Microsoft Word - 5.2-1.1.6_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.6        1     Brandschutzrichtlinie: Brandschutzabstände  Tragwerke Brandabschnitte (15-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte     01.01.2017 / 15-15de     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 2.2, Abs. 2 und 3 (Seite 5)   - Ziffer 2.4 (Seite 6)   - Ziffer 3.1.2, Abs. 3 (Seite 7)   - Ziffer 3.7.1, Tabelle 1 (Seite 11)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 2.4 (Seiten 22 und 23)   - zu Ziffer 3.3.3 (Seite 27)   - zu Ziffer 3.7.11 (Seite 33)   - zu Ziffer 3.7.13 (Seite 34)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 5   2 Brandschutzabstände 5  2.1 Messweise (siehe Anhang) 5  2.2 Allgemeine Anforderungen 5  2.3 Anforderungen für bestimmte Nutzungen 6  2.3.1 Nebenbauten (siehe Anhang) 6  2.3.2 Fahrnisbauten 6  2.3.3 Bauten mit gefährlichen Stoffen 6  2.3.4 Büro-, Gewerbe- und Industriebauten (siehe Anhang) 6  2.3.5 Landwirtschaftliche Bauten (siehe Anhang) 6  2.4 Ersatzmassnahmen bei Unterschreitung der Brandschutzabstände (siehe Anhang) 6   3 Tragwerke, Brandabschnitte 7  3.1 Allgemeine Anforderungen 7  3.1.1 Feuerwiderstand (siehe Anhang) 7  3.1.2 Brandabschnittsbildung 7  3.2 Tragwerke 8  3.2.1 Standsicherheit 8  3.2.2 Wärmedehnung 8  3.2.3 Feuerwiderstand 8  3.3 Brandabschnittsbildende Wände und Decken 8  3.3.1 Feuerwiderstand 8  3.3.2 Standfestigkeit (siehe Anhang) 8  3.3.3 Anschlüsse an angrenzende Bauteile (siehe Anhang) 8  3.4 Brand- und Rauchschutzabschlüsse 9  3.5 Durchbrüche und Leitungsdurchführungen (siehe Anhang) 9  3.6 Installationsschächte 10  3.6.1 Allgemeines 10  3.6.2 Revisionsöffnungen 10  3.6.3 Horizontale Unterteilungen 10  3.6.4 Vertikale Unterteilungen 10  3.7 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten 10  3.7.1 Brandschutzkonzept 10  3.7.2 Gebäude mit geringen Abmessungen 14  3.7.3 Wohnen 14  3.7.4 Büro 14  3.7.5 Gewerbe- und Industrie (siehe Anhang) 14  3.7.6 Schule 14  3.7.7 Landwirtschaft (siehe Anhang) 15  3.7.8 Beherbergungsbetriebe 15  3.7.9 Verkaufsgeschäfte 15  3.7.10 Räume mit grosser Personenbelegung 15  3.7.11 Parking (siehe Anhang) 15  3.7.12 Räume zum Einstellen von Motorfahrzeugen bis 600 m2 16  3.7.13 Hochhäuser (siehe Anhang) 16  3.7.14 Räume und Brandabschnitte mit erhöhten Anforderungen 16  3.7.15 Räume für technische Brandschutzeinrichtungen und haustechnische Anlagen 16  3.7.16 Bauten mit Atrien, Innenhöfen oder Doppelfassaden (siehe Anhang) 16  3.7.17 Hochregallager 16   4 Nachweis des Feuerwiderstandes 17  4.1 Normbrand 17  4.2 Naturbrand 17     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   4.3 Nachweis 17   5 Weitere Bestimmungen 17   6 Inkrafttreten 17   Anhang 18        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      5   1 Geltungsbereich  Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Brandschutzabstände zwischen Bauten und Anlagen  sowie die Anforderungen an Tragwerke und Brandabschnitte und die dazugehörenden  brandabschnittsbildenden Bauteile.   2 Brandschutzabstände   2.1 Messweise (siehe Anhang)   Die Abstände sind zwischen den Fassaden zu messen. Kragen Dachvorsprünge oder Bau- teile mehr als 1 m aus, vergrössert sich der Abstand um das 1 m übersteigende Mass.   2.2 Allgemeine Anforderungen   1  Der Brandschutzabstand ist so festzulegen, dass Bauten und Anlagen nicht durch gegen- seitige Brandübertragung gefährdet sind. Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung sind zu  berücksichtigen.   2 1 Es sind folgende Brandschutzabstände zwischen benachbarten Bauten und Anlagen ein- zuhalten:   a 5 m, wenn die äusserste Schicht beider Aussenwandkonstruktionen aus Baustoffen  der RF1 besteht;   b 7.5 m, wenn die äusserste Schicht einer der beiden Aussenwandkonstruktionen aus  brennbaren Baustoffen besteht;   c  10 m, wenn die äusserste Schicht beider Aussenwandkonstruktionen aus brennbaren  Baustoffen besteht.   3 1 Die Brandschutzabstände dürfen reduziert werden:    zwischen Einfamilienhäuser;    zwischen Gebäuden geringer Höhe;    zwischen Gebäuden mittlerer Höhe, wenn die Aussenwände, mit Ausnahme von öf- fenbaren Fenstern und Türen, einen Feuerwiderstand von mindestens 30 Minuten  aufweisen.   Die reduzierten Brandschutzabstände betragen mindestens:   a 4 m, wenn die äusserste Schicht beider Aussenwandkonstruktionen aus Baustoffen  der RF1 besteht;   b 5 m, wenn die äusserste Schicht einer der beiden Aussenwandkonstruktionen aus  brennbaren Baustoffen besteht;   c 6 m, wenn die äusserste Schicht beider Aussenwandkonstruktionen aus brennbaren  Baustoffen besteht.   4 Brennbare Anteile der Aussenwandflächen oder vorspringende Teile von Bauten und An- lagen wie Balkone, Dachvorsprünge und Wintergärten sind entsprechend zu berücksichti- gen. Dachuntersichten sind davon ausgenommen.                1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   2.3 Anforderungen für bestimmte Nutzungen   2.3.1 Nebenbauten (siehe Anhang)   1 Nebenbauten sind von den Brandschutzabstandvorschriften gegenüber grundstückinter- nen Bauten und Anlagen befreit.   2 Diese Bauten haben untereinander und gegenüber benachbarten, grundstücksfremden  Bauten und Anlagen einen Brandschutzabstand von 4 m einzuhalten.   3 Mehrere Nebenbauten sind untereinander von Brandschutzabständen befreit, sofern die  zusammenhängende Arealfläche 150 m2 nicht übersteigt.   2.3.2 Fahrnisbauten   Fahrnisbauten mit einer Grundfläche von max. 150 m2 sind von den Abstandvorschriften ge- genüber angrenzenden Bauten und Anlagen befreit, sofern diese nicht zur Lagerung von ge- fährlichen Stoffen dienen. Sie benötigen untereinander keinen Brandschutzabstand.   2.3.3 Bauten mit gefährlichen Stoffen   Bauten und Anlagen, in denen gefährliche Stoffe gelagert werden (siehe Brandschutzrichtli- nie „Gefährliche Stoffe“) oder in denen mit solchen Stoffen umgegangen wird, haben unter- einander und gegenüber benachbarten Bauten und Anlagen, soweit die Sicherheit von Per- sonen und Sachen es erfordert, erhöhte Brandschutzabstände aufzuweisen.   2.3.4 Büro-, Gewerbe- und Industriebauten (siehe Anhang)   1 Arealüberbauungen aus einzelnen eingeschossigen Bauten und Anlagen mit vergleichba- rer Nutzung und Brandgefahr sind untereinander von Brandschutzabständen befreit, sofern  die zusammenhängende Arealfläche 3‘600 m2 nicht übersteigt.   2 Andere Nutzungen (z. B. Wohnhäuser, Technikräume, Hochregallager, Lager und Verar- beitung von gefährlichen Stoffen) sind mit brandabschnittsbildenden Bauteilen abzutrennen.   2.3.5 Landwirtschaftliche Bauten (siehe Anhang)   1 Landwirtschaftlich genutzte, eingeschossige Mehrgebäudeställe sind untereinander von  Brandschutzabständen befreit, sofern die Arealfläche 3‘600 m2 nicht übersteigt. Bei mehrge- schossigen Bauten (z. B. Galerien, Heubühnen) darf die zusammenhängende Areal- und  Geschossfläche 3‘600 m2 nicht übersteigen.   2 Andere Nutzungen (z. B. Wohnhäuser, Räume für das Einstellen von Motorfahrzeugen,  Lager für gefährliche Stoffe, Werkstätten) sind mit brandabschnittsbildenden Bauteilen abzu- trennen.   2.4 Ersatzmassnahmen bei Unterschreitung der Brandschutzabstände1   (siehe Anhang)   Werden erforderliche Brandschutzabstände gemäss Ziffer 2.2 oder 2.3 unterschritten, gelten  an die Ausführung der Aussenwandkonstruktionen hinsichtlich Brennbarkeit und Feuerwi- derstand erhöhte Anforderungen.               1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      7   3 Tragwerke, Brandabschnitte   3.1 Allgemeine Anforderungen   3.1.1 Feuerwiderstand (siehe Anhang)   1 Der Feuerwiderstand von Tragwerken und brandabschnittsbildenden Bauteilen ist so  festzulegen, dass die Personensicherheit und die Brandbekämpfung gewährleistet sind so- wie die Ausbreitung von Bränden auf andere Brandabschnitte während der definierten Zeit  verhindert wird. Massgebend sind insbesondere:   a Nutzung und Lage von Bauten und Anlagen oder Brandabschnitten;   b Gebäudegeometrie;   c  gesamthaft vorhandene immobile und mobile Brandbelastung.   2 Löschanlagen können bei der Festlegung des Feuerwiderstands des Tragwerkes und  brandabschnittsbildender Wände und Decken sowie der zulässigen Ausdehnung von Brand- abschnitten berücksichtigt werden.   3 Der Feuerwiderstand brandabschnittsbildender Bauteile beträgt mindestens 30 Minuten.   4 Mehrschichtige, feuerwiderstandsfähige Bauteile mit brennbaren Anteilen entsprechen als  gesamte Konstruktion der RF1, wenn das Bauteil mit Baustoffen der RF1 gekapselt ist. Der  minimale Feuerwiderstand K der Kapselung beträgt 30 Minuten weniger als der Feuerwider- stand des gesamten Bauteils jedoch mindestens K 30−RF1. Zwischenräume sind mit Bau- stoffen der RF1 hohlraumfrei zu füllen.   3.1.2 Brandabschnittsbildung   1 Die Brandabschnittsbildung in Bauten und Anlagen richtet sich nach deren Bauart, Lage,  Ausdehnung, Gebäudegeometrie und Nutzung.   2 In Brandabschnitte abzutrennen sind insbesondere:   a aneinandergebaute und ausgedehnte Bauten und Anlagen;   b Geschosse über und unter Terrain;   c vertikale und horizontale Fluchtwege;   d Vertikalverbindungen wie Lüftungs- und Installationsschächte;   e Räume mit haustechnischen Anlagen;   f Räume unterschiedlicher Nutzung, insbesondere bei unterschiedlicher Brandgefahr;   g Bereiche mit Technischen Brandschutzeinrichtungen;   h Bereiche, die in Gebäuden mit Aufenthaltskonzept der Evakuierung dienen.   3 1 Zwischen Brandabschnitten mit geringer Brandgefahr oder Brandbelastung kann der  Feuerwiderstand angemessen reduziert werden.                     1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3.2 Tragwerke   3.2.1 Standsicherheit   Tragwerke sind so zu bemessen und zu erstellen, dass:   a ihre Standsicherheit unter Brandbeanspruchung ausreichend erhalten bleibt;   b weder das vorzeitige Versagen eines einzelnen Bauteils noch die Auswirkung von Wär- medehnungen auf gleicher Ebene oder in anderen Geschossen zu seinem Einsturz füh- ren;   c keine unverhältnismässigen Schäden in angrenzenden Brandabschnitten entstehen.   3.2.2 Wärmedehnung   Wärmedehnung und deren Auswirkungen sind zu berücksichtigen.   3.2.3 Feuerwiderstand   1 Der Feuerwiderstand von Tragwerken wird gemäss den Tabellen Ziffer 3.7.1 festgelegt.   2 Keine Anforderungen an dem Feuerwiderstand von Tragwerken werden gestellt bei:   a eingeschossigen Bauten und Anlagen über Terrain;   b dem obersten Geschoss von Bauten und Anlagen geringer und mittlerer Höhe;   c Gebäuden mit geringen Abmessungen;   d Einfamilienhäusern inkl. deren Untergeschosse.   3 Tragwerke in Untergeschossen müssen den gleichen Feuerwiderstand aufweisen wie die  über dem gewachsenen Terrain liegenden Geschosse. Der Feuerwiderstand beträgt aber  mindestens R 60.   3.3 Brandabschnittsbildende Wände und Decken   3.3.1 Feuerwiderstand   1 Der Feuerwiderstand von brandabschnittsbildenden Wänden und Decken wird gemäss  den Tabellen Ziffer 3.7.1 festgelegt.   2 Brandabschnittsbildende Wände und Decken in Untergeschossen müssen den gleichen  Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber Feu- erwiderstand EI 60 aufweisen.   3.3.2 Standfestigkeit (siehe Anhang)   Nichttragende brandabschnittsbildende Wände haben eine ausreichende mechanische Fes- tigkeit und Standsicherheit gegen horizontale Belastungen aufzuweisen. Die Bestimmungen  von Ziffer 3.2.1 gelten sinngemäss.   3.3.3 Anschlüsse an angrenzende Bauteile (siehe Anhang)   1 Brandabschnittsbildende Bauteile sind untereinander feuerwiderstandsfähig zu verbinden.   2 Brandabschnittsbildende Bauteile sind an die Gebäudehülle so anzuschliessen, dass der  Anschluss auch unter der Einwirkung des Brandes rauch- und flammendicht bleibt.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      9   3.4 Brand- und Rauchschutzabschlüsse   1 In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchgänge und andere Öffnungen mit feu- erwiderstandsfähigen Brandschutzabschlüssen abzuschliessen.   2 Brandschutzabschlüsse müssen mindestens Feuerwiderstand El 30 aufweisen.   3 In Bereichen mit sehr kleiner Brandbelastung sind Brandschutzabschlüsse mit Feuerwi- derstand E 30 zulässig (z. B. Türen zwischen horizontalen und vertikalen Fluchtwegen).   4 In Bereichen wo nur die Verhinderung der Rauchausbreitung gefordert wird, sind rauch- dichte Abschlüsse der Klassifikation S zulässig (z. B. Bestandteile von RWA-Konzepten, Un- terteilungen von vertikalen Fluchtwegen).   5 Brand- und Rauchabschlüsse welche aus betrieblichen Gründen offengehalten werden,  sind mit einer automatischen Schliessvorrichtung auszurüsten.   6 Türen zu vertikalen Fluchtwegen sind selbstschliessend auszurüsten. Ausgenommen sind  Türen zu Wohnungen, Schulzimmer, Einzelbüro und technische Räume.   3.5 Durchbrüche und Leitungsdurchführungen (siehe Anhang)   1 In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchbrüche und Leitungsdurchführungen  feuerwiderstandsfähig zu verschliessen.   2 Der Feuerwiderstand von Abschottungen beträgt mindestens 30 Minuten.   3 Aussparungen für die Durchführung von Installationen durch brandabschnittsbildende  Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung:   a mit Material aus Baustoffen der RF1 auszufüllen und dicht zu verschliessen, oder   b mit VKF-anerkannten Abschottungssystemen zu verschliessen. Die Abschottungssys- teme müssen bei brandabschnittsbildenden Wänden und Decken Feuerwiderstand  EI 30 aufweisen.   4 VKF-anerkannte Abschottungssysteme für Rohrleitungen (z. B. Brandschutzmanschetten)  sind bei brandabschnittsbildenden Bauteilen anzuordnen.   Auf den Einbau von Abschottungssystemen kann verzichtet werden:   a bei Rohrleitungen aus Baustoffen der RF1;   b bei Ein- und Austrittsstellen in feuerwiderstandsfähige Installationsschächte;   c  innerhalb feuerwiderstandsfähiger Installationsschächte;   d  bei einzeln geführten Rohren mit einem Aussendurchmesser von max. 50 mm;   e bei einzeln geführten Rohren in Gebäuden mit geringer und mittlerer Höhe mit einem  Aussendurchmesser von max. 120 mm, sofern durch Verrauchung keine erhöhte Per- sonengefährdung entstehen kann (z. B. gegen Fluchtwege, Räume grosser Personen- belegung, Beherbergungsbetriebe);   f  in hohlraumfrei mit nicht schmelzenden Baustoffen mindestens der RF2 ausgefüllten  Vorwandsystemen für Sanitärinstallationen;   g  zwischen Räumen die mit Löschanlagen geschützt werden.   5 Brennbare Wärmedämmschichten von Installationen sind im Bereich der Durchführung  durch brandabschnittsbildende Wände und Decken mit Material aus Baustoffen der RF1 zu  unterbrechen. Bei geprüften und anerkannten Bauteilen gelten die Angaben gemäss VKF- Anerkennung.     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   3.6 Installationsschächte   3.6.1 Allgemeines   1 Leitungen haustechnischer Installationen über mehrere Geschosse sind grundsätzlich in  brandabschnittsbildenden Installationsschächten zu führen. Schächte müssen den gleichen  Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber Feu- erwiderstand EI 30 aufweisen.   2 Auf das Erstellen von Installationsschächten kann verzichtet werden wenn:   a  Leitungen haustechnischer Installationen durch Geschossdecken geführt werden, und  die Aussparungen und Durchführungen gemäss Ziffer 3.5 ausgeführt sind, oder   b die Leitungen in dafür vorgesehenen und VKF-anerkannten Wandsystemen geführt  sind.   3.6.2 Revisionsöffnungen   Revisionsöffnungen sind mit Brandschutzabschlüssen mit Feuerwiderstand El 30 abzu- schliessen. Für Bauten geringer und mittlerer Höhe genügen Revisionsdeckel RF1 bei ge- schossweise unterteilten oder ausgefüllten Installationsschächten.   3.6.3 Horizontale Unterteilungen   1 Aussparungen für die Durchführung von Leitungen bei oben geschlossenen Installations- schächten sind bei jedem Geschoss mit Baustoffen der RF1 zu verschliessen.   2 Auf die Unterteilung der Installationsschächte kann verzichtet werden:   a wenn zuoberst für den Abzug von Wärme und Rauch im Brandfall eine direkt ins Freie  führende Öffnung angeordnet wird, welche entweder ständig offen ist oder von einem  sicheren Ort aus geöffnet werden kann. Der lichte Querschnitt der Öffnung muss 5 %  des Schachtquerschnittes betragen;   b wenn der Installationsschacht hohlraumfrei mit Baustoffen RF1 ausgefüllt ist. Sofern  keine Installationen mit erhöhten Brandschutzanforderungen (z. B. Abgasanlagen) in  den Schächten vorhanden sind, genügen für Bauten geringer und mittlerer Höhe nicht  schmelzende Baustoffe mindestens der RF2. Die Setzung geschütteter Baustoffe ist  mechanisch geschossweise zu verhindern (z. B. Gitterrost, Bauplatte);   c wenn ausschliesslich Leitungen aus Baustoffen der RF1 vorhanden sind.   3.6.4 Vertikale Unterteilungen   In Installationsschächten sind Abgasanlagen, Lüftungskanäle mit erhöhten Brandschutzan- forderungen und dergleichen unter sich sowie gegen andere Installationen im gleichen  Schacht mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1 (z. B. Brandschutzplatte)  abzutrennen.   3.7 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten   3.7.1 Brandschutzkonzept   1 Die Anforderungen an den Feuerwiderstand und die Konstruktion von Tragwerken und  brandabschnittsbildenden Wänden und Decken richten sich insbesondere nach Lage, Ge- bäudegeometrie, Nutzung und Ausdehnung von Bauten und Anlagen oder Brandabschnit- ten.   2 Die Anforderungen in den nachfolgenden Tabellen gelten als Standardlösungen. Abwei- chungen von diesen Standardlösungen sind gestützt auf Artikel 11 der Brandschutznorm  und mit entsprechendem Nachweis möglich.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      11   Tabelle 11    k. A. : An den Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen werden keine Anforderungen gestellt.   [1] Bei eingeschossigen Bauten und im obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten wird keine Anfor- derung an den Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen gestellt.   [2] Bei eingeschossigen Bauten und im obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten kann der Feuerwi- derstand brandabschnittsbildender Wände auf 30 Minuten reduziert werden.   [3] Wenn die Umfassungswände mindestens 25 % unverschliessbare Öffnungen aufweisen, gelten folgende,   minimale Anforderungen an Bauteile die Konstruktionen der RF1 entsprechen:   - keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen in Bereichen, die maximal 35 m  von einer unverschliessbaren Öffnung entfernt liegen.   [4] Bei Beherbergungsbetrieben kann auf den Einbau einer Brandmeldeanlage verzichtet werden.   [5] Bei zweigeschossigen Bauten mit einer gesamten Geschossfläche über Terrain von maximal 2‘400 m2 gilt:   - der Feuerwiderstand kann um 30 Minuten reduziert werden. Bei Geschossdecken mit Feuerwiderstand   REI 30 kann der Feuerwiderstand nur auf EI 30 reduziert werden;   - bei Beherbergungsbetrieben [c] kann der Feuerwiderstand generell um 30 Minuten reduziert werden.              1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016   Gebäudehöhenkategorie  Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)   Nutzung Konzept Tragwerk [1]   Brandab- schnitts- bildende  Geschoss- decken   Brandab- schnitts-  bildende  Wände und  horizontale  Fluchtwege   Fluchtweg  vertikal       Wohnen MFH    Baulich R 30 [5] REI 30 [5] EI 30 REI 30  Büro    Schule    Verkaufsräume  (Brandabschnittsfläche < 1‘200 m2 und Per- sonenbelegung < 300 Personen)   Lösch- anlage    k. A. EI 30 EI 30 REI 30  Parking [3]    Industrie und Gewerbe  q bis 1‘000 MJ/m2   Landwirtschaft       Industrie und Gewerbe  q über 1‘000 MJ/m2   Baulich R 60 [5] REI 60 [5] EI 60 [2] [5] REI 60   Lösch- anlage   R 30 [5]  REI 30 [5] EI 30 REI 60      Beherbergungsbetriebe [a]  z. B. Krankenhäuser  z. B. Alters- und Pflegeheime    Baulich R 60 REI 60 EI 60 REI 60   Lösch- anlage   R 30 REI 30 EI 30 REI 60      Beherbergungsbetriebe [b]  z. B. Hotels Baulich R 60 REI 60 EI 30  REI 60   Abgelegene Beherbergungsbetriebe[c][5]    z. B. Berghütten  Lösch- anlage [4]   R 30 REI 30 EI 30 REI 60  Räume mit grosser Personenbelegung    Verkaufsgeschäfte     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   Tabelle 2   [1] Bei eingeschossigen Bauten und im obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten wird keine   Anforderung an den Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen gestellt.   [2] Bei eingeschossigen Bauten und im obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten kann der   Feuerwiderstand brandabschnittsbildender Wände auf 30 Minuten reduziert werden.   [6] Wenn die Umfassungswände mindestens 25 % unverschliessbare Öffnungen aufweisen, gelten folgende,  minimale Anforderungen an Bauteile die Konstruktionen der RF1 entsprechen:   - Tragwerk R 30;   - Brandabschnittsbildende Bauteile EI 30 (ausgenommen Brandabschnitt Treppenhaus);   - keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen in Bereichen, die maximal 35 m  von einer unverschliessbaren Öffnung entfernt liegen.   [7] Bei zweigeschossigen Bauten mit einer Gesamthöhe über 11 m und einer Erdgeschosshöhe von maximal  8 m gelten für die tragenden und brandabschnittsbildenden Bauteile die Anforderungen für Gebäude   geringer Höhe.       Gebäudehöhenkategorie  Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m Gesamthöhe) [7]   Nutzung Konzept Tragwerk [1]   Brandab- schnitts- bildende  Geschoss- decken   Brandab- schnitts-  bildende  Wände und  horizontale  Fluchtwege   Fluchtweg  vertikal       Wohnen MFH   Baulich R 60 REI 60 EI 30 REI 60  Büro    Schule    Verkaufsräume  (Brandabschnittsfläche < 1‘200 m2 und Per- sonenbelegung < 300 Personen)   Lösch- anlage   R 30 REI 30 EI 30 REI 60   Parking [6]    Industrie und Gewerbe  q bis 1‘000 MJ/m2    Landwirtschaft      Industrie und Gewerbe  q über 1‘000 MJ/m2   Baulich R 90  REI 90 EI 60 [2] REI 90   Lösch- anlage   R 60  REI 60 EI 30 REI 60      Beherbergungsbetriebe [a]  z. B. Krankenhäuser  z. B. Alters- und Pflegeheime    Baulich R 60 REI 60 EI 60 REI 60   Lösch- anlage   R 30 REI 30 EI 30 REI 60      Beherbergungsbetriebe [b]  z. B. Hotels Baulich R 60 REI 60 EI 30 REI 60   Abgelegene Beherbergungsbetriebe [c]    z. B. Berghütten  Lösch- anlage   R 30 REI 30 EI 30 REI 60  Räumen mit grosser Personenbelegung   Verkaufsgeschäfte     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      13   Tabelle 3   [8] Der Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen im obersten Geschoss kann um 30 Minuten reduziert    werden.   [9] Bei eingeschossigen Bauten (z. B. Hochregallager, Hallen) wird keine Anforderung an den Feuerwider- stand von tragenden Bauteilen gestellt.       Gebäudehöhenkategorie  Hochhäuser (bis 100 m Gesamthöhe)   Nutzung Konzept Tragwerk[8][9]   Brandab- schnitts- bildende  Geschoss- decken   Brandab- schnitts-  bildende  Wände und  horizontale  Fluchtwege   Fluchtweg  vertikal       Wohnen MFH   Baulich R 90 REI 90 EI 60 REI 90  Büro    Schule    Verkaufsräume  (Brandabschnittsfläche < 1‘200 m2 und   Personenbelegung < 300 Personen)   Lösch- anlage   R 60 REI 60 EI 30 REI 90  Parking     Industrie und Gewerbe  q bis 1‘000 MJ/m2       Industrie und Gewerbe  q über 1‘000 MJ/m2   Baulich R 120 REI 120 EI 90 REI 120   Lösch- anlage   R 90 REI 90 EI 60 REI 90      Beherbergungsbetriebe [a]  z. B. Krankenhäuser  z. B. Alters- und Pflegeheime    Baulich R 90 REI 90 EI 60 REI 90   Lösch- anlage   R 60 REI 60 EI 30 REI 90      Beherbergungsbetriebe [b]  z. B. Hotels   Baulich R 90 REI 90 EI 60 REI 90    Räumen mit grosser Personenbelegung   Verkaufsgeschäfte   Lösch- anlage   R 60 REI 60 EI 30 REI 90     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   3.7.2 Gebäude mit geringen Abmessungen   1 Für „Gebäude mit geringen Abmessungen“ werden keine Anforderungen an den Feuer- widerstand von Tragwerken und an die Brandabschnittsbildung gestellt.   2 Bereiche und Räume gemäss Ziffer 3.7.14 und 3.7.15 sind als Brandabschnitte abzutren- nen.   3.7.3 Wohnen   1 Bei Einfamilienhäusern (inkl. deren Untergeschosse und zugehörige Einliegerwohnung)  werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Tragwerken, Wänden und De- cken gestellt.   2 Wohnungen sind als separate Brandabschnitte zu erstellen.   3.7.4 Büro   1 Dem Bürobetrieb dienende und zuordenbare Nutzungen (z. B. Sitzungszimmer, Aufent- halts- und Ruheräume, Archive, Serverräume, Labors und Werkstätten ohne besondere  Brandgefahr, Putzräume, Haushaltküchen) können im gleichen Brandabschnitt zusammen- gefasst werden.   2 Ohne Nachweis darf die zusammenhängende Brandabschnittsfläche nicht mehr als  3‘600 m2 betragen.   3 Die zusammenhängende Brandabschnittsfläche umfasst sämtliche ohne Feuerwiderstand  miteinander verbundenen Geschosse. Das Tragwerk und die Geschossdecken müssen den  Feuerwiderstandsanforderungen gemäss Ziffer 3.7.1 entsprechen.   4 In Bürobauten geringer und mittlerer Höhe genügt bei Empfangsbüros, welche von den  angrenzenden Räumen als Brandabschnitt abgetrennt sind, gegen das Treppenhaus ein  feuerwiderstandsfähiger Abschluss E 30.   5 Empfangsbüros können gegen den horizontalen Fluchtweg offen ausgeführt werden, so- fern dieser vom Treppenhaus mindestens mit Feuerwiderstand E 30 abgeschlossen ist. Vo- raussetzung ist dabei, dass Empfangsbüros von angrenzenden Räumen durch Wände abge- trennt sind, welche den Anforderungen an horizontale Fluchtwege entsprechen.   3.7.5 Gewerbe- und Industrie (siehe Anhang)   1 Nutzungen wie Fabrikationen, Labors und Werkstätten ohne besondere Brandgefahr, La- ger, Büros und Garderoben können im gleichen Brandabschnitt zusammengefasst werden.   2 Die Fläche eines Brandabschnittes richtet sich nach den Brandgefahren. Ohne Nachweis  darf die zusammenhängende Brandabschnittsfläche nicht mehr als 3‘600 m2 betragen.   3 Die zusammenhängende Brandabschnittsfläche umfasst sämtliche ohne Feuerwiderstand  miteinander verbundenen Geschosse. Das Tragwerk und die Geschossdecken müssen den  Feuerwiderstandsanforderungen gemäss Ziffer 3.7.1 entsprechen.   4 Für die Unterteilung von Lagern mit gefährlichen Stoffen ist die je Brandabschnitt zulässi- ge Lagermenge massgebend. Diese richtet sich nach Lagerdichte und Art der Stoffe (siehe  Ziffer 5 „Weitere Bestimmungen“).   3.7.6 Schule    1 Dem Schulbetrieb dienende und zuordenbare Nutzungen (z. B. Schulräume, Gruppen- räume, Lehrerzimmer, Aufenthalts- und Ruheräume, Archive, Serverräume, Putzräume)  können im gleichen Brandabschnitt zusammengefasst werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      15   2 Der Turnhalle zuordenbare Nutzungen (z. B. Garderoben, Materialräume, Zuschauertri- bünen, Putzräume) können im gleichen Brandabschnitt zusammengefasst werden.   3 Ohne Nachweis darf die zusammenhängende Brandabschnittsfläche nicht mehr als  3‘600 m2 betragen.   4 Die zusammenhängende Brandabschnittsfläche umfasst sämtliche ohne Feuerwiderstand  miteinander verbundenen Geschosse. Das Tragwerk und die Geschossdecken müssen den  Feuerwiderstandsanforderungen gemäss Ziffer 3.7.1 entsprechen.   5 Spezialräume (z. B. Schulküche, Cafeteria, Werk-, Laborräume) sind als eigenständige  Brandabschnitte zu erstellen.   3.7.7 Landwirtschaft (siehe Anhang)   1 Nutzungen wie Tierstall, Futterlager, Melkstand, Fressplatz, Laufhof können im gleichen  Brandabschnitt zusammengefasst werden.   2 Ohne Nachweis darf die zusammenhängende Brandabschnittfläche landwirtschaftlich ge- nutzter Bauten nicht mehr als 3‘600 m2 betragen.   3 Bei landwirtschaftlichen Bauten sind Wohnungen und Wirtschaftsteil brandabschnitts- mässig zu unterteilen.   4 Bei landwirtschaftlichen Bauten mit einem gesamthaften Gebäudevolumen > 3‘000 m3  sind Wohn- und Wirtschaftsteil mit einer Brandmauer REI 90 voneinander abzutrennen.   5 Räume in denen Motorfahrzeuge abgestellt werden sind von angrenzenden landwirt- schaftlich genutzten Räumen mit Feuerwiderstand EI 60 abzutrennen oder einstellraumseitig  mindestens K 60 zu bekleiden.   3.7.8 Beherbergungsbetriebe   Gäste-, Insassen-, Patienten- und Personalzimmer, betriebstechnische Räume, Untersu- chungs-, Behandlungs- und Laborbereiche sowie technische Räume sind als Brandabschnit- te zu erstellen.   3.7.9 Verkaufsgeschäfte   1 Verkaufsflächen, Verwaltungs- und Betriebsräume, sowie Lagerbereiche können im glei- chen Brandabschnitt zusammengefasst werden.   2 Der Brandabschnitt von mehrgeschossigen Verkaufsgeschäften umfasst sämtliche mitei- nander offen verbundenen Verkaufsgeschosse. Das Tragwerk und die Geschossdecken  müssen den Feuerwiderstandsanforderungen gemäss Ziffer 3.7.1 entsprechen.   3 Verkaufsgeschäfte im zweiten und in jedem darunter liegenden Untergeschoss müssen  geschossweise als eigene Brandabschnitte erstellt sein.   3.7.10 Räume mit grosser Personenbelegung   1 Räume mit grosser Personenbelegung sind als Brandabschnitte abzutrennen.   2 Dem Raum mit grosser Personenbelegung zuordenbare Nutzungen (z. B. Garderoben,  Materialräume, Zuschauertribünen, Bühnen, Regieräume, Foyer) können im gleichen  Brandabschnitt zusammengefasst werden.   3 Spezialräume sind als Brandabschnitte zu erstellen.   3.7.11 Parking (siehe Anhang)   1 Parkings sind als Brandabschnitte zu erstellen.     Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      16   2 Bei Parkings unter Terrain sowie bei oberirdischen, geschlossenen Parkings beträgt die  zulässige Brandabschnittsfläche 4‘800 m2, sofern das Parking eingeschossig ist oder die  einzelnen Geschosse separate Brandabschnitte bilden. Sie beträgt 2‘400 m2, sofern bei  mehrgeschossigen Parkings die Geschosse miteinander in offener Verbindung stehen. So- fern Löschanlagen eingebaut werden, können die Flächen der Brandabschnitte verdoppelt  werden.   3 Bei teilweise offenen (Umfassungswände mit mindestens 25 % unverschliessbaren Öff- nungen) ein- und mehrgeschossigen Parkings darf die ohne Brandabschnittsbildung mitei- nander verbundene Fläche je Geschoss 9‘600 m2 nicht übersteigen.   3.7.12 Räume zum Einstellen von Motorfahrzeugen bis 600 m2   1 Räume zum Einstellen von Motorfahrzeugen sind als Brandabschnitte zu erstellen.   2 In Einfamilienhäusern, Gebäuden geringer Abmessung und Nebenbauten werden keine  Anforderungen an die Brandabschnittsbildung gestellt.   3.7.13 Hochhäuser (siehe Anhang)   1 In jedem Geschoss sind im Anschlussbereich der Geschossdecke an die Aussenwand  Massnahmen zu treffen, damit eine Brandausdehnung eingeschränkt wird. Bei Konzepten  mit Löschanlagenvollschutz sind keine Massnahmen erforderlich.   2 Revisionsöffnungen von Installationsschächten dürfen nicht in Sicherheitstreppenhäusern  angeordnet sein.   3.7.14 Räume und Brandabschnitte mit erhöhten Anforderungen   Für einzelne Räume und Brandabschnitte mit sehr grosser Brandbelastung oder grossem  Brandrisiko ist der Feuerwiderstand der Tragwerke und brandabschnittsbildenden Wände  und Decken gegenüber den Anforderungen der Ziffer 3.7.1 angemessen zu erhöhen.   3.7.15 Räume für technische Brandschutzeinrichtungen und haustechnische Anlagen   1 Die Anforderungen bezüglich der Bauart und des Feuerwiderstandes für Räume für tech- nische Brandschutzeinrichtungen und haustechnischen Anlagen (Lösch-, Wärme-, Kälte-,  Luft-, Beförderungs- und Elektroanlagen) richten sich nach der Art der Anlagen, der Brand- gefahr und dem Feuerwiderstand des Tragwerkes oder Brandabschnitten von Bauten und  Anlagen.   2 Die baulichen Anforderungen und Bedingungen an die Aufstellungsräume für Lösch-, Be- förderungs-, Lufttechnische- und Wärmetechnische Anlagen sind in der jeweiligen Brand- schutzrichtlinie geregelt.   3 Räume für Transformatoren sind als separate Brandabschnitte mit dem gleichen Feuer- widerstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens jedoch EI 60 zu  erstellen. Zu- und Abluftöffnungen müssen direkt ins Freie führen (siehe Ziffer 5 „Weitere  Bestimmungen“).   3.7.16 Bauten mit Atrien, Innenhöfen oder Doppelfassaden (siehe Anhang)   Bei Bauten mit Atrien, Innenhöfen oder Doppelfassaden sind Massnahmen zu treffen, damit  die Brandausbreitung über die Atrien, Innenhöfe oder Doppelfassaden eingeschränkt wird.   3.7.17 Hochregallager    Hochregallager sind als separate Brandabschnitte auszubilden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      17   4 Nachweis des Feuerwiderstandes   4.1 Normbrand   Der geforderte Feuerwiderstand von Bauteilen ist rechnerisch oder durch genormte Brand- versuche nachzuweisen.   4.2 Naturbrand   Der geforderte Feuerwiderstand von Bauteilen kann gemäss den Vorgaben der Brand- schutzrichtlinie „Nachweisverfahren im Brandschutz“ nachgewiesen werden.   4.3 Nachweis   1 Auf Verlangen der Brandschutzbehörde ist der Feuerwiderstand von Tragwerken und  brandabschnittsbildenden Bauteilen durch Prüfungen oder rechnerisch nachzuweisen.   2 Der Brandschutzbehörde sind die Nachweise vor Baubeginn mit den notwendigen Unter- lagen zur Begutachtung einzureichen.   5 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   6 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      18   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2.1 Messweise     x = Brandschutzabstand         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      19   zu Ziffer 2.3.1 Nebenbauten           Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      20   zu Ziffer 2.3.4 Büro-, Gewerbe- und Industriebauten           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      21   zu Ziffer 2.3.5 Landwirtschaftliche Bauten   Mehrgebäudeställe, mehrgeschossig           Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      22   zu Ziffer 2.4 Ersatzmassnahmen bei Unterschreitung der Brandschutzabstände   Bereiche mit Ersatzmassnahmen:   Die Brandschutzabstände sind in der Projektion zu messen. Beträgt der Abstand zwischen benach- barten Aussenwandkonstruktionen weniger als 2 m, sind die Ersatzmassnahmen um 1 m zu verbrei- tern. Ersatzmassnahmen können an einer oder an beiden Aussenwandkonstruktionen ausgeführt  werden (siehe Varianten in der nachstehenden Tabelle).      Folgende Massnahmen sind als Ersatzmassnahmen (einzeln oder in Kombination miteinander) ge- eignet:   Bei Aussenwandkonstruktionen:    feuerwiderstandsfähige Ausführung der Aussenwände;    feuerwiderstandsfähige Bekleidungen;    Unterbruch brennbarer Flächen mit Material aus Baustoffen der RF1.   Bei Öffnungen (Türen, Tore, Fenster):    Brandschutzabschlüsse wie feuerwiderstandsfähige Türen, Tore oder Fenster;    feuerwiderstandsfähige Fenster, die nur zu Unterhaltszwecken öffenbar sind;    versetzte Anordnungen der Öffnungen.   Bei Dachuntersichten:    feuerwiderstandsfähige Bekleidungen.   Bei Dachkonstruktionen:   für die Bedachung gelten die Anforderungen der Brandschutzrichtlinie „Verwendung von Baustof- fen“, Ziffer 3.3. Bei Zeltbauten, Traglufthallen, Treibhäusern usw. sind die erforderlichen Massnah- men im Einverständnis mit der Brandschutzbehörde festzulegen.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      23        Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      24   zu Ziffer 3.1.1 Feuerwiderstand   Feuerwiderstandsfähige Bauteile, die Konstruktionen der RF1 entsprechen      zu Ziffer 3.3.2 Standfestigkeit   Nichttragende brandabschnittsbildende Wände müssen eine Stärke von mindestens 80 mm aufwei- sen. Geringere Wandstärken oder Raumhöhen über 3 m erfordern einen besonderen Nachweis der  Standsicherheit. Dieser Nachweis kann als Tragsicherheitsnachweis im Kaltzustand mit einer hori- zontalen Flächenlast von 0.2 kN/m2 geführt werden. Besondere Beachtung ist dem fachgerechten  Anschluss der Wände an die angrenzenden Bauteile zu schenken.   Bei geprüften und anerkannten Bauteilen gelten die Angaben gemäss VKF-Anerkennung.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      25   zu Ziffer 3.3.3 Anschlüsse an angrenzende Bauteile   Anschlüsse von brandabschnittsbildenden Bauteilen (Ziffer 3.3.3, Abs. 1)      Variante C   Verwendung von VKF anerkannten Fugenabdichtungen mit Feuerwiderstand.   Variante D   Anschluss gemäss VKF anerkanntem „Stand der Technik Papier“.        Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      26   Anschlüsse von brandabschnittsbildenden Bauteilen an Aussenwände (Ziffer 3.3.3, Abs. 2)      Variante E     Anschluss gemäss VKF anerkanntem „Stand der Technik Papier“.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      27   Anschlüsse von brandabschnittsbildenden Bauteilen an Dachkonstruktionen  (Ziffer 3.3.3, Abs. 2)      Variante C Anschluss gemäss VKF anerkanntem „Stand der Technik Papier“.        Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      28   zu Ziffer 3.5 Durchbrüche und Leitungsdurchführungen           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      29   zu Ziffer 3.7.5 Gewerbe- und Industrie   Die Fläche eines Brandabschnitts richtet sich insbesondere nach Brandbelastung, Aktivierungsge- fahr und Lagerhöhe.    Nutzungen, die bezüglich Brandbelastung (bis 500 MJ/m2), Aktivierungsgefahr und Lagerhöhe  ein kleines Brandrisiko darstellen, z. B.:    Nutzung / Lager Lagerhöhe    - Metallverarbeitung / Stahlbau beliebig  - Maschinenfabrik  3 m  - Autoreparaturwerkstätte  3 m  - Schlachthof / Grossmetzgerei  10 m  - Gipswarenverarbeitung  6 m  - Konservenfabrikation  10 m  - Kunst- / Natursteinverarbeitung beliebig  - Bierbrauerei  6 m  - Molkereiwarenproduktion  3 m                Bei sehr grossen Brandabschnittsflächen   ist die Brandabschnittsgrösse mit der   Brandschutzbehörde festzulegen.    Nutzungen, die bezüglich Brandbelastung (500 - 1‘000 MJ/m2), Aktivierungsgefahr und Lager- höhe ein mittleres Brandrisiko darstellen, z. B.:    Nutzung / Lager Lagerhöhe  3 m   - Holzbearbeitung / Zimmerei  - Schreinerei / Modellschreinerei  - Möbelherstellung und Verkauf  - Elektrowerkstätte  - Glaswaren Bearbeitung / Verkauf  - Kunststoffverarbeitung  - Kleidergeschäfte / Textilien  - Lebensmittelverarbeitung  - Lederwaren Zuschneiderei  - Papierwaren Produktion / Verkauf    Nutzungen, die bezüglich Brandbelastung (mehr als 1‘000 MJ/m2), Aktivierungsgefahr und  Lagerhöhe ein grosses Brandrisiko darstellen, z. B.:    Nutzung / Lager    - Grossbäckerei  - Getreidemühle  - Teigwaren Produktion  - Futtermittel Produktion  - Bodenpflegemittel Produktion  - Farben Mischerei / Verkauf  - Pneulager  - Klebstoffe Produktion  - Lacke Produktion  - Schaumstoffe Produktion            Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      30   zu Ziffer 3.7.7 Landwirtschaft   Landwirtschaftliche Liegenschaft > 3‘000 m3:  - mit einem gesamthaft umbauten Gebäudevolumen von mehr als 3‘000 m3      Bezüglich Brandschutzanforderungen für Brandmauern wird verwiesen auf die Bestimmungen der  Brandschutzerläuterung „Brandmauern“.      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      31   Landwirtschaftliche Liegenschaft < 3‘000 m3:  - Kleintierzucht, Pferdehof, Landwirtschaft usw.           Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      32   zu Ziffer 3.7.11 Parking   Bauten unter Terrain und oberirdische, geschlossene Bauten           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      33   Offene oberirdische Bauten   Umfassungswände mit mindestens 25 % unverschliessbaren Öffnungen (Querlüftung)   mit oder ohne offener Verbindung zwischen den verschiedenen Geschossen           Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      34   zu Ziffer 3.7.13 Hochhäuser   Mögliche bauliche Massnahmen ohne Löschanlagenkonzept.       Massnahmen mit Löschanlagenkonzept.   Bei Löschanlagenvollschutz sind beim Anschluss an die Aussenwand keine baulichen Massnahmen  erforderlich.      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte / 15-15de      35   zu Ziffer 3.7.16 Bauten mit Atrien, Innenhöfen oder Doppelfassaden   Bezüglich Brandschutzanforderungen an Bauten mit Atrien, Innenhöfen oder Doppelfassaden wird  verwiesen auf die Bestimmungen der VKF-Brandschutzerläuterungen:    „Bauten mit Atrien und Innenhöfen“;   „Bauten mit Doppelfassaden“.   Legende   Symbole und Abkürzungen                                                           Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.