SR 734.1   1   Verordnung   über elektrische Schwachstromanlagen  (Schwachstromverordnung)   vom 30. März 1994 (Stand am 20. April 2016)     Der Schweizerische Bundesrat,  gestützt auf Artikel 3 des Elektrizitätsgesetzes (EleG) vom 24. Juni 19021,2   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Geltungsbereich  1 Diese Verordnung regelt Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen  Schwachstromanlagen.  2 Die Bestimmungen für die Erstellung gelten für bestehende Anlagen, wenn:   a. sie vollständig umgebaut werden;   b. sie in bedeutendem Mass verändert werden und die Erfüllung der Anforde- rungen weder unverhältnismässig ist noch die Sicherheit wesentlich beein- trächtigt;   c. sie für Mensch und Umwelt eine drohende Gefahr darstellen oder andere  elektrische Anlagen in erheblichem Mass störend beeinflussen.   2bis Sie gilt nicht für:   a. militärische Anlagen und Anlagen des Zivilschutzes;   b. elektrische Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1 der Eisenbahnverordnung vom  23. November 19833.4   3 Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen  Schwierigkeiten eingehalten werden oder erweisen sie sich für die technische Ent- wicklung oder den Schutz der Umwelt als hinderlich, so kann das Eidgenössische  Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation5 (Departement)  oder in weniger bedeutenden Fällen die zuständige Kontrollstelle (Art. 21 EleG) auf  begründetes Gesuch hin Abweichungen bewilligen.        AS 1994 1185  1 SR 734.0  2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  3 SR 742.141.1  4 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997 (AS 1998 54). Fassung gemäss Beilage 2   Ziff. II 1 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2011 6233).  5 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der   Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.   734.1    Elektrische Anlagen   2   734.1   Art. 2 Weitere Vorschriften  Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten:   a. die Verordnung vom 30. März 19946 über elektrische Starkstromanlagen  (Starkstromverordnung);   b. die Verordnung vom 30. März 19947 über elektrische Leitungen (Leitungs- verordnung);   c.8 die Eisenbahnverordnung vom 23. November 19839;   d.10 die Verordnung vom 9. April 199711 über elektrische Niederspannungser- zeugnisse (NEV);   e. die Verordnung vom 6. September 198912 über elektrische Niederspannungs- installationen (NIV).   Art. 313 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   1. Anlageerdung: Erdung einer Hochspannungsanlage.  2. Betriebsinhaber: Verantwortlicher Betreiber (Eigentümer, Pächter, Mieter   usw.) einer elektrischen Anlage.   3. Betriebserdung: Die für den Betrieb einer Schwachstromanlage erforderliche  Erdung.   4. Bezugserde: Teil des Erdreiches, der so weit ausserhalb des Einflussberei- ches der Erder liegt, dass zwischen zwei beliebigen Punkten keine erheb- lichen, vom Erdungsstrom herrührende Spannungen auftreten können.   5. Erdschluss: Durch einen Fehler oder über einen Lichtbogen entstandene Ver- bindung eines aktiven Anlageteils des Betriebsstromkreises mit Erde oder ei- nem geerdeten Teil.   6. Erdung: Die Gesamtheit aller miteinander verbundenen Erder und Erdungs- leitungen, einschliesslich metallene Wasserleitungen, Fundamentarmierun- gen, metallene Umhüllungen von Kabeln, Erdseile und andere metallene Lei- tungen.       6 SR 734.2  7 SR 734.31  8 Fassung gemäss Beilage 2 Ziff. II 1 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012    (AS 2011 6233).  9 SR 742.141.1  10 Fassung gemäss Ziff. 2 des Anhanges der V über elektrische Niederspannungserzeugnisse   vom 9. April 1997, in Kraft seit 1. Mai 1997 (AS 1997 1016).  11 [AS 1997 1016, 2000 734 Art. 19 Ziff. 2 762 Ziff. I 3, 2007 4477 Ziff. IV 23, 2009 6243   Anhang 3 Ziff. II 4, 2010 2583 Anhang 4 Ziff. II 1 2749 Ziff. I 1, 2013 3509 Anhang   Ziff. 2. AS 2016 105 Art. 29]. Siehe heute: die V vom 25. Nov. 2015 (SR 734.26).   12 [AS 1989 1834, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1, 1997 1008 Anhang Ziff. 3, 1998 54 Anhang  Ziff. 4, 1999 704 Ziff. II 20, 2000 762 Ziff. I 4. AS 2002 128 Art. 43]. Siehe heute: die V  vom 7. Nov. 2001 (SR 734.27).   13 Berichtigung vom 23. Febr. 2016 (AS 2016 625).     Schwachstromverordnung   3   734.1  7. Erdungsleiter: Der von den zu erdenden Teilen mittelbar oder unmittelbar zu  Erdern führende Leiter.   8. Hochspannungsanlage: Elektrische Anlage mit einer Nennspannung von  mehr als 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.   9. Hochspannungsbereich: Bereich, der aus Werk- und Übergangsbereich be- steht.   10.14 Niederspannungsanlage: elektrische Anlage mit einer Nennspannung von  höchstens 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.   11.  Schwachstromanlage: Nach Artikel 2 Absatz 1 EleG eine elektrische An- lage, die normalerweise keine Ströme führt, welche Personen gefährden oder  Sachbeschädigungen verursachen können.   12. Starkstromanlage: Nach Artikel 2 Absatz 2 EleG eine elektrische Anlage zur  Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung, Verteilung und Ge- brauch der Elektrizität, die mit Strömen betrieben wird oder bei der in vo- raussehbaren Störfällen Ströme auftreten, die Personen gefährden oder Sach- beschädigungen verursachen können.   Art. 4 Sicherheit  1 Schwachstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen  müssen nach den Vorschriften dieser Verordnung erstellt, geändert, instand gehalten  und kontrolliert werden. Wo diese Verordnung keine Vorschriften enthält, gelten die  anerkannten Regeln der Technik.  2 Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC15 und  CENELEC16. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizeri- schen Normen17.18  3 Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare  Normen oder allfällige technische Weisungen der Kontrollstellen zu berücksichti- gen.19   Art. 5 Störschutz  1 Schwachstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen  dürfen, soweit dies ohne ausserordentlichen Aufwand möglich ist, in allen Betriebs- zuständen den bestimmungsgemässen Gebrauch anderer elektrischer Anlagen und  Einrichtungen nicht in unzumutbarer Weise stören.       14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  15 International Electrotechnical Commission  16 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique  17 Die Liste der Titel der Normen sowie deren Texte können gegen Bezahlung bezogen   werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win- terthur; www.snv.ch.   18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).     Elektrische Anlagen   4   734.1   2 Schwachstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen  dürfen, soweit dies ohne aussergewöhnlichen Aufwand möglich ist, in ihrem be- stimmungsgemässen Gebrauch in allen Betriebszuständen nicht durch andere elektri- sche Anlagen und Einrichtungen in unzumutbarer Weise gestört werden.  3 Wer Schwachstromanlagen, die andere elektrische Anlagen stören oder gefährden  könnten, erstellen, betreiben oder ändern will, muss die Betriebsinhaber der anderen  Anlagen von seinem Vorhaben rechtzeitig schriftlich benachrichtigen, damit im vor- aus Schutzmassnahmen getroffen werden können.  4 Treten trotz Beachtung der anerkannten Regeln der Technik unzumutbare Störun- gen auf, die nur mit grossem Aufwand beseitigt werden können, so suchen sich die  Beteiligten zu verständigen. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet das  Departement. Es hört zuvor die zuständigen Kontrollstellen an.  5 Für die elektromagnetische Verträglichkeit gelten die Bestimmungen der Verord- nung vom 25. November 201520 über die elektromagnetische Verträglichkeit21.22   Art. 6 Brandschutz  1 Schwachstromanlagen müssen so erstellt, geändert, betrieben und instand gehalten  werden, dass:   a. die Entstehung von Bränden und Explosionen weitgehend verhindert wird;   b. Einwirkungen durch äussere Brände und Explosionen weitgehend ausge- schlossen sind;   c. der Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch ausreichend vorgebeugt  wird (Brandabschnitte);   d. Brände wirksam bekämpft werden können.  2 Massgebend sind die Brandschutznormen der Vereinigung Kantonaler Feuerversi- cherungen23.   Art. 6a24 Korrosionsschutz  Schwachstromanlagen dürfen andere Anlagen und Bauwerke nicht der Gefahr der  Korrosion aussetzen.       20 SR 734.5  21 Ausdruck gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. a der V vom vom 25. November 2015 über die   elektromagnetische Verträglichkeit, in Kraft seit 20. April 2016 (AS 2016 119).  22 Eingefügt durch Ziff. 1 des Anhanges der V vom 9. April 1997 über die elektromagneti-  sche Verträglichkeit (AS 1997 1008). Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. II 2 der V vom   18. Nov. 2009 über die elektromagnetische Verträglichkeit, in Kraft seit 1. Jan. 2010   (AS 2009 6243).   23 Zu beziehen bei: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bundesgasse 20,   3001 Bern; www.vkf.ch.   24 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).     Schwachstromverordnung   5   734.1  Art. 7 Landschafts- und Umweltschutz  1 Die massgebenden Vorschriften über den Natur- und Heimatschutz, sowie den  Landschafts-, Umwelt- und Gewässerschutz sind bei Planung, Erstellung, Betrieb  und Instandhaltung von Schwachstromanlagen zu beachten.  2 Enthalten elektrische Einrichtungen wassergefährdende Flüssigkeiten, so sind die  Regeln der Technik zu befolgen, insbesondere die technischen Empfehlungen des  Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) über den Schutz der Gewässer  beim Bau und Betrieb von elektrischen Anlagen25.   Art. 826 Übersichtspläne und Auskunftspflicht  1 Die Betriebsinhaber von Schwachstromanlagen erstellen für ihre Anlagen Über- sichtspläne und führen sie laufend nach. Keine Übersichtspläne sind zu erstellen für  Schwachstromanlagen in Gebäuden, es sei denn, sie befinden sich in explosions- gefährdeten Bereichen.  2 Die Übersichtspläne müssen die gesamtheitliche Beurteilung einer Anlage ermög- lichen und insbesondere das Zusammentreffen mit anderen Leitungen und Infrastruk- turanlagen (Annäherungen, Kreuzungen und Parallelführungen) sichtbar machen.  3 Sie sind der Kontrollstelle vorzulegen sowie Dritten mit begründetem und ausge- wiesenem Interesse zugänglich zu machen.  4 Die Übersichtspläne sind bis zur Entfernung der Anlage aufzubewahren. Das gilt  auch für Anlagen, die nicht mehr in Betrieb sind.  5 Die Kontrollstelle erlässt für die Erstellung der Übersichtspläne Richtlinien.   Art. 8a27 Genehmigungspflicht  1 Vor der Erstellung der Anlage sind die Planunterlagen der Kontrollstelle zur Ge- nehmigung einzureichen für:   a. Schwachstromanlagen, bei denen die nach Artikel 10 zulässigen Spannungen  überschritten werden;   b. Schwachstromanlagen im Bereich von Starkstromleitungen mit einem ein- poligen Erdschlussstrom >3 kA oder von Fahrleitungen mit Traktionsströ- men >1,6 kA pro elektrifiziertes Gleis;   c. Schwachstromanlagen im Hochspannungsbereich mit elektrischer Verbin- dung zur Bezugserde;   d. unterirdische Schwachstromleitungen, die sich Erdungsanlagen von starr o- der halbstarr geerdeten Starkstromanlagen so weit annähern, dass der Di- rektabstand von 20 m bzw. 10 m unterschritten wird;       25 Zu beziehen bei: Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Postfach,  5001 Aarau; www.strom.ch.   26 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende der vorliegenden V.   27 Eingefügt durch  Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende der vorliegenden V.     Elektrische Anlagen   6   734.1   e. Schwachstromanlagen, die in explosionsgefährdeten Bereichen erstellt wer- den;   f.28 Schwachstromanlagen, soweit es sich um Anlagen in Schutzgebieten nach  eidgenössischem oder kantonalem Recht handelt.   2 Das Genehmigungsverfahren richtet sich nach der Verordnung vom 26. Juni 199129  über das Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen.  3 Die Betreiber von Starkstromanlagen sind verpflichtet, die Informationen unent- geltlich zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung der Planunterlagen erforder- lich sind.  4 Die Kontrollstelle bezeichnet die Unterlagen, die für die Genehmigung der Anlagen  einzureichen sind.   2. Abschnitt: Anlagen- und Personensicherheit   Art. 9 Besondere Schutzmassnahmen  Zur Vermeidung von Gefahren und Beschädigungen müssen insbesondere an fol- genden Anlagen besondere Massnahmen getroffen werden:   a. an Leitungen und daran angeschlossenen Anlageteilen gegen die von anderen  elektrischen Anlagen im Betriebs- oder Störungsfall eingekoppelten Über- spannungen, sofern diese die zulässigen Grenzwerte nach Artikel 10 über- schreiten;   b. an Leitungen und daran angeschlossenen Anlageteilen, die im Hochspan- nungsbereich liegen und gefährliche Potentialverschleppungen verursachen,  welche die Grenzwerte nach Artikel 10 überschreiten;   c. an oberirdischen Leitungen und daran angeschlossenen Anlageteilen gegen  atmosphärische Überspannungen und gegen Überströme;   d. in besonders blitzgefährdeten Gebieten oder bei ungünstigen geologischen  Verhältnissen an unterirdischen Leitungen und daran angeschlossenen Anla- geteilen gegen atmosphärische Überspannungen und gegen Überströme;   e. an Aussenantennen, Solarzellenanlagen und ähnlichen Einrichtungen gegen  die Auswirkungen von Blitzeinschlägen;   f. an Leitungen und daran angeschlossenen Anlageteilen in explosions- und  brandgefährlichen Bereichen.       28 Eingefügt durch Art. 19 Ziff. 1 der V vom 2. Febr. 2000 über das Plangenehmigungs- verfahren für elektrische Anlagen, in Kraft seit 1. März 2000 (AS 2000 734).   29 [AS 1991 1476, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 2, 1997 1016 Anhang Ziff. 4, 1998 54, Anhang  Ziff. 3, 1999 Ziff. II 19 754 Anhang Ziff. 2. AS 2000 734 Art. 18]. Siehe heute: die V vom  2. Feb. 2000 (SR 734.25).     Schwachstromverordnung   7   734.1  Art. 10 Zulässige Beeinflussungsspannungen  1 Für die der Berührung zugänglichen Teile einer Schwachstromanlage dürfen die  Spannungsgrenzwerte nach Artikel 54 der Starkstromverordnung vom 30. März  199430 nicht überschritten werden.  2 Die Spannung zwischen Erdung und gegen Berührung gesicherten Teilen einer  Schwachstromanlage darf bei einem einpoligen Erdschluss in einer Hochspannungs- anlage oder auf einer Hochspannungsleitung 500 Veff nicht überschreiten.  3 Bei Langzeitbeeinflussung beträgt der zulässige Grenzwert für diese Beeinflus- sungsspannungen 60 Veff.   Art. 11 Massnahmen im Bereich von Niederspannungsanlagen  1 Die dielektrische Festigkeit des Berührungsschutzes bzw. die galvanische Tren- nung zwischen Niederspannungs- und Schwachstromanlagen hat den anerkannten  Regeln der Technik zu entsprechen, mindestens aber dem 1,3-fachen Wert der  höchstmöglichen auftretenden Spannung.  2 Treffen Schwachstrominstallationen mit elektrischen Niederspannungsinstallatio- nen in Gebäuden zusammen, so gelten für die elektrische Sicherheit die technischen  Vorschriften nach Artikel 5 der Niederspannungs-Installationsverordnung vom  6. September 198931.32   Art. 12 Massnahmen im Bereich von Hochspannungsanlagen  1 Werden die zulässigen Beeinflussungsspannungen nach Artikel 10 überschritten, so  müssen die gefährdeten Teile gegen ihre Umgebung für eine Prüfspannung des  1,3-fachen Wertes der höchstmöglich auftretenden Spannung isoliert werden.  2 Ist wegen den Eigenschaften der Schwachstromanlagen (Ausdehnung, mangelnde  Übersichtlichkeit) damit zu rechnen, dass die Isolationsfestigkeit nicht dauernd auf- recht erhalten werden kann, so muss eine galvanische Trennung mit entsprechender  Spannungsfestigkeit in die Anlage eingebaut werden. Die Betriebserdung der  Schwachstromanlage muss an die Anlageerdung angeschlossen werden.  3 Die metallene Hülle eines Schwachstromkabels kann mit der Anlageerdung ver- bunden werden, wenn die Grenzwerte nach Artikel 10 nicht überschritten werden.  4 Schwachstromleitungen sind im Hochspannungsbereich unterirdisch zu verlegen.  5 Schwachstromleitungen und deren Überspannungsschutz-Einrichtungen dürfen im  Hochspannungsbereich nur geerdet werden, wenn die in Artikel 10 zugelassenen  Werte nicht überschritten werden oder die zu erdenden Teile nach der galvanischen  Trennung angeordnet sind.       30 SR 734.2  31 [AS 1989 1834, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1, 1997 1008 Anhang Ziff. 3, 1998 54 Anhang   Ziff. 4, 1999 704 Ziff. II 20, 2000 762 Ziff. I 4. AS 2002 128 Art. 43]. Siehe heute: die V  vom 7. Nov. 2001 (SR 734.27).   32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).     Elektrische Anlagen   8   734.1   Art. 13 Massnahmen gegen atmosphärische Überspannungen  1 Der Schutz von Schwachstromanlagen und -leitungen gegen atmosphärische Ein- wirkungen nach Artikel 9 ist durch Potentialausgleich mit festen galvanischen Ver- bindungen bzw. mit Überspannungsschutzelementen zu bewerkstelligen.  2 Die Schutzeinrichtungen müssen so beschaffen oder angebracht sein, dass sie Per- sonen und Sachen soweit wie möglich schützen und beim Ansprechen nicht gefähr- den. Die Montage muss so erfolgen, dass eine Brandgefährdung möglichst ausge- schlossen werden kann.   3. Abschnitt: Unfallverhütung   Art. 14 Grundsatz  Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestimmungen enthält, gilt die Verord- nung vom 19. Dezember 198333 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrank- heiten.   Art. 15 Schutz vor Berührung  Die Betriebsinhaber von Schwachstromanlagen sorgen dafür, dass unter Spannung  stehende Teile von Anlagen und daran angeschlossene elektrische Einrichtungen, die  für Personen, die über ihre Gefahren nicht unterrichtet sind, zugänglich sind, auch  bei Unachtsamkeit weder direkt noch indirekt (z. B. mit Werkzeugen, Geräten des  täglichen Gebrauchs usw.) berührt werden können.   4. Abschnitt: Erdungen und Potentialausgleich   Art. 16 Elektrische Anforderungen  Die Erdung muss so erstellt sein, dass gefährliche Ströme sicher abgeleitet und  gefährliche Berührungs-, Schritt- und Induktionsspannungen verhindert werden.   Art. 17 Potentialausgleich  1 Metallene Kabelhüllen, Erdbänder und metallene Kabelkanäle sind impedanzarm  mit dem Potentialausgleich des Gebäudes zu verbinden.  2 Bei fehlendem Potentialausgleich im Innern von Gebäuden muss der Personen- schutz durch andere Massnahmen sichergestellt werden.   Art. 18 Erden von Überspannungsschutz-Einrichtungen  1 Überspannungsschutz-Einrichtungen von Gebäudeeinführungen müssen auf kürze- stem Weg geerdet und mit dem Potentialausgleich verbunden werden, um Span-      33 SR 832.30     Schwachstromverordnung   9   734.1  nungsdifferenzen zwischen berührbaren metallenen Teilen möglichst niedrig zu hal- ten.  2 Bei oberirdischen Gebäudeeinführungen erfolgt das Erden an metallene Wasser-  oder Heizleitungen. Wo diese fehlen, sind spezielle Erdungsleiter zu verlegen. Lei- tungen und Erdungsleiter müssen Bestandteil des Potentialausgleichs sein. Der  Erdungsleiter muss mindestens einem Kupferquerschnitt von 6 mm2 entsprechen.  3 Beim Übergang von oberirdischen Leitungen auf Erdkabel müssen Überspan- nungsschutz-Einrichtungen über möglichst kurze Verbindungen zwischen Leiter und  metallenen Kabelhüllen geschaltet werden. Sind die metallenen Kabelhüllen vom  Erdboden isoliert, so müssen Bänder oder metallene Kabelkanäle als Erder verwen- det werden. Der unterirdisch verlegte Erdungsleiter muss mindestens einem Kupfer- querschnitt von 16 mm2 entsprechen.  4 Bei unterirdischen Gebäudeeinführungen erfolgt das Erden der Überspannungs- schutz-Einrichtungen analog Absatz 3 am Potentialausgleich und der metallenen  Kabelhülle. Der zum Potentialausgleich führende Erdungsleiter muss mindestens  einem Kupferquerschnitt von 2,5 mm2 entsprechen.  5 In explosionsgefährlichen Bereichen muss der Erdungsleiter einem Kupferquer- schnitt von mindestens 10 mm2 entsprechen.   Art. 19 Erder  1 Als Erder werden vorzugsweise das metallene örtliche Wasserleitungsnetz bzw.  Fundamenterder verwendet. Sie sind mit dem Potentialausgleich zu verbinden.  2 Sind keine Erder nach Absatz 1 vorhanden, so ist ein Band oder Runddraht von 10– 15 m Länge zu verlegen. Diese müssen mindestens 70 cm tief, gestreckt und wenn  möglich in dauernd feuchtes Erdreich verlegt werden. Sie sind mit dem Potentialaus- gleich zu verbinden. Im Übrigen gelten die Leitsätze des SEV über Blitzschutzanla- gen34.  3 ...35   Art. 20 Betriebserdung  1 Die Betriebserdung dient zur Erdung und zur Funktionssteuerung von Schwach- stromapparaten.  2 Die Auslegung und Dimensionierung der Betriebserdung muss den betrieblichen  Anforderungen und möglichen Ausgleichströmen im Gebäude Rechnung tragen.  3 Die Betriebserdung ist mit dem Potentialausgleich des Gebäudes zu verbinden.  4 Die Betriebserdung darf nicht an Ableitungen der äusseren Gebäude-Blitzschutz- anlage angeschlossen werden. Sie kann jedoch an Leiter (z. B. Wasser- und Hei-      34 Zu beziehen bei: Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik (SEV),   Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.   35 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).     Elektrische Anlagen   10   734.1   zungsleitungen) angeschlossen werden, wenn diese mit dem Potentialausgleich des  Gebäudes verbunden sind.   Art. 2136   5. Abschnitt: Kontrolle und Instandhaltung   Art. 22 Pflicht zur Kontrolle  1 Die Betriebsinhaber müssen ihre Schwachstromanlagen dauernd instand halten,  periodisch reinigen und kontrollieren oder diese Arbeiten durch Dritte ausführen las- sen.  2 Im Besonderen ist zu kontrollieren, ob:   a. sich die Anlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen  in einwandfreiem Zustand befinden;   b. die Schutzeinrichtungen wirksam sind;   c. im Bereich der Anlagen sicherheitsmindernde Veränderungen eingetreten  sind;   d. Anlageschemata, Kennzeichnungen und Beschriftungen vorhanden und  nachgeführt sind.   3 Beschädigungen und Mängel sind situationsgerecht zu beheben. Bei unmittelbarer  Gefahr müssen Sofortmassnahmen ergriffen werden.   Art. 22a37 Kontrollen  1 Die Kontrollstelle kontrolliert, ob:   a. die von ihr genehmigten Anlagen vorschrifts- und genehmigungskonform  ausgeführt worden sind;   b. bestehende Anlagen den Sicherheitsanforderungen entsprechen;   c. die Übersichtspläne nachgeführt sind.  2 Kontrollstellen sind:   a. das Bundesamt für Verkehr für die Schwachstromanlagen von Eisenbahnen,  Standseilbahnen sowie Trolleybusanlagen und -fahrzeugen;   b. das Eidgenössische Starkstrominspektorat für alle übrigen Schwachstrom- anlagen.       36 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).   37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).     Schwachstromverordnung   11   734.1  Art. 23 Kontrollperioden  1 Die Betriebsinhaber bestimmen für jeden Anlageteil die Kontrollperiode. Sie be- rücksichtigen dabei die äusseren Einflüsse, die Art der Anlage und die elektrische  Beanspruchung.  2 Die Kontrollperioden dürfen zehn Jahre nicht überschreiten. Ausnahmsweise kön- nen die Kontrollstellen für einzelne Anlageteile eine längere Kontrollperiode bewil- ligen, wenn der Stand der Technik das zulässt und die Sicherheit nicht beeinträchtigt  wird.   Art. 24 Kontrollberichte  1 Die Betriebsinhaber erstellen über jede Kontrolle einen Kontrollbericht. Sie beur- teilen darin die Anlage nach Artikel 22 und halten fest, wie und bis wann Mängel  behoben werden.  2 Die Berichte sind während mindestens zwei Kontrollperioden aufzubewahren und  auf Verlangen der Kontrollstelle vorzuweisen.   6. Abschnitt:38 Gebühren   Art. 24a  1 Die Kontrollstellen erheben für die Genehmigung von Schwachstromanlagen sowie  für die Tätigkeit im Rahmen der Kontrolle der Schwachstromanlage Gebühren.  2 Die Gebühren bemessen sich nach dem 2. Abschnitt der Verordnung vom 7. De- zember 199239 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat und nach der Gebüh- renverordnung BAV vom 1. Juli 198740.   7. Abschnitt:41 Schlussbestimmungen   Art. 25 Aufhebung bisherigen Rechts  Es werden aufgehoben:   a. die Schwachstromverordnung vom 5. April 197842;   b. die Verordnung vom 1. Mai 197943 über den Schutz gegen elektromagneti- sche Störungen (Störschutzverordnung).       38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).  39 SR 734.24  40 [1987 1052, 1992 573 Art. 25, 1993 1376 Art. 7 2599, 1996 146 Ziff. I 3470 Art. 55.    AS 1999 754 Anhang Ziff. 1]. Siehe heute: die V vom 25. Nov. 1998 (SR 742.102).  41 Ursprünglich 6. Absatz.  42 [AS 1978 375, 1985 35 Ziff. II; SR 173.51 Anhang Ziff. 12]  43 [AS 1980 383]     Elektrische Anlagen   12   734.1   Art. 26 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft.   Schlussbestimmungen der Änderung vom 8. Dezember 199744       44 AS 1998 54. Aufgehoben durch Ziff. IV 22 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen   Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).