. Sie sind zuläs- sig für Leitungswinkel von 180 bis 220 gon.   4 Abspannmasten sind erforderlich bei Leitungswinkeln unter 180 und über 220 gon  sowie bei grossen Spannweitenunterschieden oder zur Begrenzung der Abspann- strecken.   5 Endmasten sind erforderlich beim Übergang von Frei- auf Kabelleitungen oder  beim Eintritt einer Freileitung in eine Anlage, sofern nicht ein Anlageteil die Auf- gabe eines Endmastes übernimmt.   Art. 56 Tragfähigkeit und Standfestigkeit von Tragwerken, Fundamenten,   Verstrebungen und Verankerungen   1 Tragwerke, Fundamente, Verstrebungen, Verankerungen und deren Bestandteile  sind so zu dimensionieren und zu konstruieren, dass sie den grössten Belastungen  standhalten.   2 Als Werkstoffe sind für Tragwerke Stahl, Stahlbeton oder Holz zu verwenden.  Tragwerke aus solchen Werkstoffen sind nach Anhang 13 zu dimensionieren.   3 Andere Werkstoffe oder unübliche Konstruktionen dürfen nur verwendet werden,  wenn ihre Eignung, insbesondere hinsichtlich Festigkeit und Dauerhaftigkeit, nach-    Leitungsverordnung   19   734.31   gewiesen wird. Die Kontrollstelle kann Prüfatteste von anerkannten Prüfstellen oder  besondere Prüfungen verlangen.   4 Der Nachweis genügender Tragfähigkeit kann rechnerisch oder, im Einvernehmen  mit der Kontrollstelle, durch Belastungsprüfungen am fertigen Tragwerk erbracht  werden.   Art. 57 Holztragwerke für Regelleitungen   1 Holzmasten müssen mindestens mit einem Zehntel ihrer Länge plus 40 cm ins Erd- reich eingelassen werden.   2 Holzmasten, die in den Boden einbetoniert werden, sind spätestens nach drei Jahren  wieder zu entfernen.   3 Stützmasten sind nach Anhang 16 zu dimensionieren.   Art. 58 Verankerungen, Dachständer   1 Stahldrahtseile für Verankerungen müssen einen Mindestquerschnitt von 50 mm2  aufweisen. Im Erdboden ist für Rundstahl ein Mindestdurchmesser von 10 mm, bei  Stahldrahtseilen ein Mindestquerschnitt von 70 mm2 erforderlich.   2 Verankerungen müssen jederzeit nachgespannt werden können.   3 In elektrisch leitende Verankerungen von isolierenden Tragwerken muss mindes- tens 1 m unterhalb des tiefsten spannungsführenden Teiles ein Isolierstück eingebaut  werden, das der höchsten Nennspannung der Leitung entspricht. Diese Veran- kerungen dürfen nach dem Befestigungspunkt keine Tragwerkteile mehr berühren.   4 Dachständer sind gegen Korrosion zu schützen und so zu bemessen, dass die Si- cherheitsfaktoren nach Anhang 13 bei der grössten statischen Belastung gewährleis- tet sind.   Art. 59 Schutz der Tragwerke   1 Tragwerke, Fundamente, Verstrebungen und Verankerungen müssen gegen äussere  Einflüsse so geschützt werden, dass Standfestigkeit und Tragfähigkeit dauernd  gewährleistet sind.   2 Tragwerke und Tragwerkteile aus Holz müssen imprägniert oder auf gleichwertige  Weise geschützt sein.   3 Schnittstellen bei Holztragwerken sind so abzudecken oder so anzuordnen, dass  sich kein Wasser ansammeln kann.   Art. 60 Kennzeichnung der Tragwerke   1 Tragwerke müssen die Initialen des Leitungsinhabers tragen sowie mit einer Ord- nungsnummer und mit der Jahreszahl der Aufstellung versehen sein (Hinweistafel).   2 Holzmasten sind 4,5 m über dem Fussende mit der Jahreszahl der Imprägnierung  und dem Kennzeichen des Lieferanten dauerhaft zu markieren.     Elektrische Anlagen   20   734.31   3 An den Tragwerken von Hochspannungsfreileitungen sowie an Dachständern und  bei Fassadenabspannungen von Leitungen mit blanken Leitern sind Warnzeichen  anzubringen.   Art. 61 Tragwerkfundamente   1 Tragwerkfundamente müssen so erstellt werden, dass bei den grössten Belastungen  die Standsicherheit des Tragwerkes gewährleistet ist und keine unzulässige Schief- stellung auftritt.   2 Die Sicherheit gegen Umsturz muss mindestens 1,5 sein.   3 Bei der Berechnung der Fundamente sind neben den Bodenbedingungen auch  Randbedingungen wie Grundwasser, häufige Hochwasser, Böschungen und ähnliche  Einflüsse zu berücksichtigen.   4 Die Boden- und die Randbedingungen müssen an Ort und Stelle überprüft werden.   5 Für Sondertragmasten sowie für Tragwerke aus Holz bei Weitspannleitungen, die  länger als drei Jahre bestehen bleiben, sind besondere Fundamente oder Sockel zu  erstellen.   2. Kapitel: Kabelleitungen   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 62 Werkpläne   1 Die Betriebsinhaber müssen Lage und Verlegungsart ihrer Kabelleitungen festhal- ten. Die Leitungen müssen jederzeit geortet werden können.   2 Die entsprechenden Unterlagen sind bis zur Entfernung der Leitung aufzubewah- ren. Dies gilt auch für Leitungen, die nicht mehr benützt werden.   3 Die Betriebsinhaber geben auf Anfrage berechtigten Personen Lage und Verle- gungsart ihrer Kabelleitungen bekannt.   Art. 63 Zugänglichkeit   1 Alle Teile von Kabelleitungen, die inspiziert oder gewartet werden müssen, müssen  für das Betriebspersonal jederzeit zugänglich sein. Die für Arbeiten erforderliche  Bewegungsfreiheit und die Sicherheit für das Personal müssen gewährleistet sein.   2 Kabelzubehöre dürfen die Zugänglichkeit zu den Anlagen nicht beeinträchtigen.   Art. 64 Sicherung freigelegter Leitungsabschnitte   1 Freigelegte Leitungsabschnitte sind durch den Betriebsinhaber zu identifizieren und  soweit nötig zu schützen.   2 Die Gefährdung Dritter ist durch Schutzmassnahmen zu verhindern.     Leitungsverordnung   21   734.31   Art. 65 Allgemeine technische Anforderungen   1 Kabelanlagen müssen während der Erstellung und dem Betrieb den mechanischen,  chemischen, thermischen, elektrischen und umweltbedingten Beanspruchungen  standhalten.   2 Alle Teile einer Kabelleitung müssen auf den Betrieb und unter sich abgestimmt  sein.   3 Kabelträger müssen den mechanischen Beanspruchungen standhalten, die sich im  normalen Betrieb und in voraussehbaren Störfällen ergeben.   Art. 66 Kennzeichnung   Kabel müssen an den Enden sowie an zugänglichen Stellen eindeutig, dauerhaft und  gut sichtbar gekennzeichnet sein.   Art. 67 Verlegung von Kabelleitungen   1 Kabelleitungen sind so zu verlegen, dass sie im normalen Betrieb vor Beschädi- gungen geschützt sind.   2 Hochspannungskabel sind nach Möglichkeit von Niederspannungskabeln sowie  Steuer- und Schwachstromkabeln getrennt zu verlegen.   3 Für Luftkabel gelten die Bestimmungen über die Freileitungen.   Art. 68 Verlegung im Erdreich   1 Kabelleitungen, die direkt im Erdreich verlegt werden, müssen eine mechanische  Festigkeit aufweisen, die auf die Art der Bettung abgestimmt ist.   2 Die Verlegetiefe von Kabelleitungen muss im Erdreich betragen:25   a. für Schwachstromkabel mindestens 0,4 m;   b. für Niederspannungskabel mindestens 0,6 m;   c. für Hochspannungskabel mindestens 0,8 m.   3 Können die Verlegetiefen nach Absatz 2 nicht eingehalten werden, sind zusätzliche  Schutzmassnahmen, insbesondere gegen mechanische Beschädigungen zu treffen.   4 Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen.26   Art. 69 Verlegung in Kabelschutzrohren   1 Kabelschutzrohre aus Kunststoff müssen die von der Kontrollstelle vorgeschriebe- nen Eigenschaften aufweisen.       25 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).   26 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Elektrische Anlagen   22   734.31   2 Kabel, Kabelschutzrohre und Kabelrohrblöcke in oder bei Kunstbauten müssen so  beschaffen sein, dass sie den zu erwartenden Wärmedehnungen, Erschütterungen  usw. standhalten.   3 Metallene Kabelschutzrohre sind zu erden.   Art. 70 Verlegung in Tunnels und Stollen   1 Kabelleitungen in Tunnels und Stollen müssen kontrolliert und instand gehalten  werden können.   2 Tunnels und Stollen müssen ein ungefährliches Arbeiten erlauben. Sie müssen  namentlich über eine entsprechende Luftqualität verfügen sowie explosions- und  überflutungssicher sein.   3 Tunnels und Stollen müssen in zwei Richtungen verlassen werden können. Die  Fluchtwege sind in Bodennähe gut sichtbar zu bezeichnen.   4 Dienen Tunnels und Stollen auch anderen Zwecken, so sind die entsprechenden  Sicherheitsmassnahmen zu treffen.   5 Tunnels und Stollen sind in angemessene Brandabschnitte zu unterteilen.   Art. 71 Verlegung in Gewässern   1 Kabelleitungen sind in Gewässern so zu verlegen, dass sie weder durch Geschiebe  oder Ablagerungen noch bei Uferauswaschungen beschädigt werden.   2 In schiffbaren Gewässern sind die Kabel zudem gegen mechanische Einwirkungen  der Schifffahrt zu schützen.   3 An Uferzonen, seichten Stellen sowie in der Nähe von Schiffsanlegeplätzen sind  Kabelleitungen für die Schifffahrt deutlich und dauerhaft zu markieren.   Art. 72 Erdung   1 Die leitende Umhüllung einer Kabelleitung ist an beiden Enden zu erden. Kann aus  betrieblichen Gründen ein Ende nicht geerdet werden, so ist dieses gegen direkte  Berührung zu schützen und mit Warn- oder Hinweistafeln zu versehen.   2 Elektrisch leitende Teile wie Kabelarmierungen, Armaturen, Zubehöre sind zu  erden.   3 Die den auftretenden Mantelspannungen entsprechenden Sicherheitsabstände sind  bei Kabeln mit einseitig geerdeten oder ausgekreuzt geerdeten Metallmänteln einzu- halten.   4 Die Erdung von Schwachstromkabelleitungen richtet sich nach den Bestimmungen  der Schwachstromverordnung vom 30. März 199427.          27 SR 734.1     Leitungsverordnung   23   734.31   5 Die Erdung von Starkstromkabelleitungen richtet sich nach den Bestimmungen der  Starkstromverordnung vom 30. März 199428.   2. Abschnitt:   Besondere Bestimmungen für Starkstromkabelleitungen   Art. 73 Kabelart   1 Für die Übertragung elektrischer Energie sind Netzkabel zu verwenden. Ausnah- men sind zulässig, wenn die Leitung ausschliesslich über Grundstücke führt, über die  der Leitungsinhaber das alleinige Verfügungsrecht hat.   2 Oberirdische Niederspannungskabel in Starkstromanlagen müssen keine leitenden  Umhüllungen haben.   3 Der Einbau von Niederspannungs-, Signal-, Mess- und Steuerleitern in Hochspan- nungskabel ist zulässig, wenn sie eine ausreichende Isolation aufweisen und keine  wichtigen Schutz- oder Sicherheitsfunktionen ausüben.   Art. 74 Netzkabel   1 Die Abstände zwischen Netzkabelleitungen und anderen – elektrischen oder nich- telektrischen – Leitungen sind so zu bemessen, dass keine unzulässigen gegenseiti- gen Beeinflussungen möglich sind und dass Arbeiten an der einen Leitung ohne  grosse Beeinträchtigung der anderen ausgeführt werden können.   2 Hochspannungskabel ohne geerdete leitende Umhüllung sind als unter Spannung  stehend zu behandeln und so zu verlegen, dass sie auch bei Unachtsamkeit nicht  berührt werden können.   Art. 75 Niederspannungsnetzkabel   Als leitende Umhüllung von Niederspannungsnetzkabeln ist auch ein konzentrisch  angeordneter äusserer Leiter zulässig. Bei der Nullung darf nur der PEN-Leiter und  bei der Schutzerdung nur der Schutzleiter PE als äusserer Leiter verwendet werden.   Art. 76 Gewässerschutz   Enthalten Netzkabel wassergefährdende Flüssigkeiten, so ist dem Gewässerschutz  besondere Beachtung zu schenken.   Art. 77 Markierung   Die Trassees der Hochspannungskabelleitungen müssen markiert werden (z. B.  durch Warnbänder). In dicht besiedelten Gebieten kann darauf verzichtet werden.       28 SR 734.2     Elektrische Anlagen   24   734.31   3. Kapitel:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen  Leitungen unter sich   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 78 Zulässigkeit und Leitungsführung   1 Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von Freileitungen unter sich auf  gemeinsamen Tragwerken sind nur zulässig, wenn:29   a. alle Leitungen dem gleichen Betriebsinhaber unterstellt sind;   b. die beteiligten Betriebsinhaber Erstellung, Betrieb und Instandhaltung  schriftlich vereinbart haben.   2 ...30   3 Freileitungen sind so zu planen und zu erstellen, dass wenig Kreuzungen mit ande- ren Freileitungen entstehen.   4 Lassen sich Kreuzungen nicht vermeiden, so sind sie möglichst nahe bei den Über- führungstragwerken anzulegen.   Art. 79 Anordnung von Freileitungen   1 Bei Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von Freileitungen unter sich  sind die Leiter mit höherer Spannung über den Leitern mit tieferer Spannung anzu- ordnen.   2 Werden bei Parallelführungen oder Kreuzungen ausnahmsweise Leiter mit tieferer  Spannung über Leiter mit höherer Spannung geführt, so müssen die Leiter mit tiefe- rer Spannung den Bestimmungen über die mechanische Sicherheit der Leiter mit  höherer Spannung entsprechen. Bei solchen Kreuzungen müssen die übergeführten  Leiter durch starre Befestigungen gehalten werden.   Art. 80 Mechanischer Schutz für herabführende Leiter   Erdleiter oder Kabel, die an Tragwerken herabgeführt werden, sind ab Erdboden bis  in eine genügende Höhe gegen mechanische Beschädigung zu schützen.   Art. 81 Abstände   1 Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen  unter sich sind so anzulegen, dass zwischen Leitern verschiedener Leitungen keine  Spannungsübertritte auftreten können.       29 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).   30 Aufgehoben durch  Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).     Leitungsverordnung   25   734.31   2 Die Abstände, die bei Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von  elektrischen Leitungen unter sich eingehalten werden müssen, bestimmen sich nach  Anhang 17. Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von isolierten  Schwachstromleitungen unter sich sind ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen  zulässig.   3 Der Sicherheitsabstand bei Kreuzungen ist aufgrund folgender Annahmen zu  berechnen:   a. oberer Leiter: 0 °C Leitertemperatur und Zusatzlast, unter Berücksichtigung  einer möglichen Durchhangsvergrösserung bei bedingt gleitender Leiter- befestigung oder beweglicher Leiteraufhängung;   b. unterer Leiter: 0 °C Leitertemperatur ohne Zusatzlast.   4 Die Betriebsinhaber sind verpflichtet, sich gegenseitig die für die Berechnung der  Abstände erforderlichen Angaben zu liefern.   Art. 82 Besteigen der Tragwerke   Unterkreuzende Leitungen dürfen das Besteigen der Tragwerke nicht behindern oder  gefährden.   2. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   von Schwachstrom- und Starkstromfreileitungen   Art. 83 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen auf gemeinsamen  Tragwerken   1 Ankerseile von gemeinsamen Tragwerken müssen mit Isolierkörpern so unterteilt  werden, dass durch lose oder defekte Ankerseile keine leitenden Verbindungen zwi- schen Schwachstrom- und Niederspannungsleitern entstehen.   2 Erdleiter oder Niederspannungskabel, die an Tragwerken herabgeführt werden,  sind ab Erdboden bis 0,50 m über die Schwachstromleitung hinaus gegen mechani- sche Beschädigung zu schützen.   Art. 84 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen an Gebäuden   Abspannstellen von Niederspannungsleitungen an Mauerwerken oder Gebäuden  müssen oberhalb derjenigen von Schwachstromleitungen angebracht werden.        Elektrische Anlagen   26   734.31   Art. 85 Parallelführungen von Schwachstrom- und Hochspannungsleitungen  auf gemeinsamen Tragwerken   1 ...31   2 Auf der ganzen Länge der Parallelführung müssen die blanken Hochspannungslei- ter durch starre Befestigungen gehalten werden. Die Schwachstromleiter müssen den  Bestimmungen über die mechanische Sicherheit der Hochspannungsleiter entspre- chen.   3 Parallelführungen von Schwachstromleitungen und Hochspannungs-Luftkabeln  sind auf gemeinsamen Tragwerken zulässig.   4 Die Schwachstromleitungen müssen für den 1,3 fachen Wert der höchstmöglichen  Erdungsspannung isoliert werden.   Art. 86 Kreuzungen von Schwachstrom- und Hochspannungsleitungen   auf gemeinsamen Tragwerken   1 ...32   2 Kreuzungen von Schwachstromleitungen mit Hochspannungs-Luftkabeln sind auf  gemeinsamen Tragwerken zulässig.   3 Die Schwachstromleitungen müssen für den 1,3 fachen Wert der höchstmöglichen  Erdungsspannung isoliert werden.   Art. 87 Kreuzungen von Schwachstrom- und Starkstromleitungen   bei getrennten Tragwerken   Kreuzt sich eine Schwachstromleitung mit einer Starkstromleitung so, dass ein all- fälliges Aufschnellen eines Schwachstromleiters eine gefährliche Annäherung an die  Starkstromleitung verursacht, sind entsprechende Schutzmassnahmen zu treffen.   3. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   von Starkstromfreileitungen unter sich   Art. 88 Mehrere parallele Starkstromfreileitungen   Werden mehr als zwei Starkstromfreileitungen auf getrennten Tragwerken parallel  geführt, so müssen die Betriebsinhaber der Leitungen die besonderen Sicherheits- vorkehren bei Instandhaltungsarbeiten auf diesen Leitungsabschnitten schriftlich  vereinbaren.       31 Aufgehoben durch  Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).   32 Aufgehoben durch  Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).     Leitungsverordnung   27   734.31   Art. 89 Abstände   Bei Parallelführung von Starkstromfreileitungen auf getrennten Tragwerken dürfen  die Direktabstände statt nach Anhang 17 nach Anhang 6 berechnet werden, wenn:   a. der unterste Leiter der einen Leitung bei 0 °C und Zusatzlast um mindestens  1 m höher ist als der oberste Leiter der anderen Leitung bei 0 °C ohne Zu- satzlast; und   b. die beteiligten Betriebsinhaber ihr Einverständnis gegeben haben.   Art. 90 Nachträgliche Kreuzungen   Muss für die Kreuzung von Starkstromfreileitungen ausnahmsweise ein bestehendes  Tragwerk benutzt werden, so hat die mechanische Festigkeit von Tragwerk und Fun- dament den neuen Belastungen zu entsprechen.   Art. 91 Leitungsanordnung   1 Bei Kreuzungen von Starkstromfreileitungen sind Weitspannleitungen über die  Regelleitungen zu führen.   2 Eine Regelleitung darf nur in begründeten Ausnahmefällen über eine Weitspann- leitung geführt werden. Die Regelleitung muss dabei den Bestimmungen über die  mechanische Sicherheit von Weitspannleitungen entsprechen.   4. Abschnitt: Parallelführungen und Kreuzungen von Kabelleitungen   Art. 92 Leitungsführung   1 Parallelführungen und Kreuzungen von Kabelleitungen unter sich sind so anzuord- nen, dass sich die Leitungen gegenseitig weder in unzulässiger Weise beeinflussen  noch beschädigen.   2 Die metallenen Umhüllungen parallel geführter oder sich kreuzender Kabelleitun- gen dürfen sich nur berühren, wenn die Leitungen am gleichen Erdungssystem ange- schlossen sind.   3 Im Erdreich sind die Kabelleitungen mit den kleineren Spannungen über jene mit  den grösseren Spannungen zu führen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die betei- ligten Betriebsinhaber ihr Einverständnis dazu gegeben haben.   4 Parallel geführte Einleiterkabel eines Drehstromstranges gelten als eine einzige  Kabelleitung. Kabelschutzrohre aus ferromagnetischem Material sind nur dann  zulässig, wenn alle Einleiterkabel im gleichen Rohr verlegt werden.   5 Hinter dem gleichen Überstromschutzorgan sind parallel geschaltete Kabel nur  dann zulässig, wenn sie so verlegt sind, dass sie annähernd gleiche Impedanzen auf- weisen.     Elektrische Anlagen   28   734.31   Art. 93 Wärmestau und Brandschutz   1 Werden Energiekabelleitungen parallel geführt oder gekreuzt, so sind Massnahmen  gegen Schäden infolge von Wärmestauungen zu treffen.   2 Werden Kabelleitungen in Gebäuden und Kanälen parallel geführt oder gekreuzt,  so sind Massnahmen gegen Brandverschleppungen über die Kabelleitungen oder  -kanäle zu treffen.   Art. 94 Kabelleitungen für Anlagen mit Schutzfunktionen   Kabelleitungen für Anlagen mit wichtigen Schutz- oder Sicherheitsfunktionen dürfen  nicht mit Energiekabelleitungen im gleichen Kanal oder Schacht parallel geführt  oder gekreuzt werden. Ausnahmen sind zulässig, wenn Anordnung oder Schutzvor- kehren eine gegenseitige Gefährdung verhindern.   Art. 95 Hochspannungskabelleitungen grosser Leistung   Hochspannungskabelleitungen mit grossen Erdschluss- bzw. Kurzschlussleistungen  dürfen nicht mit anderen Kabelleitungen parallel geführt oder gekreuzt werden, Aus- nahmen sind zulässig, wenn Anordnung oder Schutzmassnahmen eine Gefährdung  von Personen oder Sachen verhindern.   Art. 96 Abstände und Abdeckungen   1 Werden Starkstrom- mit Schwachstromkabelleitungen parallel geführt oder ge- kreuzt, so sind folgende Mindestabstände einzuhalten:   a. in Gebäuden oder in Kabelkanälen 0,005 m pro kV Nennspannung, mindes- tens jedoch 0,1 m horizontal oder 0,2 m vertikal;   b. im Erdreich 0,3 m.   2 Können die Mindestabstände nach Absatz 1 nicht eingehalten werden, so sind zwi- schen den Kabelleitungen feuerhemmende und elektrisch nicht leitende Abdeckun- gen anzubringen.   3 Sind die Kabelleitungen dem gleichen Betriebsinhaber unterstellt oder haben die  beteiligten Betriebsinhaber Erstellung, Betrieb und Instandhaltung schriftlich ver- einbart, so sind Parallelführungen und Kreuzungen ohne Mindestabstände oder  Abdeckungen zulässig bei:   a. werkeigenen und nicht für Anlagen mit wichtigen Schutz- und Sicherheits- funktionen bestimmten Kabelleitungen in ausschliesslich dem Betrieb elek- trischer Anlagen dienenden Gebäuden;   b. Hochspannungskabelleitungen, die auf einer Länge von weniger als 50 m pa- rallel geführt werden;   c. Hoch- und Niederspannungskabelleitungen, wenn die Niederspannungs- kabelleitung ausschliesslich der Übertragung untergeordneter Mess- und  Steuersignale dient;     Leitungsverordnung   29   734.31   d. Niederspannungs- und Schwachstromkabelleitungen, die am gleichen Er- dungssystem angeschlossen sind;   e. Niederspannungskabelleitungen, deren äussere Hüllen aus Kunststoff beste- hen oder deren metallene Umhüllungen miteinander verbunden und geerdet  sind.   4 Niederspannungs- und Schwachstromleiter dürfen bei entsprechender Isolierung in  einem gemeinsamen Kabel zusammengefasst werden, wenn die Leitungen dem glei- chen Betriebsinhaber unterstehen.   5 Bei Parallelführungen und Kreuzungen von Starkstromkabelleitungen unter sich  oder mit anderen Leitungen in Betonrohrblöcken ist zwischen den einzelnen Kabel- rohren eine Betonschicht von mindestens 4 cm anzubringen.   4. Kapitel:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   elektrischer Leitungen mit anderen Anlagen   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmung   Art. 97   1 Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen mit  anderen Anlagen sind zu vermeiden oder auf möglichst wenige Stellen zu beschrän- ken.   2 Annäherungen, Parallelführungen oder Kreuzungen von elektrischen Leitungen mit  anderen Anlagen sind so anzuordnen, dass sich Leitungen und Anlagen gegenseitig  weder in unzulässiger Weise beeinträchtigen noch beschädigen.   3 Elektrische Leitungen im Bereich von anderen Anlagen müssen so angeordnet wer- den, dass sich Betrieb und Instandhaltung der Leitungen und der anderen Anlagen  gegenseitig nicht beeinträchtigen.   4 Die Kontrollstelle entscheidet über zusätzliche Schutzmassnahmen.   2. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   elektrischer Leitungen mit Eisenbahn-, Standseilbahn-  und Trolleybusanlagen (Bahnen)   Art. 98 Leitungstragwerke   1 Leitungstragwerke sind so aufzustellen, dass sie auch bei Schiefstellung nicht in  das Lichtraumprofil der Bahn hineinragen.   2 Überführungstragwerke und Tragwerke, die bei Schiefstellung oder beim Umstür- zen in das Lichtraumprofil der Bahn hineinragen können, sind:   a. für Ausnahmelast nach Anhang 14 Ziffer 4.3 auszulegen;     Elektrische Anlagen   30   734.31   b. mit besonderen Fundamenten nach Artikel 61 Absatz 5 zu versehen.   Art. 99 Abstand bei Annäherungen und Parallelführungen   1 Der Mindestabstand zwischen elektrischen Leitungen und Tragwerken oder Leitern  der Fahrleitungsanlage (inkl. Spurhalter) und Schutzseilen muss betragen:   a. mindestens 3 m plus 0,01 m pro kV der höchsten Nennspannung;   b. 0,01 m pro kV Nennspannung, mindestens aber 1 m bei Windauslenkung der  Leiter.   2 Gemeinsame Tragwerke sind zulässig, wenn der Abstand der Ausleger und Joche  der Fahrleitungsanlage oder des Mastschaftes der gemeinsamen Tragwerke zu den  Leitern der parallel geführten Leitung mindestens 3 m plus 0,01 m pro kV der höchs- ten Nennspannung beträgt. Weisen die Leitungen getrennte Erdungssysteme auf, so  sind sämtliche Isolatoren für die höchste Nennspannung zu bemessen.   3 Müssen Leiter, die nicht dem Bahnbetrieb dienen, über Fahrleitungsanlagen ange- legt werden, so legt die Kontrollstelle die zu treffenden Schutzmassnahmen fest.   4 Kabelleitungen, ausgenommen Lichtwellenleiter ohne metallene Teile, die nicht  dem Bahnbetrieb dienen, müssen ausserhalb der Gleisanlage und den zugehörigen  Leitungstragwerken für die Bahnstromversorgung verlegt werden. Dabei muss der  Abstand des Kabels zur äusseren Schiene mindestens 1,3 m betragen.   5 Die Kontrollstellen können für Kabelleitungen kleinere Abstände oder die Ver- legung zwischen Gleiskörper und Tragwerkfundamenten bewilligen, wenn:   a. keine gegenseitigen Beeinträchtigungen zu befürchten sind; oder   b. die Bahn nicht auf unabhängigem Bahnkörper verkehrt; oder   c. die Bahn auf unabhängigem Bahnkörper verkehrt und die beteiligten Be- triebsinhaber ihr Einverständnis dazu gegeben haben.   Art. 100 Kreuzungen von Bahnen mit Fahrleitung   1 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen sind unter den Gleisen durchzufüh- ren.   2 Soll ausnahmsweise eine Schwachstrom- oder eine Niederspannungsfreileitung  über die Bahn geführt werden, so entscheidet die Kontrollstelle:   a. über die Zulässigkeit;   b. über die zu treffenden Schutzmassnahmen.   3 Beleuchtungskörper und ihre Zuleitungen an Tragelementen, die von der Fahrlei- tungsanlage unabhängig sind, müssen im Überführungsbereich der Fahrleitung:   a. eine verstärkte Isolation aufweisen; und   b. gegen nicht-bahngeerdete Tragwerke so isoliert sein, dass sie diese nicht un- ter gefährliche Spannung setzen, wenn sie die Fahrdrähte berühren.     Leitungsverordnung   31   734.31   Art. 101 Abstand bei Kreuzungen   1 Kreuzen elektrische Leitungen Bahnen mit Fahrleitungen, so sind die Abstände so  gross zu halten, dass ein gefahrloses Arbeiten an den Fahrleitungsanlagen möglich  ist.   2 Der Abstand zwischen übergeführten blanken Leitern und der Fahrleitungsanlage  muss beim grössten Leiterdurchhang mindestens 3 m plus 0,01 m pro kV der höchs- ten Nennspannung plus 0,02 m pro Meter Abstand zwischen der Kreuzungsstelle und  dem näher liegenden Überführungstragwerk betragen (Anhang 18).   3 Bei Normalspurbahnen mit Wechselstrombetrieb ist in jedem Fall für die über- geführten Leiter eine Höhe von mindestens 14 m über der Schienenoberkante einzu- halten.   4 Der Abstand zwischen übergeführten Leitern und Fahrleitungen von Fahrzeugen,  deren Stromabnehmer sich leicht von der Fahrleitung lösen können, (z. B. Stangen- stromabnehmer von Trolleybussen) bestimmt sich nach Anhang 6 Ziffer 2.1.2, muss  aber mindestens 1,5 m betragen. Der Abstand wird zwischen übergeführten Leitern  und der höchstmöglichen Stellung des Stromabnehmers gemessen. Kann er nicht  eingehalten werden, sind Massnahmen, namentlich gegen das Anheben der Strom- abnehmer, zu treffen.   5 Bei bodennahen Stromschienen muss der Abstand zwischen übergeführten Leitern  und Schienenoberkante 7 m plus 0,01 m pro kV der Nennspannung betragen.   6 Übersteigt die für die Bahn massgebende Grenzlinie der festen Anlagen (gemäss  Lichtraumprofil) die Höhe von 4 m, so ist der Mindestabstand nach Absatz 5 um  diese Differenz zu vergrössern.   Art. 102 Kreuzungen von Bahnen ohne Fahrleitung   Kreuzen elektrische Leitungen Bahnen ohne Fahrleitung, so muss der Abstand zwi- schen den übergeführten Leitern und der Schienenoberkante mindestens 7 m plus  0,01 m pro kV der Nennspannung betragen.   Art. 103 Kabelunterführungen   1 Die Unterführung von Kabelleitungen unter Bahnen darf die Festigkeit des Bahn- körpers nicht beeinträchtigen und kein Hindernis für Anlagen darstellen, die dem  Bahnbetrieb dienen.   2 Die Abstände zwischen Kabelleitung und Schienenunterkante müssen betragen:   a. mindestens 1,3 m bei Gleisen auf unabhängigem Bahnkörper;   b. mindestens 0,7 m bei Gleisen in Strassen oder auf allgemein befahrbarem  Gebiet.   3 Der mechanische Kabelschutz darf die Eigenschaften des Oberbaus nicht beein- trächtigen.     Elektrische Anlagen   32   734.31   4 Metallene Schutzverkleidungen und Kabelarmaturen im Nahbereich der Gleise  müssen den Artikeln 42–46 der Eisenbahnverordnung vom 23. November 198333  entsprechen.34   Art. 104 Unterführung von Hochspannungsfreileitungen unter Bahnbrücken   1 Wird eine Hochspannungsfreileitung unter einer Bahnbrücke hindurchgeführt, so  müssen Leiter, Erdleiter und Luftkabel zu Konstruktionsteilen und Betriebseinrich- tungen der Brücke folgende Mindestabstände aufweisen:   a. einen Direktabstand von mindestens 2,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspan- nung bei 0 °C Leitertemperatur ohne Zusatzlast;   b. einen Horizontalabstand von mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nenn- spannung für Leiter bei Windauslenkung.   2 Dient die Brücke auch dem allgemeinen Fussgängerverkehr oder beträgt der Hori- zontalabstand zwischen der Brücke und einem Unterführungstragwerk weniger als  25 m, so ist an der Brücke ein 1,8 m hohes Schutzgitter mit Warnzeichen anzubrin- gen, die auf die Gefahren beim Berühren von spannungsführenden Teilen hinweisen.  Dieses Gitter muss beidseitig mindestens 2 m über die Leitungsbreite hinausreichen.   3 Instandhaltungsarbeiten, Schneeräumungen und Reparaturen an und auf der Brücke  dürfen durch die Hochspannungsleitung nicht beeinträchtigt werden. Sie sind schrift- lich zu vereinbaren.   3. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen elektrischer   Leitungen mit Luftseilbahnen und Skiliften   Art. 105 Leitungstragwerke   1 Wo Leitungstragwerke durch Schiefstellung oder Umsturz den Seilbahnbetrieb  unmittelbar gefährden können, sind Stützmasten nicht zulässig.   2 Solche Tragwerke müssen den Anforderungen für Sondertragmasten (Anhang 14  Ziff. 4.3) entsprechen und mit besonderen Fundamenten nach Artikel 61 Absatz 5  ausgerüstet sein.   Art. 106 Erdungen   1 Die der Annäherungs- und Kreuzungsstelle zunächst liegenden Stützen und die  Stationen der Luftseilbahn sowie allfällige Schutzkonstruktionen sind zu erden.   2 Schutzkonstruktionen über Hochspannungsfreileitungen dürfen nicht in metallener  Verbindung mit Teilen der Luftseilbahn stehen.       33 SR 742.141.1  34 Fassung gemäss Beilage 2 Ziff. II 4 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012   (AS 2011 6233).     Leitungsverordnung   33   734.31   3 Alle Erdungen, Fundamente und Stützen von Luftseilbahnen und darüber ange- brachten Schutzkonstruktionen müssen sich ausserhalb der gefährlichen Einfluss- bereiche der Erdungen von Hochspannungstragwerken befinden.   4 Sind Verschleppung von Potentialdifferenzen über die Seilbahnanlage möglich, so  ordnen die Kontrollstellen die Schutzmassnahmen an.   Art. 107 Skilifte, Materialseilbahnen   1 Die Kontrollstellen entscheiden über die Zulässigkeit von Annäherungen, Parallel- führungen und Kreuzungen von elektrischen Freileitungen mit Skiliften, Material- seilbahnen, Kran- und Reistseilen oder ähnlichen Anlagen.   2 Sie bestimmen die zu treffenden Schutzmassnahmen. Zu berücksichtigen ist dabei  namentlich das Aufschnellen der Transportseile beim Abfall von Lasten.   Art. 108 Annäherungen und Parallelführungen   1 Der Direktabstand von Leitern und Tragwerken elektrischer Leitungen zu Stützen  und Lichtraumprofilen von Luftseilbahnen (Seile und Fahrzeuge und daran ange- hängten Lasten) muss mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung betra- gen.   2 Der Direktabstand darf nicht unterschritten werden bei der Annäherung:   a. der durch Windeinfluss (bei Staudruck 1 kN/m2) ausgelenkten Teile der  Luftseilbahn an die nicht ausgelenkten Leiter oder Luftkabel der Freileitung;   b. der durch Windeinfluss nach Anhang 6 ausgelenkten Leiter der Freileitung  an die nicht ausgelenkten Teile der Luftseilbahn.   3 Beim Absinken oder Hochschnellen von Leitern der Freileitung bzw. von Seilen  oder Drähten der Luftseilbahn darf ein Direktabstand von 0,01 m pro kV Nennspan- nung, mindestens aber von 1,5 m, nicht unterschritten werden.   Art. 109 Kreuzungen mit Schwachstrom- oder Niederspannungsleitungen   1 Ist eine Kreuzung mit Schwachstrom- oder Niederspannungsleitungen nicht zu  vermeiden, so müssen die Leitungen unterirdisch verlegt werden.   2 Für Kabelendmasten und spannungsführende Teile der Freileitung gelten die Ab- stände nach Artikel 108.   Art. 110 Kreuzungen mit Hochspannungsfreileitungen   1 Ist eine Kreuzung mit einer Hochspannungsfreileitung nicht zu vermeiden, so ist  die Freileitung über die Luftseilbahn zu führen.   2 Kreuzungen von Hochspannungsfreileitungen mit Luftseilbahnen sind möglichst  nahe bei den Überführungstragwerken und den Seilbahnstützen anzulegen.   3 Der Kreuzungswinkel muss mindestens 20 gon betragen.     Elektrische Anlagen   34   734.31   Art. 111 Abstand übergeführter Hochspannungsfreileitungen   1 Der Direktabstand von Leitern von Hochspannungsfreileitungen zu den Lichtraum- profilen von Luftseilbahnen muss mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspan- nung plus je 0,01 m pro Meter Abstand der Kreuzungsstelle zur nächstliegenden  Seilbahnstütze einerseits und zum nächstliegenden Tragwerk der Freileitung ande- rerseits betragen.   2 Zwischen den Stützen der Luftseilbahn und den Leitern der Freileitung muss der  Direktabstand mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung plus 0,02 m pro  Meter Abstand der Kreuzungsstelle zum nächstliegenden Tragwerk der Freileitung  betragen. Über begehbaren Teilen solcher Stützen ist dieser Abstand um 1,5 m zu  vergrössern.   3 Die Abstände sind aufgrund folgender Annahmen zu berechnen:   a. einer Leitertemperatur von 0 °C mit Zusatzlast auf der Freileitung und  0,7 fachem Durchhang bei unbelasteten Seilen und Drähten der Luftseilbahn  bei 0 °C Seiltemperatur;   b. einer Leitertemperatur der Freileitung von 40 °C und 0,7 fachem Durchhang  bei unbelasteten Seilen und Drähten der Luftseilbahn bei 15 °C Seiltempe- ratur;   c. der Windauslenkungen nach Artikel 108 Absatz 2.   4 Beim Absinken oder Hochschnellen von Leitern der Freileitung bzw. von Seilen  oder Drähten der Luftseilbahn darf ein Direktabstand von 0,01 m pro kV Nennspan- nung, mindestens aber von 1,5 m, nicht unterschritten werden.   Art. 112 Schutzkonstruktion über Luftseilbahnen   1 Können die Abstände nach Artikel 111 nicht eingehalten werden, so entscheidet die  Kontrollstelle:   a. über die Zulässigkeit der Überführung;   b. über die zu treffenden Schutzmassnahmen.   2 Schreibt die Kontrollstelle eine Schutzkonstruktion über der Luftseilbahn vor, so  muss die Konstruktion die äussersten Leiter der Freileitungen seitlich so überragen,  dass sie absinkende Leiter oder hochschnellende Drähte und Seile aufhalten kann.   3 Zwischen der Schutzkonstruktion und den Leitern der Freileitung muss der Direkt- abstand bei grösstem Leiterdurchhang mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nenn- spannung plus 0,02 m pro Meter Abstand der Kreuzungsstelle zum nächstliegenden  Tragwerk der Freileitung betragen.   4 Kann die Schutzkonstruktion für Instandhaltungs- und Prüfarbeiten bei der Luft- seilbahn bestiegen werden, so ist der Abstand nach Absatz 3 um 1,5 m zu vergrös- sern.     Leitungsverordnung   35   734.31   Art. 113 Untergeführte Hochspannungsfreileitungen   1 Muss eine Hochspannungsfreileitung ausnahmsweise unter einer Luftseilbahn hin- durchgeführt werden, so ist eine Schutzkonstruktion zu erstellen, damit herabhän- gende oder -fallende Seile der Luftseilbahn sich den Leitern nicht unzulässig annä- hern können.   2 Auf die Erstellung der Schutzkonstruktion kann verzichtet werden, wenn:   a. der Abstand zwischen den Seilen der Luftseilbahn und den Leitern der Hoch- spannungsfreileitung so gross ist, dass eine unzulässige Annäherung auch bei  ausserordentlichen Betriebszuständen der Luftseilbahn ausgeschlossen ist;  und   b. eine Bergung von Reisenden nicht unzulässig behindert wird.   3 Die Abstände der Schutzkonstruktion zu den Leitern bestimmen sich nach An- hang 6.   4 Die Abmessungen der Schutzkonstruktion richten sich nach den örtlichen Gege- benheiten, namentlich nach der seitlichen Windauslenkung der Luftseilbahn.   5 Können bei ausserordentlichen Betriebszuständen der Luftseilbahn (z. B. brüske  Bremsung) deren Seile ausnahmsweise die Schutzkonstruktion berühren oder auf  dieser aufliegen, so muss die Schutzkonstruktion entsprechend dimensioniert und so  ausgeführt sein, dass die Seile nicht beschädigt werden.   6 Können Reisende in blockierten Seilbahnfahrzeugen nicht mit einer Bergungsbahn  geborgen werden, so muss die Schutzkonstruktion so ausgeführt sein, dass das  Abseilen der Reisenden möglich ist.   4. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   elektrischer Leitungen mit Nationalstrassen   und anderen Verkehrswegen   Art. 114 Rücksicht auf den Weiterausbau der Nationalstrassen   Elektrische Leitungen sind so zu planen und zu erstellen, dass sie einen geplanten  Weiterausbau der Nationalstrassen nicht behindern.   Art. 115 Anordnung von Tragwerken   1 Freileitungen sind so zu planen und zu erstellen, dass für den Verkehr auf den  Nationalstrassen keine Sichtbehinderung entstehen (Signalisation, Wegweiser usw.).   2 Tragwerke sind speziell zu schützen, wenn die Gefahr ihrer Beschädigung durch  Fahrzeuge besteht. Der Horizontalabstand von Fundamentsockeln und Schaftteilen  zur äusseren Standspurgrenze muss mindestens 5 m betragen.     Elektrische Anlagen   36   734.31   Art. 11635 Zusätzliche Bewilligung   Leitungsteile von Freileitungen innerhalb der Baulinienabstände von Nationalstras- sen müssen auch vom Bundesamt für Strassen bewilligt werden.   Art. 117 Erdungen   Metallene Zäune, durchgehende Leitplanken oder Leitungsanlagen von National- strassen sind im Einflussbereich von Tragwerkserdungen so zu verlegen, elektrisch  aufzutrennen oder zu isolieren, dass weder gefährliche Berührungsspannungen noch  Spannungsverschleppungen auftreten können.   Art. 118 Annäherungen und Parallelführungen   1 Bei Annäherungen und Parallelführungen von Freileitungen mit Nationalstrassen  sind ausreichende Horizontalabstände vorzusehen oder Schutzmassnahmen gegen  unzulässige induzierte Längsspannungen an Anlagen der Nationalstrasse zu treffen.   2 Der Horizontalabstand zwischen der äusseren Standspurgrenze und dem nächsten  Leiter oder Luftkabel muss mindestens 1 m betragen.   3 Beschränkt sich die Annäherung auf eine Spannweite, so gilt sie als Kreuzung.   Art. 119 Kreuzungen   1 Bei Kreuzungen mit Nationalstrassen müssen Schwachstrom- oder Niederspan- nungsfreileitungen unterführt werden.   2 Hochspannungsfreileitungen sind so anzulegen, dass wenig Kreuzungen mit Natio- nalstrassen und den dazugehörenden Rastplätzen entstehen.   3 Die Bodenabstände der Erdleiter, Leiter und Luftkabel bestimmen sich nach An- hang 3.   Art. 120 Freileitungsunterführungen bei Brücken   1 Wird eine Hochspannungsfreileitung unter einer Strassenbrücke hindurchgeführt,  so müssen Leiter, Erdleiter und Luftkabel zu Konstruktionsteilen und Betriebsein- richtungen der Brücke folgende Mindestabstände aufweisen:   a. einen Direktabstand von mindestens 2,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspan- nung bei 0 °C Leitertemperatur ohne Zusatzlast;   b. einen Horizontalabstand von mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nenn- spannung für Leiter bei Windauslenkung.   2 Dient die Brücke auch dem allgemeinen Fussgängerverkehr oder beträgt der Hori- zontalabstand zwischen der Brücke und einem Unterführungstragwerk weniger als  25 m, so ist an der Brücke ein 1,8 m hohes Schutzgitter mit Warnzeichen anzubrin-      35 Fassung gemäss Anhang der V vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016   (AS 2015 2263).     Leitungsverordnung   37   734.31   gen, die auf die Gefahren beim Berühren von spannungsführenden Teilen hinweisen.  Dieses Gitter muss beidseitig mindestens 2 m über die Leitungsbreite hinausreichen.   3 Instandhaltungsarbeiten, Schneeräumungen und Reparaturen an und auf der Brücke  dürfen durch die Hochspannungsleitung nicht beeinträchtigt werden. Sie sind schrift- lich zu vereinbaren.   Art. 121 Kabelleitungen   1 Kabelleitungen dürfen bei Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen mit  Verkehrswegen (Strassen, Tunnels, Brücken usw.) nicht durch Schwingungen und  Erschütterungen beeinträchtigt werden. Sie müssen bei gelenkigen Konstruktionse- lementen (Brücken) eine ausreichende Beweglichkeit aufweisen.   2 Kabelleitungen für Anlagen mit wichtigen Schutz- und Sicherheitsfunktionen sind  so zu erstellen, dass sie bei Pannen oder Verkehrsunfällen weder mechanisch noch  durch Öl, Benzin oder andere brennende oder ätzende Flüssigkeiten beschädigt wer- den.   Art. 122 Kabelkanäle und -durchführungen   1 Kabelleitungen in Kabelkanälen müssen so geplant und erstellt werden, dass bei  Kabelbränden der Verkehr nicht gefährdet wird.   2 Kabelkanäle in Tunnels dürfen keine Werkstoffe enthalten, die grosse Verqual- mungen verursachen.   3 Kabeldurchführungen in Tunnels, die zwischen dem Verkehrsraum und elektri- schen Anlagen liegen und Brände verschleppen können, sind feuerhemmend abzu- dichten.   5. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   elektrischer Leitungen mit Rohrleitungsanlagen   Art. 12336 Unterirdische Rohrleitungen und Nebenanlagen   1 Für die Erstellung von elektrischen Leitungen in einem Abstand von weniger als  30 m zu Rohrleitungen, die dem Rohrleitungsgesetz vom 4. Oktober 196337 unter- stellt sind, ist abzuklären:   a. ob die zulässigen Spannungen nach Anhang 4 der Starkstromverordnung  vom 30. März 199438 an der Rohrleitungsanlage nicht überschritten werden;   b. welche Schutzmassnahmen zu treffen sind.        36 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).   37 SR 746.1  38 SR 734.2     Elektrische Anlagen   38   734.31   2 Die Abklärung ist nur in Bezug auf die Fernmelde- und Fernsteuerungsanlagen vor- zunehmen, wenn die Rohrleitung:   a. ohne elektrische Isolation direkt im Erdreich verlegt ist;   b. auf der Parallelstrecke geerdet ist; oder   c. aus nicht leitendem Material besteht.   3 Sie erübrigt sich vollständig, wenn der Sternpunkt des Hochspannungsnetzes von  der Erde isoliert betrieben wird oder mit Erdschlusslöschung versehen ist.   4 Der Gefahr der Gleichstrom- und der Wechselstromkorrosion ist Rechnung zu  tragen.   5 Im Schutzbereich einer Nebenanlage nach Artikel 2 der Rohrleitungssicherheits- verordnung vom 4. Juni 202139 dürfen keine elektrischen Hochspannungsanlagen  erstellt werden.   6 Der Nachweis der Einhaltung der zulässigen Berührungsspannungen ist der Kon- trollstelle im Rahmen des Plangenehmigungsgesuches oder auf Verlangen vorzule- gen.   Art. 12440   Art. 125 Oberirdische Rohrleitungen   Bei Annäherungen und Parallelführungen von Hochspannungsfreileitungen mit ober- irdischen und von der Erde isolierten Rohrleitungen sind Schutzmassnahmen zu  treffen, wenn beim Berühren der Rohrleitung spürbare Ableitströme entstehen kön- nen.   Art. 126 Elektrische Auftrennung   Zwischen Erdungen oder geerdeten Teilen von elektrischen Leitungen oder Stark- stromanlagen und Rohrleitungsanlagen dürfen keine metallenen Verbindungen  bestehen, ausser beide Anlagen seien mit dem gleichen Erdungssystem verbunden.   Art. 127 Kreuzungen mit Freileitungen   1  Rohrleitungen, die sich mit Starkstromfreileitungen kreuzen, müssen im Erdreich  verlegt und mindestens 1 m überdeckt sein.   2 Durch Tiefbauarbeiten dürfen weder die Standfestigkeit von Freileitungs-Tragwer- ken noch die Rohrleitungsanlagen beeinträchtigt werden.       39 SR 746.12   40 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom    4. Juni 2021, mit Wirkung seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Leitungsverordnung   39   734.31   Art. 128 Nicht dem Rohrleitungsgesetz unterstellte Rohrleitungen   Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten sinngemäss, wenn Hochspannungslei- tungen mit Rohrleitungsanlagen zusammentreffen, die zum Transport von brenn- baren Gasen und Flüssigkeiten oder von Wärmemedien dienen und nicht dem Rohr- leitungsgesetz unterstellt sind.   6. Abschnitt:   Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   elektrischer Leitungen mit Tankanlagen   Art. 129 Grundsatz   1 Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von Freileitungen mit Tankan- lagen sind nicht zulässig.   2 Nicht als Tankanlagen gelten Heizöltanks in Häusern und ähnliche Kleinanlagen.   Art. 13041 Abstand zu Unterflur-Tankanlagen   1 Der Horizontalabstand zwischen Freileitungen und Unterflur-Tankanlagen muss  mindestens 10 m betragen.   2 Der Horizontalabstand zwischen Hochspannungskabelleitungen und Unterflur- Tankanlagen muss mindestens 10 m plus 0,5 m pro kA Erdschlussstrom betragen.   3 Der Horizontalabstand zwischen Niederspannungskabelleitungen mit einer zusätz- lichen Isolationsschicht und Unterflur-Tankanlagen muss mindestens 0,5 m (Erd- schicht) betragen.   4 Beträgt der Direktabstand zwischen Unterflur-Tankanlagen und Kabelleitungen im  Erdreich weniger als 10 m, so sorgt der Inhaber der Kabelleitung dafür, dass entwei- chende brennbare Gase und Flüssigkeiten nicht über Kabelkanäle und Kabelrohre in  Gebäude eindringen.   Art. 131 Abstand zu Überflur-Tankanlagen   1 Der Horizontalabstand zwischen Freileitungen und Überflur-Tankanlagen muss  betragen:   a. mindestens 15 m, wenn die Leiter im Annäherungsbereich auf gleicher Höhe  oder tiefer liegen als die obersten Teile der Tankanlage;   b. mindestens 10 m, wenn die Leiter im Annäherungsbereich höher liegen.   2 Der Direktabstand von Leitern oder Luftkabeln zu Überflur-Tankanlagen muss bei  Windauslenkung mindestens der Explosionszone der Tankanlage plus 0,01 m pro kV  Nennspannung entsprechen.       41 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Elektrische Anlagen   40   734.31   3 Der Horizontalabstand von Freileitungen zu allgemein zugänglichen Treibstoff- tankstellen muss mindestens 5 m betragen.   4 Liegen die Leiter von Freileitungen wesentlich höher als die obersten Teile der  Tankanlage, so kann die Kontrollstelle einen kleineren Horizontalabstand oder eine  Überführung bewilligen, wenn eine Explosion oder ein Brand in der Tankanlage  ausgeschlossen oder für die Freileitung ungefährlich ist. Die Kontrollstelle legt die  zu treffenden Schutzmassnahmen fest.   Art. 132 Grössere Abstände aus feuerwehrtechnischen Gründen   1 Die Kontrollstelle kann grössere Abstände und besondere Schutzmassnahmen vor- schreiben, um zu verhindern, dass elektrische Leitungen bei einem Brand in Tank- anlagen Lösch- und Kühlaktionen behindern oder das Löschpersonal gefährden.   2 Besteht trotz Einhaltung des Horizontalabstandes die Gefahr, dass eine Explosion  oder ein Brand in der Tankanlage die elektrische Starkstromanlage gefährdet oder  teilweise zerstört, so sind mit den zuständigen Feuerwehrorganen Schutzmassnah- men zu vereinbaren.   3 Elektrische Leitungen, die bei Katastrophenfällen in Tankanlagen unentbehrlich  sind, müssen besonders geschützt werden.   Art. 13342   Art. 134 Erdungsanlagen   1 Tankanlagen sind gegen gefährliche kapazitive Aufladungen durch benachbarte  Hochspannungsfreileitungen zu schützen.   2 Zwischen Tankanlagen und geerdeten Teilen von elektrischen Leitungen, die nicht  zu Tankanlagen gehören, dürfen keine metallenen Verbindungen bestehen.   3 Tankanlagen dürfen sich nicht im gefährlichen Einflussbereich der Erdungen von  elektrischen Leitungen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen.   4 Bei Annäherungen im Erdboden muss der Direktabstand zwischen den mit der  Tankanlage verbundenen Teilen und den Erdleitungen bzw. geerdeten Teilen frem- der elektrischer Starkstromleitungen und -anlagen 0,5 m pro kA Erdschlussstrom,  mindestens aber 10 m, betragen.   5 Der Direktabstand nach Absatz 4 darf unterschritten werden, wenn die geerdeten  Teile elektrischer Kabelleitungen oder die Teile der Tankanlage zusätzlich gegen das  umgebende Erdreich elektrisch isoliert sind. Ein Direktabstand von 0,5 m (Erd- schicht) darf aber nie unterschritten werden.       42 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, mit Wirkung seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Leitungsverordnung   41   734.31   3. Titel:   Betrieb, Instandhaltung und Kontrolle von elektrischen Leitungen   Art. 135 Instandhaltung und Kontrollen   1 Die Betriebsinhaber müssen die Leitungen dauernd in gutem Zustand halten und  regelmässig kontrollieren.   2 Sie müssen insbesondere Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von  Freileitungen mit anderen Anlagen oder mit öffentlichen Strassen, Plätzen und  schiffbaren Gewässern regelmässig überprüfen.   3 Die Kontrollperioden dürfen bei Schwachstrom- und Niederspannungsfreileitungen  fünf Jahre und bei Hochspannungsfreileitungen zwei Jahre nicht überschreiten.   Art. 136 Kontrollbericht   1 Die Betriebsinhaber erstellen über jede Kontrolle einen Kontrollbericht. Darin  beurteilen sie die Leitung und halten fest, wie und bis wann Mängel behoben wer- den.   2 Die Kontrollberichte sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren und auf Verlangen  der Kontrollstelle vorzuweisen.   Art. 137 Instruktion der Feuerwehr   Die Betriebsinhaber von Starkstromleitungen der lokalen oder regionalen Stromver- sorgung orientieren und instruieren die Feuerwehr regelmässig über ihre Leitungen  und Anlagen.   Art. 138 Ausser Betrieb gesetzte Leitungen   1 Freileitungen, die für längere Zeit ausser Betrieb gesetzt sind, müssen geerdet und  kurzgeschlossen werden.   2 Ausser Betrieb gesetzte Freileitungen sind wie in Betrieb stehende Leitungen zu  kontrollieren und instand zu halten.   Art. 139 Arbeiten an Starkstromleitungen   Für das Arbeiten an Starkstromleitungen gelten die Bestimmungen der Starkstrom- verordnung vom 30. März 199443.   Art. 140 Arbeiten an Kabelleitungen   1 Kabelleitungen, an denen gearbeitet werden soll sind vorgängig eindeutig zu iden- tifizieren sowie freizuschalten und zu erden.       43 SR 734.2     Elektrische Anlagen   42   734.31   2 Können unzulässige Berührungsspannungen auftreten, so müssen die freien Enden  der leitenden Umhüllungen elektrisch leitend miteinander verbunden und an die  Erdung der Arbeitsstelle angeschlossen werden.   3 Ist die Sicherheit anderweitig gewährleistet, so kann auf die Freischaltung oder  Erdung von Niederspannungs- und Schwachstromkabeln verzichtet werden.   Art. 141 Besondere Schutzmassnahmen   1 Können bei Arbeiten an einer Leitung Gefahren für andere Anlagen entstehen oder  von anderen Anlagen ausgehen, so verständigen sich die Inhaber rechtzeitig über die  zu treffenden Schutzmassnahmen.   2 Können sie sich nicht einigen, so entscheidet die Kontrollstelle über die Schutz- massnahmen.   3 Bei drohender Gefahr kann die Kontrollstelle die sofortige Einstellung der Arbeiten  oder des Betriebes der ihrer Aufsicht unterstellten Anlage anordnen.   Art. 142 Massnahmen bei der Bergung von Reisenden aus Fahrzeugen   von Luftseilbahnen   1 Können Personen bei Bergungsmassnahmen an einer Luftseilbahn durch eine  Freileitung gefährdet werden, so haben sich die Betriebsinhaber beider Anlagen über  das Vorgehen und über die sofortige Leitungsabschaltung schriftlich zu verständi- gen.   2 Die schriftliche Vereinbarung muss vorliegen, bevor die später erstellte Anlage in  Betrieb gesetzt wird. Sie ist der Kontrollstelle auf Verlangen vorzulegen und muss  dem Betriebspersonal beider Anlagen jederzeit zugänglich sein.   3 Die Betriebsinhaber müssen ihr Personal über das Vorgehen und die Massnahmen,  die bei einer Bergung zu treffen sind, instruieren.   4. Titel: Schlussbestimmungen   Art. 14344   Art. 144 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Verordnung vom 7. Juli 193345 über die Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen unter sich und mit Eisenbahnen wird aufgehoben.        44 Aufgehoben durch Ziff. IV 25 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des  Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).   45 [BS 4 848]     Leitungsverordnung   43   734.31   Art. 145 Änderung bisherigen Rechts   ...46   Art. 146 Übergangsbestimmung   Planvorlagen für elektrische Leitungen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung  bereits bei der Genehmigungsbehörde eingereicht sind, werden nach bestehendem  Recht beurteilt. Werden die Pläne vollständig oder zu einem überwiegenden Teil  überarbeitet, so sind sie nach neuem Recht zu beurteilen.   Art. 147 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft.       46 Die Änderung kann unter AS 1994 1233 konsultiert werden.     Elektrische Anlagen   44   734.31   Anhang 147  (Art. 4)   Begriffe   1  Abspannstrecke: Leitungsstrecke zwischen zwei Abspannmasten.   2  Bedingt gleitende Leiterbefestigung: verhindert einen Schlupf bei den theo- retisch ermittelten Leiterzugresultierenden am Befestigungspunkt (z. B.  Tragklemmen, Regelbund). Sie ermöglicht aber Schlupf des Leiters oder des  Tragelementes der Luftkabel und eine damit verbundene einseitige Durch- hangsvergrösserung bei nicht vorhersehbaren grösseren Leiterzügen.   3  Bündelleiter: zwei oder mehr parallele Leiter (Teilleiter), die elektrisch  leitend miteinander verbunden und zur Reduktion der elektrischen Rand- feldstärke, üblicherweise durch Feldabstandhalter, voneinander distanziert  sind.   4  Draht: Leiter mit nur einem massiven Querschnitt.   5  Erdleiter: mit der Erde verbundener Leiter zur Ableitung von Blitzströmen  und zur Rückführung von Erdschlussströmen.   6  Fahrleitungsanlage: Elektrische Anlage nach Anhang 4, Buchstabe c der  Eisenbahnverordnung vom 23. November 198348.   7  Feldabstandhalter: Abstandhalter zwischen den Teilleitern eines Bündel- leiters.   8  Freileitung: elektrische Leitung, die oberirdisch im Freien verlegt ist und  deren Leiter zwischen den Stützpunkten frei hängen.   9  Gleis: Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen und darunterliegender Schot- ter- oder Betonkörper. Der Betontrog einer Brücke gehört nicht zum Gleis.    10  Gleis ohne unabhängigen Bahnkörper: Gleis, dessen Bereich auch durch  Strassenfahrzeuge befahrbar ist, wie z. B. bei Strassenbahnen mit Rillen- schienen   11  Grösster Leiterzug einer Spannweite: der beim höheren Befestigungspunkt  auftretende Leiterzug bei 0  C Leitertemperatur mit Zusatzlast oder bei der  tiefsten Leitertemperatur   12  Grösster Leiterzug zwischen zwei Leiterabspannungen: der beim höheren  Befestigungspunkt der grössten virtuellen Spannweite auftretende Leiterzug  bei 0  C Leitertemperatur mit Zusatzlast oder bei der tiefsten Leiter- temperatur   13  Kabel: ein oder mehrere isolierte Leiter, die von schützenden Umhüllungen  umgeben sind       47 Bereinigt gemäss Beilage 2 Ziff. II 4 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012  (AS 2011 6233).   48 SR 742.141.1     Leitungsverordnung   45   734.31   14  Kabelarmaturen: Bestandteile einer Kabelleitung für das Anschliessen und  Verbinden von Kabeln wie Klemmen, Muffen, Endverschlüsse usw.   15  Kabelleitung: elektrische Leitung, die aus Kabeln oder Netzkabeln, Kabel- armaturen und Kabelzubehör besteht.   16  Kabelträger: Bauwerke oder Bau- und Befestigungselemente, welche die  Kabel tragen und mechanisch halten.   17  Kabelzubehör: Bestandteile einer Kabelleitung wie Öl-, Gas- oder Was- serbehälter, Überwachungs- und Schutzeinrichtungen.   18  Leiter: blanke oder isolierte Werkstoffe, die der Übertragung des elektri- schen Stromes dienen.   19  Leiterabspannung: Verbindungselement zwischen der starren Befestigung  eines Leiters oder Tragelementes eines Luftkabels und einem örtlich unver- rückbaren Konstruktionsteil.   20  Leiterdurchhang: vertikaler Abstand zwischen der Verbindungsgeraden  durch die Leiterbefestigungspunkte und der Seilkurve. Der grösste Leiter- durchhang ist der Abstand zwischen der Verbindungsgeraden und der paral- lelen Tangente an die Seilkurve   21  Leitungsbereich von Hochspannungsfreileitungen: Bereich unter und   neben Freileitungen, seitlich begrenzt durch Vertikalebenen mit je 5 m Hori- zontalabstand beidseits der äussersten Leiter; oberhalb des untersten Leiters  vergrössert sich der 5-m-Horizontalabstand um das Mass der Überhöhung bis  zu einem Maximum von 20 m.   22  Leitungswinkel : der bei einem Tragwerk im Grundriss messbare Winkel  zwischen den ankommenden (im Sinne der Mastennumerierung) und abge- henden Leitungssträngen; bei gerader Linienführung ist  = 200 gon; sind  mehrere abgehende Leitungsstränge vorhanden, so sind alle Leitungswinkel  auf ein und denselben Leitungsstrang zu beziehen.    23  Lichtwellenleiter: Dielektrischer Wellenleiter zur Übertragung von Signalen  mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen im Bereich optischer Frequenzen.   24  Luftkabel: selbsttragendes oder von Tragelementen gehaltenes Kabel, das  zwischen Stützpunkten frei hängt.   25  Mindestbruchkraft von Isolatoren: grösste statische Kraft, die auf einen  Isolator wirken kann, ohne dass er bricht, wenn er nach den geltenden Nor- men geprüft wird.   26  Netzkabel: Starkstromkabel, das von einer metallenen Hülle umgeben ist,  welche die im normalen Betrieb und in voraussehbaren Störfällen auftre- tenden Ströme ableitet.   27  Phasenabstandhalter: Abstandhalter zwischen verschiedenen Leitern.   28  Regelleitung: Freileitung, deren Stützpunkte höchstens 60 m auseinander  stehen.   29  Seil: Leiter aus verdrillten Drähten.     Elektrische Anlagen   46   734.31   30  Spannweite a: horizontal gemessener Abstand zwischen zwei benachbarten  Stützpunkten.   30.1 Spannweite, mittlere, am: arithmetisches Mittel der bei einem Tragwerk an- grenzenden Spannweiten.   30.2 Spannweite, ideelle, aid: fiktive, rechnerisch zu ermittelnde Ersatzspann- weite zwischen zwei Leiterabspannungen.      = Neigungswinkel   30.3 Spannweite, virtuelle, av:  die bei ungleicher Höhe der Leiteraufhängung  scheinbare Spannweite, gebildet durch die Länge der horizontalen Sehne  zwischen dem oberen Aufhängepunkt und dem Schnittpunkt mit der über  den unteren Aufhängepunkt verlängerten Seilkurve.      a = Spannweite in m   c = Parameter der Seilkurve in m   c = FH/q FH = Horizontalkraft in N     q = Gewichtslast des Seiles pro Längeneinheit, ein- schliesslich allfälliger Zusatzlast in N/m    h = Höhendifferenz der Aufhängepunkte in m   31  Stützisolator: Isolator, der ohne zusätzliche Stütze direkt auf ein Tragwerk  oder Tragwerkteil montiert wird.   32  Stützenisolator: Isolator, der starr auf einer Stütze befestigt ist, die in sein  Inneres hineinreicht   33  Stützpunkt: Bestandteil einer Freileitung, an dem Leiter oder Tragelemente  der Luftkabel befestigt sind (Maste, Abspanngerüste, Mauern, Brücken  usw.).     Leitungsverordnung   47   734.31   34  Unabhängiger Bahnkörper: Bahnkörper, welcher nur von Schienenfahr- zeugen befahren werden kann.   35  Verbundseil: Leiter mit verdrillten Drähten aus verschiedenen Werkstoffen.   36  Weitspannleitung: Freileitung, deren Stützpunkte über 60 m auseinander  stehen.    37  Windauslenkung der Leiter: Auslenkung der Leiter durch die Krafteinwir- kung des Windes auf Leiter und Leiteraufhängungen bei einer Leitertem- peratur von 10 °C.   38  Zusatzlast: Schnee und/oder Eisansatz auf den Leitern von Freileitungen  oder auf Luftkabeln oder Leitern und Gerüsten von Freiluftanlagen.     Elektrische Anlagen   48   734.31   Anhang 2  (Art. 9)   Zusätzliche Schutzmassnahmen beim Zusammentreffen von  Starkstromfreileitungen mit anderen Anlagen und Objekten   Die Kontrollstelle kann zur Gewährleistung der Sicherheit über die Vorschriften der  Verordnung hinaus folgende Auflagen machen:   1.  An den Überführungstragwerken sind an gut sichtbarer Stelle Hinweistafeln  anzubringen, die angeben, wo im Notfall die sofortige Ausschaltung der Lei- tung veranlasst werden kann.   2.  Hochspannungsfreileitungen dürfen in der Überführungsspannweite nicht zu- sammen mit Niederspannungsfreileitungen auf gemeinsamen Tragwerken  überführt werden.   3.  Unter der Starkstromfreileitung sind Vorkehren zu treffen, damit sich keine  Menschenansammlungen bilden können.   4.  Die Gebäudeüberführung oder -annäherung ist der zuständigen Betriebs-  oder Ortsfeuerwehr zu melden. Die Feuerwehr ist am betreffenden Objekt zu  instruieren. Es sind ihr Adresse und Telefonnummer der für eine Leitungs- ausschaltung zuständigen Stelle anzugeben.   5.  Bei der Erstellung und Erweiterung von Gebäuden im Leitungsbereich einer  bestehenden Freileitung muss der Betriebsinhaber der Leitung die notwendi- gen Massnahmen zum Schutz der Handwerker anordnen und ihre Einhaltung  überwachen.   6.  In der Überführungsspannweite muss der Direktabstand zwischen den Lei- tern mindestens 1,3 m betragen.   7.  Auf den Überführungstragwerken sind Vorkehren zu treffen, die ein gefährli- ches Absinken der Leiter verhindern.   8.  Auf den Überführungstragwerken müssen die Leiter starr befestigt werden.    9.  Bei Überführungstragwerken mit Einfach-Abspannketten sind in den Leiter- schlaufen nur zugfeste Verbindungen zulässig.   10. Auf den Überführungstragwerken müssen die Tragelemente der Luftkabel  starr und ohne Sollbruchstelle befestigt werden.   11. In der Überführungsspannweite dürfen die Leiter keine Verbindungen auf- weisen.   12. Bei Gebäudeüberführungen dürfen in der Überführungsspannweite keine  Luftkabel verwendet werden. Davon ausgenommen sind die werkseigenen  und mit dem Erdseil verbundenen Nachrichtenkabel.   13. In der Überführungsspannweite dürfen keine Sportarten wie Speerwerfen  oder Hornussen betrieben werden, bei denen die Gefahr einer Beschädigung  der Leiter oder Isolatoren besteht.     Leitungsverordnung   49   734.31   14. Werden für Mehrfachaufhängung oder -abspannung Verbundisolatoren aus  Kunststoff verwendet, so sind sie einer vermehrten Sichtkontrolle zu unter- ziehen.   15. Auf den Überführungstragwerken muss die Leiterisolation mindestens für  eine Nennspannung von 50 kV bemessen sein.   16. Auf den Überführungstragwerken von Weitspannleitungen dürfen weder  Stützen- noch Stütz-Isolatoren verwendet werden.   17. In der Überführungsspannweite müssen Leiter und Tragelemente von Luft- kabeln mindestens die folgenden Querschnitte aufweisen:   Leiter-Werkstoff minimaler Leiterquerschnitt in mm2    Regel-Leitung Weitspann-Leitung   Kupfer   70 120  Aluminium 185 300  Aluminium-Legierung (Aldrey) 120 240  Stahl, Al- und Cu-ummantelter Stahl   50   70         Ist bei Verbundseilen der Stahl alleiniges Tragelement, so muss der Stahlan- teil einen Querschnitt von wenigstens 70 mm2 aufweisen.   18. Als Überführungstragwerke dürfen keine Stützmasten verwendet werden.   19. Überführungstragwerke aus Holz sind mit Sockeln oder besonderen Funda- menten nach Artikel 61 Absatz 5 zu versehen. Diese Tragwerke sind für  Ausnahmelasten nach Anhang 14 Ziffer 4.3 zu bemessen.   20. Tragwerke sind speziell zu schützen, wenn die Gefahr der Beschädigung  durch Fahrzeuge besteht.   21. Die Tragwerke aus Holz sind zu verankern, wenn ihre Schiefstellung wesent- liche Gefahren verursachen kann.   22. Überführungstragwerke müssen so geerdet werden, dass keine gefährlichen  Berührungs- oder Schrittspannungen auftreten können.   23. Im Bereich der Masterdung von Überführungstragwerken dürfen sich keine  elektrisch leitenden Leitungen befinden.   24. Fest montierte Metallkonstruktionen im Leitungsbereich wie Umzäunungen,  Ballfangnetze, Klettergerüste oder Scheibenstände sind zu erden. Die Kon- struktionen und Erdungen dürfen nicht durch den Bereich der Masterdung  geführt werden.   25. Auf überführten Gebäuden ist eine geerdete Vorrichtung anzubringen, die  beim Absinken eines Leiters eine sofortige Abschaltung der Leitung bewirkt  oder das Auftreten von gefährlichen Potentialunterschieden zwischen Leiter  und Erdboden verhindert.   26. Wo notwendig, sind die metallenen Konstruktionsteile und die Inneneinrich- tung eines Gebäudes im Leitungsbereich zu erden, und an den elektrischen  Verteiltafeln ist eine Hinweistafel anzubringen, die auf die Gefahr von kapa- zitiven Spannungen bei ausgeschalteten Installationen aufmerksam macht.     Elektrische Anlagen   50   734.31   Anhang 3  (Art. 14, 34 und 119)   Mindestabstände zum Boden   1. Schwachstromfreileitungen   Direktabstand   in begehbarem oder befahrbarem Gebiet 5 m  in unwegsamem, nicht befahrbarem Gebiet 4 m    2. Starkstromfreileitungen     Vertikal-   abstand  Direkt-  abstand   Niederspannungsleitung Leiter, Luftkabel, Erdleiter 6 m 5 m        Hochspannungs-Regelleitung  in unwegsamem,  nicht befahrbarem Gebiet   Leiter   Luftkabel, Erdleiter   6 m + s   6 m   5 m + s   5 m         Hochspannungs-Regelleitung  im übrigen Gebiet    Leiter   Luftkabel, Erdleiter   7 m + s   7 m   5 m + s   5 m         Hochspannungs-  Weitspannleitung   Leiter   Luftkabel, Erdleiter   7,5 m + s    7,5 m   5 m + s   5 m         s = 0,01 m pro kV Nennspannung     Leitungsverordnung   51   734.31   Anhang 4  (Art. 24)   Tragwerke für Schwachstromfreileitungen   1 Belastungsannahmen   1.1 Die Festigkeit von Tragwerken ist unter Berücksichtigung des Endausbaus  aufgrund folgender Belastungsannahmen zu berechnen:   a. das Eigengewicht der Tragwerke und der Leiter, dazu die gleichmässig  verteilte Zusatzlast nach Artikel 18;   b. der Leiterzug ohne Zusatzlast, mit senkrecht zur Leitungsrichtung  waagrecht wirkendem Winddruck;   c. der Leiterzug mit Zusatzlast nach Artikel 18;   d. ein Winddruck für jeden m2 Fläche von:  – 1000 N für senkrecht getroffene ebene Flächen;  – 700 N für die Ansichtsfläche zylindrischer Tragwerksteile und der   Isolatoren;  – 500 N für die Ansichtsfläche von Drähten und Seilen.   1.2 Für Gegenden, wo erfahrungsgemäss wesentlich günstigere oder ungünsti- gere Verhältnisse herrschen, kann die zuständige Kontrollstelle in Einzel- fällen andere Werte für den Winddruck festsetzen.   1.3 Die vom Wind getroffenen Flächen A eines Fachwerkes sind nach folgender  Formel zu bestimmen:      A = (A1 – A2) + (A3 – A4) ·  1  2  A  A         In dieser Formel bedeuten:   A1 die ganze Umrissfläche der vorderen, dem Wind zugekehrten Mastwand   A2 die Fläche der Lücken der vorderen Mastwand   A3 die ganze Umrissfläche der hinteren Mastwand   A4 die Fläche der Lücken der hinteren Mastwand   1.4 Die Belastungsannahmen sind zu ergänzen für:   a. Tragmasten: durch den einseitigen Zug von 2 Prozent der nach Artikel  18 berechneten Belastung sämtlicher Leiter, der in der Leitungsrichtung  auf der Höhe der Mittelkraft der Leiterzüge wirkt;   b. Abspannmasten: durch den einseitigen Zug von 10 Prozent der nach Ar- tikel 18 berechneten Belastung sämtlicher Leiter, der in der Leitungs- richtung auf der Höhe der Mittelkraft der Leiterzüge wirkt;   c. Endmasten: durch die nach Artikel 18 berechneten grössten Kräfte des  einseitigen Leiterzuges.     Den Berechnungen sind die ungünstigsten zu erwartenden Belastungen  zugrundezulegen      Elektrische Anlagen   52   734.31   2 Sicherheitswerte     Die Festigkeit der Tragwerke muss Gewähr dafür bieten, dass beim Ein- wirken der angenommenen Belastungen nach Ziffer 1 die folgenden Sicher- heitswerte nicht unterschritten werden:     Holz 2,5 fach     Metall 2,25 fach     andere Materialien  2,5 fach   3 Holztragwerke     Der Berechnung der erforderlichen Festigkeit von Holztragwerken sind die  folgenden Werte zugrunde zu legen:    Zulässige Beanspruchung    Einheit Zug Druck Biegung Abscherung   Weich- und Hartholz N/mm2 12 12 18 2,2          Elastizitätsmodul 10 000 N/mm2   4 Knicksicherheit der Konstruktionsteile aus Holz   4.1 Auf Druck beanspruchte Konstruktionsteile aus Holz, bei denen Knickgefahr  besteht, sind auf ihre Knicksicherheit zu untersuchen.   4.2 Die Beanspruchung k darf bei ganz oder annähernd zentrischem Kraft- angriff höchstens betragen:     k = 13,2 – 0,092 ·  [N/mm 2] für 13    100     k =   4 10 4  2     [N/mm2] für ·   100         =   l  i  k        lk = Knicklänge in cm     i = Trägheitsradius in cm     In diesen Formeln ist die Sicherheit nach Ziffer 2 eingeschlossen. Für die  freie Knicklänge lk ist in der Regel die ganze freie Systemlänge l einzuset- zen. Handelt es sich indessen um Konstruktionsteile, die mit mehreren me- chanischen Verbindungselementen befestigt sind, so darf der 0,8 fache Be- trag der Systemlänge in Rechnung gesetzt werden. Exzentrischer Kraftan- griff oder besondere Einspannungs- oder Führungsverhältnisse, durch welche  die Knicksicherheit besonders ungünstig beeinflusst wird, sind zu be- rücksichtigen.     Leitungsverordnung   53   734.31   Anhang 5  (Art. 29)   Schutz gegen elektromagnetische Störungen   durch Koronaeffekte   1.  Bei trockenem Wetter und bei Temperaturen über 10 C dürfen bei einer  Messfrequenz von 500 kHz die folgenden Werte nicht überschritten werden:   Anlage Störspannung    an Isolatoren und   Armaturen   dB [µ V]   Störfeldstärken   der Leitungen*)   dB [µ V/m]   Isolatoren und Armaturen 40 –  Hochspannungsleitungen unter 100 kV  Betriebsspannung     –     34   Hochspannungsleitungen über 100 kV  Betriebsspannung     –     48        *) Medianwert der mit Rahmenantenne gemessenen Störfeldstärke, bezogen auf eine  Distanz von 20 m vom nächsten Leiter.   2.  Da das Störvermögen unter anderem von den örtlichen und klimatischen  Verhältnissen abhängt, sind die Einzelheiten der Messung von Fall zu Fall  zwischen den interessierten Kreisen und der Generaldirektion PTT Telecom  zu vereinbaren.   3.  Messanordnungen und Messmethoden richten sich nach der CISPR49-Publi- kation 16, Ziffer 21.       49 Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques.     Elektrische Anlagen   54   734.31   Anhang 6  (Art. 33, 89, 101, 108 und 113)   Direktabstände   1 Abstände der Leiter zu den Tragwerken   1.1 Der Direktabstand z von blanken spannungsführenden Teilen zu geerdeten  Tragwerksteilen darf die folgenden Werte nicht unterschreiten:   – im Ruhezustand: z = C1   – bei kurzzeitiger Annäherung: z = C3   1.2 Bei Nennspannungen über 1 kV sind jedoch in jedem Fall mindestens 0,10 m  Abstand einzuhalten.    2 Abstände der Leiter   2.1 Abstände zwischen den Leitern auf dem Tragwerk   2.1.1 Blanke, spannungsführende Leiter dürfen folgenden Direktabstand z gegen- über einem Leiter des gleichen Stromkreises, einem Erdleiter oder einem  Luftkabel nicht unterschreiten:   – im Ruhezustand: z = C1   – bei kurzzeitiger Annäherung: z = C3   2.1.2 Blanke, spannungsführende Leiter dürfen folgenden Direktabstand z gegen- über einem Leiter eines anderen Stromkreises nicht unterschreiten:   – im Ruhezustand: z = C2   – bei kurzzeitiger Annäherung: z = C4   2.1.3 In jedem Fall sind jedoch mindestens 0,50 m Abstand einzuhalten.   2.2 Abstände zwischen den Leitern in der Spannweite   2.2.1 Direktabstand z zweier Leiter in der Spannweite:    – innerhalb des gleichen Stromkreises:     z = k · f lk + C1       – zwischen verschiedenen Stromkreisen:     z = k · f lk + C2      2.2.2 Bei durch Wind ausgelenkten Leitern müssen die Abstände C3 bzw. C4  eingehalten werden. Die Auslenkung von Leitern ist dabei mit bis zu  40 Prozent unterschiedlichen Windkräften zu ermitteln. Gegenüber Leitern  und Tragwerken benachbarter Leitungen sind jedoch in jedem Fall die Ab- stände nach Ziffer 1.2 bzw. Ziffer 2.1.3 einzuhalten.   2.2.3 Bei Leitern mit verschiedenen Querschnitten, aus unterschiedlichen Werk- stoffen oder mit ungleichen Durchhängen ist der Abstand für jeden Leiter se- parat zu ermitteln und der grössere so ermittelte Abstand einzuhalten.   2.2.4 Bei Phasenabstandhaltern zwischen Leitern darf der folgende Direktabstand  z nicht unterschritten werden:     Leitungsverordnung   55   734.31   – innerhalb des gleichen Stromkreises: z = k · df + C3 C1    – zwischen verschiedenen Stromkreisen: z = k · df + C4 C2      In jedem Fall sind jedoch mindestens 0,90 m Abstand einzuhalten.   2.3 Bei Leitungen mit Stromkreisen verschiedener Nennspannungen ist für die  Abstände aus der Tabelle 2.4.1 immer die grössere Nennspannung mass- gebend.   2.4 Legende und Erläuterungen zu obigen Formeln und zu Tabelle 2.4.1   – z = Direktabstand in m   – f = Durchhang der Leiter in m bei 10 °C Leitertempe- ratur   – df = grösster Durchhang zwischen den Phasenabstand- haltern in m   – lk = Baulänge von Hängeketten in m   – C1, C2, C3, C4 = Abstände gemäss Tabelle 2.4.1 in m   – k = Faktor gemäss Diagramm 2.4.2 oder 2.4.3   2.5 Die massgebenden Prüfspannungen sind einerseits davon abhängig, ob die  Abstände für den Ruhezustand des Systems oder für kurzzeitige Annähe- rungen (z.B. bei Windauslenkung) zu bestimmen sind und andererseits da- von, ob es sich um Abstände Leiter–Leiter innerhalb eines Stromkreises oder  gegenüber einem anderen Stromkreis handelt.    3 Sonderfälle     Für Gegenden mit besonderen klimatischen Bedingungen sind die Abstände  entsprechend zu vergrössern.                                                  Elektrische Anlagen   56   734.31   Tabelle 2.4.1  Spannungsunabhängige Direktabstände    Abstände bei ruhendem   oder starrem System     Nennspannung Abstände bei kurzzeitiger Annäherung   (z. B. bei Windauslenkung)   C1 C2    C3 C4   Innerhalb   desselben   Systems   Ph–Ph   Ph–E   [m]   Zwischen   verschiedenen  Systemen   Ph–Ph   [m]   Massgebende   Blitzstoss- haltespannung       [kV]             [kV]   Massgebende   50-Hz- Prüfspannung       [kVeff   Innerhalb   desselben   Systems   Ph–Ph   Ph–E   [m]   Zwischen   verschiedenen   Systemen   Ph–Ph     [m]   0,05 0,05  <  1  0,05 0,05   0,06      40     3  0,06    0,06     46    0,06   0,09      60     6  0,09    0,09     70    0,09   0,12      75   10  0,12    0,12     85    0,12   0,16      95   15  0,16    0,17   110    0,16   0,22    125   20  0,18    0,26   145    0,18   0,32    170   30   70 0,21    0,39   195    80  0,24   0,52    250   45   95 0,30    0,63   290  110  0,36   0,70    325   60 140 0,45    0,82   375  160  0,52   0,92    450 110 185 0,61   1,12    550 und 230 0,76    1,38   650 132 265  0,89   1,32    650 150 275 0,92    1,64   750  315  1,05   1,93    950 220 395 1,35    2,29 1050  460  1,60  2,14  1050  460 1,60    2,56 1175  530  1,90   2,64  1300 380 570 2,09    3,37 1550  610  2,30  2,90  1425  630 2,33    3,64 1675  720  2,86           Die in Tabelle 2.4.1 angegebenen Abstände gelten für Höhen bis 1000 m über Meer,   in grösseren Höhen sind sie linear um 14 Prozent pro 1000 m Höhenzunahme zu vergrössern.                   Leitungsverordnung   57   734.31   Faktor k bei einem Winddruck von 500 N/m2   Diagramm 2.4.2            0 < w  16,8 Cu : A > 70 mm2      Ac : A > 95 mm2     Al, Ad : A > 600 mm2     16,8 < w  28,5 Cu : 19,6  A  70 mm2     Ac : 50  A  95 mm2     Al, Ad : 300  A  600 mm2     28,5 < w  42,8 Ac : A < 50 mm2     Al, Ad : 185  A < 300 mm2     42,8 < w Al, Ad : A < 185 mm2                        Elektrische Anlagen   58   734.31   Faktor k bei einem Winddruck von 650 N/m2   Diagramm 2.4.3            0 < w  12,9 Cu : A > 95 mm2      Ac : A > 150 mm2     Al, Ad : A > 1000 mm2     12,9 < w  22,0 Cu : 50  A  95 mm2     Ac : 70  A  150 mm2     Al, Ad : 500  A  1000 mm2     22,0 < w  33,0 Cu : A < 50 mm2     Ac : A < 70 mm2     Al, Ad : 240  A < 500 mm2     33,0 < w Al, Ad : A < 240 mm2    Legende zu den Diagrammen 2.4.2 und 2.4.3 zur Bestimmung des Faktors k als  Funktion des Systemwinkels  und des Ausschwingwinkels  unter Windeinwirkung              Leitungsverordnung   59   734.31   – Systemwinkel : Winkel eines Leiters zur Vertikalen durch den benachbarten Leiter    1  2  3          – Ausschwingwinkel : arc tg (p · d/q  · 10–4)    – Kennzahl w: w = d/q   d: Seildurchmesser in mm   q: Seilgewicht in kg/m   – Winddruck p: p1 = 500 N/m2    p2 = 650 N/m2   – Faktor k:     Ausschwingung p1 pl = 500 N/m2    (Diagramm 2.4.2)  p2 = 650 N/m2   (Diagramm 2.4.3)     0°    40°      0  w  16,8      0  w  12,9  40°    55° 16,8  w  28,5 12,9  w  22,0  55°    65° 28,5  w  42,8 22,0  w  33,0  65°    42,8  w  33,0  w          Elektrische Anlagen   60   734.31   Anhang 7  (Art. 37)   Mindestabstände von Niederspannungsfreileitungen   zu Gebäuden   Direktabstand zu beweglichen Gebäudeteilen 0,60 m   Direktabstand zu Fensteröffnungen, geerdeten oder elektrisch   leitenden Gebäudeteilen, Dachaufbauten und nicht allgemein   zugänglichen Schrägdächern       1,20 m   bei Luftkabeln, wenn keine mechanische Beschädigung   (z. B. durch Schnee) zu erwarten ist     0,50 m   Direktabstand zu Blitzschutzanlagen und anderen geerdeten Teilen   im und am Gebäude von: – Dachständerrohren   – Zubehörteilen   – Verankerungen  – Fassadenabspannungen für Luftkabel    mit separaten Tragelementen aus   elektrisch leitenden Werkstoffen             1 m   Kann dieser Direktabstand nicht eingehalten werden, so müssen   Dachständer oder Fassadenabspannungen separat geerdet und   gegebenenfalls mit Blitzschutzanlagen oder anderen geerdeten   Teilen verbunden werden, auch wenn sie schon in anderer Weise   geerdet sind.      Vertikalabstand zu nicht allgemein zugänglichen Dächern 1,80 m   bei Luftkabeln, wenn keine mechanische Beschädigung  (z. B. durch Schnee) zu erwarten ist     0,50 m   Vertikalabstand zu allgemein zugänglichen Dächern, Balkonen   oder anderen Gebäudeteilen     3,50 m      Leitungsverordnung   61   734.31   Anhang 8  (Art. 38)   Mindestabstände von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden   1 Figur 1     Gebäude überragt den untersten Leiter nicht          = Gerade durch den Befestigungspunkt der Hänge-/Abspannketten auf nächs-  ten Masten am Ort der Gebäudeannäherung   f10 = Leiterdurchhang bei 10 °C am Ort der Gebäudeannäherung   lk = Länge der Hängekette (bei Abspannketten lk = 0, bei einseitiger Hängekette  lk im Verhältnis der Teilspannweiten reduziert)    = Ausschwingwinkel bei Leiter–Windauslenkung   s = 0,01 m pro kV der Nennspannung             Elektrische Anlagen   62   734.31   2 Figur 2     Gebäude überragt den untersten Leiter          = Gerade durch den Befestigungspunkt der Hänge-/Abspannketten auf nächs-  ten Masten am Ort der Gebäudeannäherung   f10 = Leiterdurchhang bei 10 °C am Ort der Gebäudeannäherung   lk = Länge der Hängekette (bei Abspannketten lk = 0, bei einseitiger Hängekette  lk im Verhältnis der Teilspannweiten reduziert)    = Ausschwingwinkel bei Leiter–Windauslenkung   s = 0,01 m pro kV der Nennspannung   h = Überragung Dachkante–unterster Leiter     Leitungsverordnung   63   734.31   Anhang 9  (Art. 42)   Abstände zu Kandelabern   Kandelaber ohne fest angebrachte Steigvorrichtung       -·-·-·-·-·- ·-·    Abstände bei grösstem Durchhang des ruhenden Leiters bzw. Luftkabels     a = 2,5 m + 0,01 m/kV Nennspannung    b = 5,0 m + 0,01 m/kV Nennspannung   ············ ····    Abstand bei kurzzeitiger Annäherung (z. B. Windauslenkung) und einer Leiter-  bzw. Luftkabeltemperatur von 10 °C     c = 0,01 m/kV Nennspannung, mindestens jedoch 1,5 m     Elektrische Anlagen   64   734.31   Anhang 10  (Art. 44)   Schiessanlagen   1. Schiessanlage 250 m und 300 m (mit Ordonnanzmunition)       2. Schiessanlage 25 m und 50 m (mit Ordonnanzmunition)       3. In den Zonen A und B dürfen sich weder Tragwerke, Tragwerk- teile und Leiter noch Luftkabel befinden. In der Zone C sind Tragwer- ke oder Tragwerkteile aus Holz oder mit Holz verkleidete Tragwerke  zulässig.     Leitungsverordnung   65   734.31   Anhang 11  (Art. 45)   Festigkeit von Werkstoffen   Kennwerte der gebräuchlichsten Leiterwerkstoffe    Werkstoff Leiter Querschnitt Spezifisches    Gewicht   [kg/mm3]   Elastizitäts-  Modul   [kN/mm2]   Wärme- ausdehnungs- koeffizient   [l/°C]   Dehn- grenze   0,2 %   [N/mm2]   Bruch-  grenze   [N/mm2]   Zuläs- sige   Bean- spru- chung   [N/mm2]   Kupfer   Cu-ETP   halbhart   Draht A  50 mm2 8,9 · 10–6 115 17 · 10–6 250 280 180   Kupfer   Cu-ETP   hart   Draht A  50 mm2 8,9 · 10–6 125 17 · 10–6 350 380 250   Kupfer   Cu-ETP   hart   Seil  9,0 · 10–6 105 17 · 10–6  390 260   Aluminium   Al 99,5   hart   Seil  2,75 · 10–6 54 23 · 10–6  170 1101)   Aluminium-  Legierung   E-AlMgSi 0,5   (Aldrey)   Draht A  50 mm2 2,75 · 10–6 70 23 · 10–6 270 310 200   Aluminium-  Legierung   E-AlMgSi 0,5   (Aldrey)   Seil  2,75 · 10–6 57 23 · 10–6  295 190   Stahl Draht A  50 mm2 7,8 · 10–6 200 11,5 · 10–6 11502) 1200 800   Stahl Seil  8,0 · 10–6 185 11,5 · 10–6  1180 780             1) Zulässige Belastung im Aluminium  139 N/mm2 bei Stahl/Aluminium-Seil  2) Dehngrenze 1 Prozent     Elektrische Anlagen   66   734.31   Anhang 12  (Art. 48)   Zugbeanspruchung und Durchhang von Regelleitungen   1. Leiterdurchhang und Leiterbeanspruchung für Regelleitungen   aus Aluminium oder Aldrey    Leiter  Leiterdurchhang in cm    für Spannweiten von m      Beanspruchung in N/mm2    für Spannweiten von m      Zustand   Material Quer- schnitt   mm2   20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 Temp.   °C   Aluminium-   95   3  7 13   24   40 50 47   42   37   31 –20    seil    5 13 26   44   68 26 24   21   20   18 0       9 21 37   58   83 15 15   15   15   15 10     16 31 49   71   98   9 10   11   12   13 20     29 47 69   94 123   5   7     8     9   10 40     25 47 74 104 139 48 57   65   72   77 0+Z                    150   3   7 13   24   40 50 47   42   37   31 –20        5 13 26   44   68 26 24   21   20   18 0       9 21 37   58   83 15 15   15   15   15 10     16 31 49   71   98   9 10   11   12   13 20     29 47 69   94 123   5   7     8     9   10 40     20 39 63   90 122 40 46   51   56   60 0+Z                   Aldrey-   50   2   5 10   16   26 60 58   55   52   48 –20    seil    4 10 18   30   46 33 31   30   28   27 0       7 15 27   43   61 20 20   20   20   20 10     13 24 39   56   77 11 13   14   15   16 20     27 43 61   82 106   5   7     9   10   12 40     31 56 86 119 155 70 86 100 112 124 0+Z                      95   2   5 10   16   26 60 58   55   52   48 –20        4 10 18   30   46 33 31   30   28   27 0       7 15 27   43   61 20 20   20   20   20 10     13 24 39   56   77 11 13   14   15   16 20     27 43 61   82 106   5   7     9   10   12 40     23 43 67   95 125 52 62   71   79   86 0+Z                    150   3   6 13   23   39 53 49   44   38   32 –20        5 13 26   44   68 27 24    22   20   18 0       9 21 37   58   84 15 15   15   15   15 10     16 31 49   71   98   9 10   11   12   13 20     29 48 70   95 123   5   7     8     9   10 40     20 38 62   88 119 41 47   53   57   61 0+Z                   Z = Zusatzlast 20 N/m               Leitungsverordnung   67   734.31   2. Leiterdurchhang und Leiterbeanspruchung für Regelleitungen   aus Kupfer    Leiter Leiterdurchhang in cm    für Spannweiten von m      Beanspruchung in N/mm2    für Spannweiten von m      Zustand   Material    mm   Quer- schnitt   mm2   20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 Temp.   °C                    Kupfer-   5    5 14   29   54   87   85   74   61   52   46 –20   draht     9 23   43   71 106   49   44   41   39   38 0   halbhart   13 29   51   80 115   35   35   35   35   35 10      17 35   58   88 123   26   29   31   32   33 20      26 47   72 103 139   17   22   25   27   29 40      37 67 103 144 191 151 186 216 241 262 0+Z                                       6    5 14   29   54   87   85   74   61   52   46 –20        9 23   43   71 106   49   44   41   39   38 0      13 29   51   80 115   35   35   35   35   35 10      17 35   58   88 123   26   29   31   32   33 20      26 47   72 103 139   17   22   25   27   29 40      32 59   92 130 174 124 151 173 191 207 0+Z                                        8    5 14   29   54   87   85   74   61   52   46 –20        9 23   43   71 106   49   44   41   39   38 0      13 29   51   80 115   35   35   35   35   35 10      17 35   58   88 123   26   29   31   32   33 20      26 47   72 103 139   17   22   25   27   29 40      26 49   78 112 152   95 112 125 136 144 0+Z                                     Kupfer- 50    6 15   31   57   92   81   70   59   50   45 –20   seil   10 24   45   74 110   48   44   41   39   38 0      13 30   53   82 118   35   35   35   35   35 10      18 36   60   90 127   26   29   31   32   35 20      26 47   73 105 142   17   22   25   28   29 40      26 51   81 116 157   93 109 122 133 141 0+Z                                      95    6 15   31   57   92   81   70   59   50   45 –20      10 24   45   74 110   48   44   41   39   38 0      13 30   53   82 118   35   35   35   35   35 10      18 36   60   90 127   26   29   31   32   35 20      26 47   73 105 142   17   22   25   28   29 40      21 42   68 101 139   73   82   89   94   98 0+Z                                    Z = Zusatzlast 20 N/m                    Elektrische Anlagen   68   734.31   Anhang 13  (Art. 52, 56 und 58)   Werkstoffe für Tragwerke von Starkstromfreileitungen   1 Stahl   1.1 Stäbe unter reinem Druck sind auf Knicken zu bemessen. Für Stäbe von  Gittermasten sind folgende Schlankheiten einzuhalten:   – k  200 für Eckpfosten und Diagonalen   – k  250 für übrige Konstruktionsteile (Sekundärelemente)   1.2 Für Fachwerkstäbe gilt für die Knicklänge grundsätzlich lk = ls, wobei ls die  theoretische Stablänge zwischen den in Knickrichtung festgehaltenen Kno- tenpunkten ist.   1.3 Werden die Diagonalen beidseitig mit zwei oder mehr Schrauben ange- schlossen, so kann mit lk = 0,8 · ls gerechnet werden.   1.4 Für durch räumlich gehaltene Fachwerkknoten biegesteif durchlaufende  Eckpfosten darf die Knicklänge auf lk = 0,85 · ls reduziert werden.   1.5 Für einseitig in Fundamente eingespannte Eckpfosten darf eine Knicklän- genreduktion von lk = 0,8 · ls vorgenommen werden.   1.6 Schraubenverbindungen dürfen keine kleineren Randabstände als 1,2  Schraubendurchmesser aufweisen. Die Schraubenabstände untereinander  müssen mindestens 2,2 Schraubendurchmesser betragen.   1.7 Stäbe unter Druck und Biegung sind nach Theorie zweiter Ordnung zu  bemessen. Zudem ist nachzuweisen, dass alle Ouerschnitte in der Lage sind,  den nach Theorie erster Ordnung ermittelten Momenten und Normalkräften  das Gleichgewicht zu halten, ohne die Grenzspannungen zu überschreiten.  Dünnwandige Profile unter Druck sind auf genügende Beulsicherheit zu be- messen.    1.8 Der Sicherheitsfaktor, bezogen auf die Grenzspannungen, beträgt 1,4. Er ist  zusammengesetzt aus einem Faktor für den Tragwiderstand von 1,1 und ei- nem Faktor für die Lasten von 1,3.    2 Stahlbeton   2.1 Betontragwerke sind nach anerkannten Regeln der Technik mit der Theorie  zweiter Ordnung zu bemessen. Insbesondere sind die exzentrischen Kräfte  der Auslegergewichte und Leiter infolge der Mastdeformation zu berück- sichtigen.   2.2 Für die Knicklänge lk gilt bei einstieligen Tragwerken lk = 2 · l, wobei l der  Abstand ab Fundament bis zur Resultierenden des Lastangriffes darstellt.   2.3 Kuppelmaste aus zwei gleichen Masten sind für die Belastung senkrecht zur  Ebene der beiden Mastachsen, bezüglich Biegung und Torsion, wie zwei ein- stielige Masten zu berechnen. In der Ebene der beiden Mastachsen kann je-    Leitungsverordnung   69   734.31   doch für die Biegung der dreifache Widerstand eines einstieligen Mastes  eingesetzt werden, sofern eine zuverlässige Schubverbindung vorhanden ist.   2.4 A-Masten sind senkrecht zur Ebene der beiden Mastachsen wie zwei ein- stielige Masten zu berechnen. In der Ebene der beiden Mastachsen kann die  Knicklänge mit 70 Prozent der Länge der Druckstrebe ab  Fundament ange- nommen werden, sofern die Schubkräfte am Zopf übertragen werden kön- nen.   2.5 Zur Erzeugung der Vorspannung dürfen nur Stähle hoher Festigkeit ver- wendet werden. Zusätzlich ist eine schlaffe Längsarmierung von mindestens  0,6 Prozent des Betonquerschnittes einzulegen.   2.6 Für Tragwerke, die aus Rüttelbeton hergestellt sind, ist der Sicherheitsfaktor,  bezogen auf die rechnerischen Grenzspannungen, 1,7. Er ist zusammenge- setzt aus einem Faktor für den Tragwiderstand von 1,3 und einem Faktor für  die Lasten von 1,3.   2.7 Für Tragwerke, die aus Schleuderbeton hergestellt sind, ist der Sicher- heitsfaktor 1,55. Er ist zusammengesetzt aus einem Faktor für den Trag- widerstand von 1,2 und einem Faktor für die Lasten von 1,3.   2.8 Einstielige Masten und Kuppelmasten aus Schleuderbeton bis zu einer Zopf- höhe von 37 m über dem Fundament können auch als reine Biegebalken un- ter der Annahme einer vollständigen Plastifizierung des Querschnittes be- messen werden. Für diesen Nachweis beträgt der Sicherheitsfaktor 2.    3 Holz   3.1 Tragwerke und Tragwerkteile aus Holz sind so zu dimensionieren, dass die  folgenden Grenzspannungen nicht überschritten werden:   Beanspruchung Symbol Grenzspannung N/mm2   Biegung b 45  Zug z 30  Druck parallel zur Faserrichtung dº, 30  Druck quer zur Faserrichtung d 11,5  Abscheren parallel zur Faserrichtung º,   5,5  Abscheren quer zur Faserrichtung    9         Der Elastizitätsmodul beträgt 10 000 N/mm2.   3.2 Bei zentrisch auf Druck belasteten Massivholzquerschnitten dürfen die  Knick-Grenzspannungen gemäss nachstehender Formel nicht überschritten  werden:   –  k = 33–0,23  [N/mm2] bei 13    100   –  k =   10 5  2           [N/mm2] bei   100   –   =  l  i  k         lk = Knicklänge; i = Trägheitsradius     Elektrische Anlagen   70   734.31   3.3 Der Sicherheitsfaktor bezogen auf die Grenzspannung beträgt 3,0.   3.4 Für die Knicklänge lk von einfachen Holzmasten gilt, unabhängig von all- fälligen Verankerungen, lk = 2 · l, wobei l der Abstand vom Boden bis zum  Schwerpunkt des Lastangriffs ist.    3.5 Bei Kuppelmasten darf für die Biegebeanspruchung in Richtung der Ebene  der beiden Mastachsen mit dem Faktor n = 3 (3faches Widerstandsmoment  eines Einzelmastes) gerechnet werden, wenn die Verbindungsart beider Mas- ten den folgenden Bedingungen genügt:   – Der gegenseitige Abstand der Schraubenbolzen darf nicht mehr als  1,80 m betragen.   – Im Bereich der statisch gefährdeten Querschnittzone darf keine Schwä- chung durch Schraubenlöcher auftreten.   – Der lichte Abstand zwischen den Masten darf nicht mehr als 25 mm be- tragen, wobei die Distanzierung bei jedem Schraubenbolzen mit Unter- lagsplatten bzw. anderen Mitteln ausgeführt werden muss, die eine ge- nügende Schubkraftübertragung zwischen den Masten gewährleisten.   – Innerhalb der Einspannlänge bei Mastsockeln müssen mindestens zwei  Schraubenbolzen vorhanden sein.   3.6 Für Verbindungsarten, die von den oben erwähnten abweichen, darf grund- sätzlich in beiden Kuppelmastachsen nur mit dem Faktor n = 2 gerechnet  werden, sofern nicht aufgrund entsprechender Nachweise ein grösserer Fak- tor n zulässig ist.   3.7 A-Masten oder Masten mit Streben sind senkrecht zur Ebene der beiden  Mastachsen wie zwei einstielige Maste zu berechnen. In der Ebene der bei- den Mastachsen kann die Knicklänge als 70 Prozent der betroffenen Mast- länge über dem Boden angenommen werden, sofern die Schubkräfte durch  die Verbindung der beiden Masten bzw. durch die Verbindung des Mastes  mit der Strebe übertragen werden können.     Leitungsverordnung   71   734.31   Anhang 14  (Art. 54, 98 und 105)   Belastungsannahmen für Tragwerke und Fundamente   von Starkstromfreileitungen   1 Belastungsannahmen      Die verschiedenen Tragwerksarten und deren Fundamente sind nach den  folgenden Belastungsannahmen zu berechnen. Diese gelten sinngemäss auch  für besondere Tragwerke und für Tragwerke von Freiluftanlagen.    2 Allgemeine Bestimmungen   2.1 Für jede Belastungsannahme sind immer alle Vertikalkräfte als wirksam  anzunehmen, jene der Leiter, Luftkabel und Erdleiter, je nach Fall mit oder  ohne Zusatzlast. Bei den theoretischen Lastannahmen wirken alle Verti- kalkräfte, auch wenn die Horizontalzüge nur teilweise wirksam angenommen  werden müssen. Für die Vertikalkräfte sind grundsätzlich alle angrenzenden  virtuellen Spannweiten massgebend.   2.2 Das Eigengewicht der Konstruktion und der Isolatoren muss für alle Belas- tungsannahmen berücksichtigt werden.   2.3 Die resultierenden Horizontalzüge (Differenzzüge) bei der Verwendung von  Stützen- oder Stützisolatoren sind zu berücksichtigen.   2.4 Für Masten, die vorläufig nur teilweise belegt werden, sind der Teil- und der  Vollausbau in den Belastungsannahmen zu berücksichtigen.   2.5 Für Regelleitungen müssen Torsionskräfte nicht berücksichtigt werden,  wenn der Abstand zwischen den Leitern und der Mast- oder Stangenachse  nicht mehr als 0,8 m beträgt.   2.6 Erdleiter, die nicht an der Tragwerkspitze angebracht sind, werden wie  gewöhnliche Leiter behandelt.    3 Betriebliche Belastungsannahmen für alle Tragwerke   3.1 Es wirken die resultierenden Horizontalzüge aller Leiter und Erdleiter bei  0 °C ohne Zusatzlast und die Windkräfte senkrecht auf die Leitung. Für  Tragwerke in Winkelpunkten der Leitung wirken die Windkräfte auf die Lei- ter und das Tragwerk in Richtung der Winkelhalbierenden.   3.2 Bei Leitungswinkeln von 200 gon wirken die resultierenden Horizontalzüge  aller Leiter und Erdleiter bei 0 °C ohne Zusatzlast und die Windkräfte in Lei- tungsrichtung auf das Tragwerk.   3.3 Es wirken die resultierenden Horizontalzüge aller Leiter und Erdleiter bei – 20 °C ohne Zusatzlast auf das Tragwerk.   3.4 Es wirken die resultierenden Horizontalzüge aller Leiter und Erdleiter bei  0 °C mit Zusatzlasten auf das Tragwerk.      Elektrische Anlagen   72   734.31   4 Theoretische Belastungsannahmen   4.1 Stützmaste   4.1.1 Auf das Tragwerk wirken 5 Prozent der einseitigen Horizontalzüge aller  Leiter und Erdleiter bei –20 °C ohne Zusatzlast. Zusätzlich wirkt die Wind- last auf das Tragwerk in Leitungsrichtung.   4.1.2 Auf das Tragwerk wirken 30 Prozent des einseitigen Horizontalzuges der/des  Erdleiter/s bei 0 °C mit Zusatzlast.   4.2 Tragmaste   4.2.1 Auf das Tragwerk wirken 5 Prozent der einseitigen Horizontalzüge aller  Leiter und Erdleiter bei –20 °C ohne Zusatzlast. Zusätzlich wirkt die Wind- last auf das Tragwerk in Leitungsrichtung.   4.2.2 Auf das Tragwerk wirken 30 Prozent des einseitigen Horizontalzuges eines  Leiters, Teilleiters oder Erdleiters bei 0 °C mit Zusatzlast in demjenigen Be- festigungspunkt, der die ungünstigste Beanspruchung ergibt, wobei keine  Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden dürfen.    4.3 Sondertragmaste   4.3.1 Auf das Tragwerk wirken 5 Prozent der einseitigen Horizontalzüge aller  Leiter und Erdleiter bei –20 °C ohne Zusatzlast. Zusätzlich wirkt die Wind- last auf das Tragwerk in Leitungsrichtung.   4.3.2 Auf das Tragwerk wirken 15 Prozent der einseitigen Horizontalzüge aller  Leiter und Erdleiter bei 0 °C ohne Zusatzlast. Zusätzlich wirkt die Windlast  auf das Tragwerk in Leitungsrichtung.   4.3.3 Auf das Tragwerk wirken 15 Prozent der einseitigen Horizontalzüge aller  Leiter und Erdleiter bei 0 °C mit Zusatzlast.   4.3.4 Auf das Tragwerk wirken 80 Prozent des einseitigen Horizontalzuges eines  Leiters, Teilleiters oder Erdleiters bei 0 °C mit Zusatzlast in demjenigen Be- festigungspunkt, der die ungünstigste Beanspruchung ergibt, wobei keine  Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden dürfen.   4.4 Abspannmaste   4.4.1 Auf das Tragwerk wirkt der volle einseitige Horizontalzug des Erdleiters bei  0 °C mit Zusatzlast, wobei keine Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden  dürfen.   4.4.2 Auf das Tragwerk wirkt ein Anteil der einseitigen Horizontalzüge der Leiter  bei 0 °C mit Zusatzlast gemäss der folgenden Tabelle, wobei keine Redukti- onsfaktoren berücksichtigt werden dürfen.                Leitungsverordnung   73   734.31   Anzahl Leiter   oder Teilleiter   zu berücksichtigender Anteil   des einseitigen Horizontalzuges   (in Prozent)   1 100   2   80   3   65   4   55   5   50   6   45   7 und mehr   40      4.4.3 Auf das Tragwerk wirkt der volle einseitige Horizontalzug bei 0 °C mit  Zusatzlast zweier in gleicher Richtung wirkender Leiter oder eines Bün- delleiters in denjenigen Befestigungspunkten, die die ungünstigste Torsi- onsbeanspruchung ergeben, wobei keine Reduktionsfaktoren berücksichtigt  werden dürfen.   4.5 Endmaste     Auf das Tragwerk wirkt der volle einseitige Horizontalzug bei 0 °C mit  Zusatzlast zweier in gleicher Richtung wirkender Leiter oder eines Bün- delleiters in denjenigen Befestigungspunkten, die die ungünstigste Tor- sionsbeanspruchung ergeben, wobei keine Reduktionsfaktoren berücksichtigt  werden dürfen.     Elektrische Anlagen   74   734.31   Anhang 15  (Art. 54)   Lastannahmen für Starkstromfreileitungen   1 Windkräfte   1.1 Die Tragwerke, ihre Bestandteile und Fundamente müssen folgenden hori- zontalen Windkräften standhalten:     Winddruck in Abhängigkeit der Tragwerkshöhe in N/m2   Tragwerke Höhe   0 bis 30 m  Höhe  0 bis 80 m   Teile  über 80 m         vollwandige, flache Masten 1200 1450 1900   Gittermasten mit Winkelprofilen 1000 1200 1600   Gittermaste mit Rohrprofilen, Masten mit  rundem oder annähernd rundem Quer- schnitt (6 oder mehr Kanten),   Isolatoren und Luftkabel     700  850 1100   blanke Leiter, Ankerseile  500  650  850        1.2 Die Windkräfte wirken grundsätzlich auf die gesamte Freileitung ohne  Zusatzlast.   1.3 Erfordern die örtlichen Gegebenheiten die Berücksichtigung grösserer  Windkräfte, so sind der Berechnung diese Werte zugrunde zu legen.   1.4 Für die Berechnung der Windkräfte ist die senkrecht zur Windrichtung lie- gende Ansichtsfläche massgebend. Für die im Windschatten liegende Wand  von Gittermasten können die Windkräfte auf die Profile um 20 Prozent redu- ziert werden.   1.5 Bei Kuppel-, Doppel- oder A-Tragwerken aus Masten mit kreisförmigem  oder annähernd kreisförmigem Querschnitt ist für den im Windschatten lie- genden Tragwerksteil folgende Reduktion R der Windkräfte zulässig:     Verhältnis p Reduktion R [%]     p  2 100     2  p  5   30     p  5     0     «p» ist das auf halber Tragwerkshöhe bestimmte Verhältnis von Mastachs- abstand zum Durchmesser der einzelnen Masten.   1.6 Die auf Leiter, Luftkabel und Erdleiter wirkenden Windkräfte nach Ziffer 1.1  können bei mittleren Spannweiten über 225 m gemäss Diagramm 3 reduziert  werden.     Leitungsverordnung   75   734.31   1.7 Bei Bündelleitern sind die Teilleiter mit den vollen Windkräften zu berück- sichtigen.    2 Zusatzlasten   2.1 Die Tragwerke, ihre Bestandteile und die Fundamente müssen den Leiter- kräften, die sich aus der höchstmöglichen Belastung der Leiter nach Artikel  46 ergibt, standhalten.   2.2 Für eine Freileitung mit insgesamt mehr als 6 Leitern (einschliesslich Erd- leiter), für die aufgrund der örtlichen Verhältnisse keine grössere Zusatzlast  als 20 N/m angenommen werden muss, können die Zusatzlasten für die Be- rechnung von Tragwerken bei ideellen Spannweiten über 225 m gemäss Di- agramm 3 reduziert werden, wobei Teilleiter von Bündelleitern als einzelne  Leiter gezählt werden können, wenn die Abspannung des Bündelleiters mit  Mehrfachisolatoren erfolgt.   2.3 Schneelasten auf einem Freileitungstragwerk müssen nur berücksichtigt  werden, wenn lokale Verhältnisse in exponierten Lagen das erfordern.   2.4 Bei Tragwerken von Freiluftanlagen in Höhen h bis 2000 m über Meer ist  pro m2 überdeckter Grundrissfläche folgende Schneelast zu berücksichtigen:      z = 0,3 +  h          200  720  2    0,7 kN/m2        Liegt die Freiluftanlage höher als 2000 m über Meer oder erfordern die  örtlichen Gegebenheiten höhere Schneelasten, so sind der Berechnung die  separat ermittelten Werte zugrunde zu legen.    3 Reduktionsfaktor   Für Windkräfte: mittlere Spannweite am  Für Zusatzlasten: ideelle Spannweite aid   1,00  0,98  0,96  0,94  0,92  0,90  0,88  0,86  0,84  0,82  0,80  0,78  0,76 225 250 300 350 400 450   500  Reduktionsfaktor r  Spannweite [m]    Elektrische Anlagen   76   734.31   Anhang 16  (Art. 57)   Holzmasten für Regelleitungen   1 Minimalmasse   Mastenlänge Stärkeklasse      I   normal   Durchmesser    II   mittel   Durchmesser    III   stark   Durchmesser     m   D1   cm   D2   cm   D1   cm   D2   cm   D1   cm   D2   cm            10 18 12 20 15 22 16  11 19 13 21 16 23 17  12 20 13 22 16 24 17  13 21 14 23 17 25 18  14 22 14 24 17 26 18  15 23 15 25 18 27 19  16 24 15 26 18 28 19  17 25 15 27 18 29 19  18 26 15 28 18 30 19                    D1 =  2 m über Fussende  D2 =  am Zopf           2 Durchmesser und Querschnitte der Leiter    Draht    Seil                         Durchmesser in mm 5 6 7 8 9,1 10,9 12,6 14,2 15,9 17,6 20,2 22,5  Querschnitt in mm2 19,6 28,3 38,5 50 50 70 95 120 150 185 240 300                 Bei zweisträngigen Leitungen darf der Gesamtdurchmesser aller Leitungen mit dem  Faktor 0,9 reduziert werden.   3 Bestimmung der Stärkeklassen der Holzmasters     Nomogramm      Leitungsverordnung   77   734.31              Energie   78   734.31   Anhang 17  (Art. 81 und 89)   Abstände bei Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen unter sich   Annäherungen  und Parallelführungen auf gemeinsamen Tragwerken Tabelle 1   Leitungssituation Leitung Nr. a  Leitung Nr. b  Abstand    blank Kabel blank Kabel  y = Vertikalabstand     N  S y  0,5 m für Regel- und Weitspannleitungen     N S  y  0,5 m für Regelleitungen     N S  y  1,0 m für Weitspannleitungen    N  S S z  . 1,5 m; y  1,5 m     H S S z  . 1,5 m; y  1,5 m    H  S  z  Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m, nur werkeigene S     N  N y  0,5 m     N N  z  Anhang 6, . 1,5 m    N   N z  Anhang 6, . 1,5 m    N  N  z  Anhang 6, . 1,5 m     H N N z  Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m    H  N N z  Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m    H H H H z  Anhang 6, . 1,5 m                           H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Leitungsverordnung   79    734.31   Kreuzungen auf gemeinsamen Tragwerken Tabelle 2   Leitungssituation Leitung Nr. a  Leitung Nr. b  Abstand    blank Kabel blank Kabel  y = Vertikalabstand     N S S y   0,5 m    N  S S y  1,5 m    H  S S z  Anhang 6,  . 1,5 m; y  1,5 m, nur werkeigene S     H S S y 1,5 m    N N N N z  Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m    H  N N z Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m    H H H H z Anhang 6, . 1,5 m; y  1,5 m                                                                                                           H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Energie   80   734.31   Annäherungen und Parallelführungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 3.1   Leitungssituation Leitung Nr. a    Leitung Nr. b    Abstand x= Horizontalabstand   blank Kabel Spannweite  blank Kabel Spannweite   z = Direktabstand      60 m  60 m    60 m 60 m  a = grössere Spannweite in m     N   S S   x  1,0 m      N    S   x  2,0 m + 0,02 a     N    S   x  2,0 m + 0,02 a     N   S    x  2,0 m + 0,02 a     N   S    x  2,0 m + 0,02 a    N    S S   x  2,0 m bzw. 1 m, wenn h 1 m    N    S S   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    N    S S   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H   S S   x  2,0 m bzw. 1 m, wenn h 1 m     H   S S    x  2 m + 0,02 a; z Anhang 6     H   S S   x  2 m + 0,02 a; z Anhang 6    H     S   x 10 m    H    S    x 20 m, wenn Parallelführung 300 m oder v vorhanden    H    S    x  10 m, wenn Parallelführung  300 m     H    S    x  2 m + 0,02 a; z Anhang  (bei Parallelführung  60 m)     H    S    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang  6 (für Werkleitungen S)     N    N   x  1,0 m     N    N   x  1,5 m     N    N   x 1,5 m     N   N    x 2,0 m     N   N    x 2 m + 0,02 a; z Anhang  6   H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Leitungsverordnung   81    734.31   Annäherungen und Parallelführungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 3.2   Leitungssituation Leitung Nr. a    Leitung Nr. b    Abstand x= Horizontalabstand    blank Kabel Spannweite   Kabel Spannweite   z = Direktabstand      60 m  60 m    60 m 60 m  a = grössere Spannweite in m     N   N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    N     N   x  2,0 m     N     N   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    N     N   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    N    N    x  2,0 m     N    N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    N    N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H    N   x  2,0 m      H    N   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H    N   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H   N    x  2,0 m      H   N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H   N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    H     N   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    H    N    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H    H   x  2,0 m      H    H   x   2 m + 0,02 a; z Anhang 6     H    H   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6     H   H    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    H      H   x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6    H     H    x  2 m + 0,02 a; z  Anhang 6   H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Energie   82   734.31   Kreuzungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 4.1   Leitungssituation Leitung Nr. a    Leitung Nr. b    Abstand     y= Vertikalabstand  z = Direktabstand    blank Kabel Spannweite  blank Kabel Spannweite    b = m pro kV der grösseren Nennspannung   r = Abstand in m zum näheren Kreuzungstragwerk der Leitung 1       60 m  60 m    60 m 60 m        N    S   z  0,5 m      N   S    z  1,0 m      N   S S   z 1,0 m + 0,02 r     N   S    z 1,0 m + 0,02 r    N    S S   z 1,5 m    N    S S   z 1,0 m + 0,02 r,  1,5 m    N    S S   z 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s                 H   S S   z 1,5 m      H   S S   z 1,0 m + 0,02 r,  1,5 m     H   S S   z 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s    H    S S   z 1,5 m + 0,01 b    H    S S   z 1,0 m + 0,01 b + 0,01r, . 1,5 m    H    S S   z 1,5 m + 0,01 b + 0,01r + 0,01 s                                                               H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Leitungsverordnung   83    734.31   Kreuzungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 4.2   Leitungssituation Leitung Nr. a    Leitung Nr. b    Abstand     y= Vertikalabstand  z = Direktabstand    blank Kabel Spannweite  blank Kabel Spannweite    b = m pro kV der grösseren Nennspannung   r = Abstand in m zum näheren Kreuzungstragwerk der Leitung 2       60 m  60 m    60 m 60 m        N    N   z  0,5 m      N   N    z  1,5 m      N   N    z  1,0 m + 0,02 r, .1,5 m     N   N    z  1,5 m + 0,01 r + 0,01 s    N    N N   z  1,5 m    N    N N   z  1,0 m + 0,02 r, .1,5 m    N    N N   z  1,5 m + 0,01 r + 0,01 s     H   N N   z  1,5 m      H   N N   z 1,0 m + 0,02 r, .1,5 m     H   N N   z 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s    H    N N   z 1,5 m + 0,01 b    H    N N   z 1,0 m + 0,01 b + 0,01r, . 1,5 m    H    N N   z 1,5 m + 0,01 b + 0,01r + 0,01 s     H    H   z 1,5 m      H    H   z 1,0 m + 0,02 r, . 1,5 m     H    H   z 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s    H H   H H   z  1,5 m + 0,01 b    H H   H H   z 1,0 m + 0,01 b + 0,02r, . 1,5 m    H  H   H H   z  1,5 m + 0,01 b + 0,01r + 0,01 s   H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung           Energie   84   734.31   Abstand zu fremden Tragwerken und Gebäuden Tabelle 5   Leitungssituation Tragwerk / Leitung Nr. a    Leitung Nr. b    Abstand x= Horizontalabstand     blank Kabel Spannweite  blank Kabel Spannweite   z = Direktabstand       60 m  60 m    60 m 60 m           S S   x  1,5 m                    N N   x  Anhang 6  1,5 m                    H H   x  Anhang 6  1,5 m + 0,01 b                                                                 N   S S   z  0,5 m     N    S S   z  1,5 m                                                                                       H = Hochspannungsleitung – N = Niederspannungsleitung – S = Schwachstromleitung        Leitungsverordnung   85   734.31   Anhang 18  (Art. 101)   Bahnprofil      a  3 m + 0,01 m pro kV der höchsten Nennspannung   b  3 m + 0,01 m pro kV der höchsten Nennspannung + 0,02 m pro Meter   Abstand vom näher liegenden Überführungstragwerk   c  14 m bei Normalspurbahnen mit Wechselstrom     Energie   86   734.31   Anhang 1950       50 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, mit Wirkung seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Leitungsverordnung   87   734.31   Anhang 2051   Inhaltsverzeichnis   1. Titel Allgemeine Bestimmungen 1–11a     1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe 1–4     2. Kapitel: Sicherheit 5–11a   2. Titel Bauvorschriften 11b–134     1. Kapitel: Anzuwendende Übertragungstechnologie 11b –11e     1.a. Kapitel Freileitungen 12–61           1. Abschnitt: Schwachstromfreileitungen 12–28          2. Abschnitt Starkstromfreileitungen 29-61     2. Kapitel: Kabelleitungen 62–77           1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 62–72          2. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für Starkstromkabellei-  tungen  73–77     3. Kapitel: Annäherungen, Parallelführungen und   Kreuzungen von elektrischen Leitungen unter sich   78–96           1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 78–82          2. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   von Schwachstrom- und Starkstromfreileitungen  83–87           3. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von Starkstromfreileitungen unter sich   88–91          4. Abschnitt: Parallelführungen und Kreuzungen von Kabel- leitungen   92–96     4. Kapitel: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von elektrischen Leitungen mit anderen Anlagen   97–134           1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmung 97          2. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen   mit Eisenbahn-, Standseilbahn- und Trolley- busanlagen (Bahnen)   98–104           3. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von elektrischen Leitungen mit Luftseilbahnen   105–113           4. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von elektrischen Leitungen mit   Nationalstrassen und Verkehrswegen   114–122           5. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von elektrischen Leitungen mit Rohrlei- tungsanlagen   123–128           6. Abschnitt: Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von elektrischen Leitungen mit Tankanlagen   129–134   3. Titel Betrieb, Instandhaltung und Kontrolle von   elektrischen Leitungen   135–142   4. Titel Schluss- und Übergangsbestimmungen 143–147               51 Redaktionell bereinigt infolge der Änd. gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019   (AS 2019 1377) und Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom   4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).     Energie   88   734.31   Anhänge:   1 Begriffe   2 Zusätzliche Schutzmassnahmen beim Zusammentreffen von Starkstromfrei- leitungen mit anderen Anlagen und Objekten   3 Mindestabstände zum Boden   4 Tragwerke für Schwachstromfreileitungen   5 Schutz gegen elektromagnetische Störungen durch Koronaeffekte   6 Direktabstände   7 Mindestabstände von Niederspannungsfreileitungen zu Gebäuden   8 Mindestabstände von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden   9 Abstände zu Kandelabern   10 Schiessanlagen   11 Festigkeit von Werkstoffen   12 Zugbeanspruchung und Durchhang von Regelleitungen   13 Werkstoffe für Tragwerke von Starkstromfreileitungen   14 Belastungsannahmen für Tragwerke und Fundamente von Starkstromfreilei- tungen   15 Lastannahmen für Starkstromfreileitungen   16 Holzmasten für Regelleitungen   17 Abstände bei Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen  unter sich   18 Bahnprofil   19 ...   20 Inhaltsverzeichnis    	1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 	1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe 	Art. 1 Zweck 	Art. 2 Geltungsbereich 	Art. 3 Weitere Vorschriften 	Art. 4 Begriffe  	2. Kapitel: Sicherheit 	Art. 5 Grundsatz 	Art. 6 Regeln der Technik 	Art. 7 Störschutz 	Art. 8 Vermeiden von Beeinflussungen durch Leitungen 	Art. 9 Verhältnis zu anderen Leitungen oder Infrastrukturanlagen 	Art. 10 Vorübergehende Gefährdung 	Art. 11  Landschafts- und Umweltschutz 	Art. 11a  Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei bestehenden  Leitungen   	2. Titel: Bauvorschriften 	1. Kapitel:  Anzuwendende Übertragungstechnologie 	Art. 11b Grundsatz 	Art. 11c Ermittlung des Mehrkostenfaktors eines konkreten Vorhabens 	Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 	Art. 11e  Überschreitung des Mehrkostenfaktors  	1a. Kapitel:  Freileitungen 	1. Abschnitt: Schwachstromfreileitungen 	Art. 12 Leitungsführung 	Art. 13 Abstand der Leiter unter sich und zu den Tragwerken 	Art. 14 Abstand zum Boden 	Art. 15 Abstand zu Bäumen 	Art. 16 Abstand zu Gewässern 	Art. 17 Leiter und Tragelemente von Luftkabeln 	Art. 18 Grösster Leiterzug 	Art. 19 Grösster Leiterdurchhang 	Art. 20 Leiterverbindungen 	Art. 21 Isolatoren 	Art. 22 Befestigungselemente 	Art. 23 Materialbeständigkeit 	Art. 24 Tragfähigkeit und Standfestigkeit von Tragwerken, Fundamenten, Verstrebungen und Verankerungen 	Art. 25 Tragwerkfundamente 	Art. 26 Verankerungen 	Art. 27 Schutz der Tragwerke 	Art. 28 Kennzeichnung der Tragwerke  	2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen 	Art. 29 Störschutz 	Art. 30 Vogelschutz 	Art. 31 Verhaltenshinweise 	Art. 32 Besteigen der Tragwerke 	Art. 33 Abstand der Leiter unter sich und zu den Tragwerken 	Art. 34 Abstand zum Boden 	Art. 35 Abstand zu Bäumen 	Art. 36 Abstand zu Gebäuden 	Art. 37 Abstand von Niederspannungsleitungen zu Gebäuden 	Art. 38 Abstand von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden 	Art. 39 Areale mit grossen Menschenansammlungen,  Spiel- und Sportanlagen 	Art. 40 Abstand zu Gewässern 	Art. 41 Beleuchtungskörper an Hochspannungs-Tragwerken 	Art. 42 Kandelaber 	Art. 43 Verkehrsschilder und Schutzwände 	Art. 44 Schiessplätze 	Art. 45 Leiter und Tragelemente von Luftkabeln 	Art. 46 Grösster Leiterzug 	Art. 47 Grösster Leiterdurchhang 	Art. 48 Zugbeanspruchung und Leiterdurchhang von Regelleitungen 	Art. 49 Leiterverbindungen 	Art. 50 Isolatoren 	Art. 51 Isolatoren in Mehrfachketten 	Art. 52 Armaturen 	Art. 53 Materialbeständigkeit 	Art. 54 Belastungsannahmen für Tragwerke und Fundamente 	Art. 55 Tragwerkarten 	Art. 56 Tragfähigkeit und Standfestigkeit von Tragwerken, Fundamenten,  Verstrebungen und Verankerungen 	Art. 57 Holztragwerke für Regelleitungen 	Art. 58 Verankerungen, Dachständer 	Art. 59 Schutz der Tragwerke 	Art. 60 Kennzeichnung der Tragwerke 	Art. 61 Tragwerkfundamente   	2. Kapitel: Kabelleitungen 	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 62 Werkpläne 	Art. 63 Zugänglichkeit 	Art. 64 Sicherung freigelegter Leitungsabschnitte 	Art. 65 Allgemeine technische Anforderungen 	Art. 66 Kennzeichnung 	Art. 67 Verlegung von Kabelleitungen 	Art. 68 Verlegung im Erdreich 	Art. 69 Verlegung in Kabelschutzrohren 	Art. 70 Verlegung in Tunnels und Stollen 	Art. 71 Verlegung in Gewässern 	Art. 72 Erdung  	2. Abschnitt:  Besondere Bestimmungen für Starkstromkabelleitungen 	Art. 73 Kabelart 	Art. 74 Netzkabel 	Art. 75 Niederspannungsnetzkabel 	Art. 76 Gewässerschutz 	Art. 77 Markierung   	3. Kapitel:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen unter sich 	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 78 Zulässigkeit und Leitungsführung 	Art. 79 Anordnung von Freileitungen 	Art. 80 Mechanischer Schutz für herabführende Leiter 	Art. 81 Abstände 	Art. 82 Besteigen der Tragwerke  	2. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von Schwachstrom- und Starkstromfreileitungen 	Art. 83 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen auf gemeinsamen Tragwerken 	Art. 84 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen an Gebäuden 	Art. 85 Parallelführungen von Schwachstrom- und Hochspannungsleitungen auf gemeinsamen Tragwerken 	Art. 86 Kreuzungen von Schwachstrom- und Hochspannungsleitungen  auf gemeinsamen Tragwerken 	Art. 87 Kreuzungen von Schwachstrom- und Starkstromleitungen  bei getrennten Tragwerken  	3. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  von Starkstromfreileitungen unter sich 	Art. 88 Mehrere parallele Starkstromfreileitungen 	Art. 89 Abstände 	Art. 90 Nachträgliche Kreuzungen 	Art. 91 Leitungsanordnung  	4. Abschnitt: Parallelführungen und Kreuzungen von Kabelleitungen 	Art. 92 Leitungsführung 	Art. 93 Wärmestau und Brandschutz 	Art. 94 Kabelleitungen für Anlagen mit Schutzfunktionen 	Art. 95 Hochspannungskabelleitungen grosser Leistung 	Art. 96 Abstände und Abdeckungen   	4. Kapitel:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen mit anderen Anlagen 	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmung 	Art. 97  	2. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen mit Eisenbahn-, Standseilbahn- und Trolleybusanlagen (Bahnen) 	Art. 98 Leitungstragwerke 	Art. 99 Abstand bei Annäherungen und Parallelführungen 	Art. 100 Kreuzungen von Bahnen mit Fahrleitung 	Art. 101 Abstand bei Kreuzungen 	Art. 102 Kreuzungen von Bahnen ohne Fahrleitung 	Art. 103 Kabelunterführungen 	Art. 104 Unterführung von Hochspannungsfreileitungen unter Bahnbrücken  	3. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen elektrischer  Leitungen mit Luftseilbahnen und Skiliften 	Art. 105 Leitungstragwerke 	Art. 106 Erdungen 	Art. 107 Skilifte, Materialseilbahnen 	Art. 108 Annäherungen und Parallelführungen 	Art. 109 Kreuzungen mit Schwachstrom- oder Niederspannungsleitungen 	Art. 110 Kreuzungen mit Hochspannungsfreileitungen 	Art. 111 Abstand übergeführter Hochspannungsfreileitungen 	Art. 112 Schutzkonstruktion über Luftseilbahnen 	Art. 113 Untergeführte Hochspannungsfreileitungen  	4. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen mit Nationalstrassen  und anderen Verkehrswegen 	Art. 114 Rücksicht auf den Weiterausbau der Nationalstrassen 	Art. 115 Anordnung von Tragwerken 	Art. 116  Zusätzliche Bewilligung 	Art. 117 Erdungen 	Art. 118 Annäherungen und Parallelführungen 	Art. 119 Kreuzungen 	Art. 120 Freileitungsunterführungen bei Brücken 	Art. 121 Kabelleitungen 	Art. 122 Kabelkanäle und -durchführungen  	5. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen mit Rohrleitungsanlagen 	Art. 123  Unterirdische Rohrleitungen und Nebenanlagen 	Art. 124 	Art. 125 Oberirdische Rohrleitungen 	Art. 126 Elektrische Auftrennung 	Art. 127 Kreuzungen mit Freileitungen 	Art. 128 Nicht dem Rohrleitungsgesetz unterstellte Rohrleitungen  	6. Abschnitt:  Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen  elektrischer Leitungen mit Tankanlagen 	Art. 129 Grundsatz 	Art. 130  Abstand zu Unterflur-Tankanlagen 	Art. 131 Abstand zu Überflur-Tankanlagen 	Art. 132 Grössere Abstände aus feuerwehrtechnischen Gründen 	Art. 133 	Art. 134 Erdungsanlagen    	3. Titel:  Betrieb, Instandhaltung und Kontrolle von elektrischen Leitungen 	Art. 135 Instandhaltung und Kontrollen 	Art. 136 Kontrollbericht 	Art. 137 Instruktion der Feuerwehr 	Art. 138 Ausser Betrieb gesetzte Leitungen 	Art. 139 Arbeiten an Starkstromleitungen 	Art. 140 Arbeiten an Kabelleitungen 	Art. 141 Besondere Schutzmassnahmen 	Art. 142 Massnahmen bei der Bergung von Reisenden aus Fahrzeugen  von Luftseilbahnen  	4. Titel: Schlussbestimmungen 	Art. 143 	Art. 144 Aufhebung bisherigen Rechts 	Art. 145 Änderung bisherigen Rechts 	Art. 146 Übergangsbestimmung 	Art. 147 Inkrafttreten  	Anhang 1 	Begriffe  	Anhang 2 	Zusätzliche Schutzmassnahmen beim Zusammentreffen von Starkstromfreileitungen mit anderen Anlagen und Objekten  	Anhang 3 	Mindestabstände zum Boden 	1. Schwachstromfreileitungen 	2. Starkstromfreileitungen   	Anhang 4 	Tragwerke für Schwachstromfreileitungen 	1 Belastungsannahmen 	2 Sicherheitswerte 	3 Holztragwerke 	4 Knicksicherheit der Konstruktionsteile aus Holz   	Anhang 5 	Schutz gegen elektromagnetische Störungen  durch Koronaeffekte  	Anhang 6 	Direktabstände 	1 Abstände der Leiter zu den Tragwerken 	2 Abstände der Leiter 	3 Sonderfälle   	Anhang 7 	Mindestabstände von Niederspannungsfreileitungen  zu Gebäuden  	Anhang 8 	Mindestabstände von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden 	1 Figur 1 	2 Figur 2   	Anhang 9 	Abstände zu Kandelabern  	Anhang 10 	Schiessanlagen 	1. Schiessanlage 250 m und 300 m (mit Ordonnanzmunition) 	2. Schiessanlage 25 m und 50 m (mit Ordonnanzmunition) 	3. In den Zonen A und B dürfen sich weder Tragwerke, Tragwerkteile und Leiter noch Luftkabel befinden. In der Zone C sind Tragwerke oder Tragwerkteile aus Holz oder mit Holz verkleidete Tragwerke zulässig.   	Anhang 11 	Festigkeit von Werkstoffen  	Anhang 12 	Zugbeanspruchung und Durchhang von Regelleitungen 	1. Leiterdurchhang und Leiterbeanspruchung für Regelleitungen  aus Aluminium oder Aldrey 	2. Leiterdurchhang und Leiterbeanspruchung für Regelleitungen  aus Kupfer   	Anhang 13 	Werkstoffe für Tragwerke von Starkstromfreileitungen 	1 Stahl 	2 Stahlbeton 	3 Holz   	Anhang 14 	Belastungsannahmen für Tragwerke und Fundamente  von Starkstromfreileitungen 	1 Belastungsannahmen 	2 Allgemeine Bestimmungen 	3 Betriebliche Belastungsannahmen für alle Tragwerke 	4 Theoretische Belastungsannahmen   	Anhang 15 	Lastannahmen für Starkstromfreileitungen 	1 Windkräfte 	2 Zusatzlasten 	3 Reduktionsfaktor   	Anhang 16 	Holzmasten für Regelleitungen 	1 Minimalmasse 	2 Durchmesser und Querschnitte der Leiter 	3 Bestimmung der Stärkeklassen der Holzmasters   	Anhang 17 	Abstände bei Parallelführungen und Kreuzungen von elektrischen Leitungen unter sich 	Annäherungen  und Parallelführungen auf gemeinsamen Tragwerken Tabelle 1 	Kreuzungen auf gemeinsamen Tragwerken Tabelle 2 	Annäherungen und Parallelführungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 3.1 	Annäherungen und Parallelführungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 3.2 	Kreuzungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 4.1 	Kreuzungen bei getrennten Tragwerken Tabelle 4.2 	Abstand zu fremden Tragwerken und Gebäuden Tabelle 5   	Anhang 18 	Bahnprofil  	Anhang 19 	Anhang 20 	Inhaltsverzeichnis 	Anhänge: