SR 832.312.12   1   Verordnung   über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz   der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   bei der Verwendung von Druckgeräten  (Druckgeräteverwendungsverordnung)   vom 15. Juni 2007 (Stand am 19. Juli 2016)     Der Schweizerische Bundesrat,  gestützt auf Artikel 83 des Bundesgesetzes vom 20. März 19811 über   die Unfallversicherung (UVG)   und auf Artikel 40 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19642,   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich  1 Diese Verordnung legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den Ge- sundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Verwendung von  Druckgeräten getroffen werden müssen.  2 Sie gilt für:   a. überhitzungsgefährdete Druckgeräte, für die nach Artikel 10 ein maximaler  Betriebsdruck (Konzessionsdruck [PC]) festgelegt wurde, der grösser ist als  0,5 bar, und bei denen das Produkt aus Druck und Inhalt (bar × Liter) grös- ser ist als 200;   b. nicht überhitzungsgefährdete Druckbehälter mit gasförmigem Inhalt mit ei- nem Konzessionsdruck (PC) grösser als 2 bar und dem Produkt aus Druck  und Inhalt (bar × Liter) grösser als 3000;   c. nicht überhitzungsgefährdete Druckbehälter mit flüssigem Inhalt mit einem  Konzessionsdruck (PC) grösser als 50 bar und dem Produkt aus Druck und  Inhalt (bar × Liter) grösser als 10 000;   d. Rohrleitungen für Dampf oder Heisswasser mit einer Temperatur über  110° Celsius mit einem Konzessionsdruck (PC) grösser als 2 bar, Nennweite  (DN) grösser als 100 und dem Produkt aus Druck und Nennweite (bar × DN)  grösser als 3500;   e. Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrüstungs- teile an Druckgeräten nach den Buchstaben a–d.        AS 2007 2943  1 SR 832.20  2 SR 822.11   832.312.12     Kranken- und Unfallversicherung   2   832.312.12   3 Sie gilt auch für Druckgeräte, die unter die Verordnung vom 29. November 20023  über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) oder die Verordnung  vom 3. Dezember 19964 über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn  (RSD) fallen, sofern sie die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllen und stationär ver- wendet werden.   Art. 2 Anderes geltendes Recht  Soweit diese Verordnung keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten insbeson- dere die Verordnung vom 19. Dezember 19835 über die Unfallverhütung (VUV) und  die Verordnung 4 vom 18. August 19936 zum Arbeitsgesetz.   Art. 3 Begriffe  Es gelten die Begriffe der Druckgeräteverordnung vom 20. November 20027.   Art. 4 Wesentliche Anforderungen  1 Es dürfen nur Druckgeräte eingesetzt werden, die bei bestimmungsgemässer Ver- wendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Sicherheit und die Gesund- heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gefährden.  2 Die Anforderung nach Absatz 1 gilt insbesondere dann als erfüllt, wenn der Be- trieb Druckgeräte einsetzt, welche die Bestimmungen der entsprechenden Erlasse für  das Inverkehrbringen einhalten.  3 Durch geeignete Massnahmen ist dafür zu sorgen, dass die vom Hersteller vor- gegebenen zulässigen Druck- und Temperaturgrenzen eines Druckgerätes bei seiner  Verwendung nicht überschritten werden können.   Art. 5 Aufstellen und Einrichten von Druckgeräten  Druckgeräte und die dazugehörigen Einrichtungen sind unter Beachtung der Anga- ben des Herstellers so aufzustellen und in die Arbeitsumgebung zu integrieren, dass:   a. austretende Stoffe, insbesondere Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, sich nicht  in gefahrbringender Weise ansammeln oder ausbreiten können; gegebenen- falls sind Räume ausreichend zu lüften;   b. austretende Stoffe aus Einrichtungen zur Druckbegrenzung gefahrlos abge- blasen werden;   c. äussere Einwirkungen, insbesondere mechanische, thermische oder chemi- sche Einwirkungen, zu keiner Gefährdung führen.       3 SR 741.621  4 SR 742.401.6  5 SR 832.30  6 SR 822.114  7 SR 819.121     Druckgeräteverwendungsverordnung   3   832.312.12   Art. 6 Explosionsschutz  In der Umgebung von Druckgeräten mit brennbaren Füllgütern müssen die erforder- lichen Brand- und Explosionsschutzmassnahmen getroffen werden.   Art. 7 Schutz vor unbefugtem Zugriff  Druckgeräte und deren Armaturen sind vor unbefugtem gefahrbringendem Zugriff  ausreichend zu schützen.   Art. 8 Instandhaltung  1 Druckgeräte sind gemäss den Angaben des Herstellers fachgerecht in Stand zu  halten. Dabei ist dem jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort Rechnung zu tragen.  2 Die Instandhaltung ist nach einem im Voraus festgelegten Plan vorzunehmen und  zu dokumentieren.   Art. 9 Verwendung von Druckgeräten Dritter  Wer sich das Druckgerät von einem Dritten zur Verfügung stellen lässt, ist dafür  verantwortlich, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden.   Art. 108 Festlegung des Konzessionsdrucks  Der Betrieb muss vor Inbetriebnahme den maximalen Betriebsdruck (Konzessions- druck [PC]) festlegen. Dieser darf nicht grösser sein als der vom Hersteller des  Gerätes festgelegte maximal zulässige Druck (PS) nach Artikel 2 Nummer 8 der  Richtlinie 2014/68/EU9 (EU-Druckgeräterichtlinie), auf den Artikel 1 Absatz 3 der  Druckgeräteverordnung vom 25. November 201510 verweist.   2. Abschnitt: Melde- und Inspektionspflicht   Art. 11 Meldepflicht  1 Der Betrieb muss der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) die  Druckgeräte vor Inbetriebnahme sowie jede wesentliche Änderung eines Druck- gerätes schriftlich melden.  2 Die Meldung muss folgende Angaben enthalten:   a. die wesentlichen technischen Daten des Druckgerätes;       8 Fassung gemäss Art. 7 Abs. 2 der Druckgeräteverordnung vom 25. Nov. 2015, in Kraft  seit 19. Juli 2016 (AS 2016 233).   9 Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014   zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung  von Druckgeräten auf dem Markt (Neufassung), Fassung gemäss ABl. L 189   vom 27.6.2014, S. 164.   10 SR 930.114      Kranken- und Unfallversicherung   4   832.312.12   b. Einsatzort und Einsatzzweck;   c. Schutzmassnahmen;   d. gegebenenfalls Angaben über die Qualifikation des Betriebes zur Vornahme  bestimmter Inspektionen im eigenen Betrieb.   3 Die SUVA führt ein Register über die gemeldeten Druckgeräte.   Art. 12 Inspektionspflicht  1 Die Druckgeräte müssen regelmässig inspiziert werden.  2 Die Inspektionen dienen der Abklärung des sicherheitstechnischen Zustandes eines  Druckgerätes. Sie sind unabhängig von der Instandhaltung nach Artikel 8 im Still- stand und während des Betriebs durchzuführen sowie zu dokumentieren.  3 Die Kosten der Inspektionen trägt der Betrieb.   Art. 13 Ausnahme von der Inspektionspflicht  1 Die SUVA kann auf Antrag des Betriebes Druckgeräte von der Inspektionspflicht  ausnehmen, wenn deren Betriebssicherheit hinsichtlich des Werkstoffverlusts, der  Werkstoffveränderung durch das Medium, des Drucks und der Betriebsweise ge- währleistet ist.  2 Bei jeder wesentlichen Änderung des Druckgeräts überprüft die SUVA, ob die  Ausnahme von der Inspektionspflicht weiterhin gerechtfertigt ist.   Art. 14 Zuständigkeit für Inspektionen  1 Die Inspektionen werden durch die nach Artikel 85 Absatz 3 UVG beauftragte  Organisation (Fachorganisation) durchgeführt. Sie spricht sich mit dem Betrieb über  die Inspektionen ab.  2 Die SUVA kann für die Durchführung der wiederkehrenden Inspektionen Betrei- berprüfstellen beauftragen. Diese müssen nach ISO IEC 1702011 Typ B akkreditiert  sein.  3 Die Inspektionen von nicht überhitzungsgefährdeten Druckgeräten während des  Betriebes können vom Betrieb durchgeführt werden, sofern dieser dazu qualifiziert  ist und einen Inspektionsplan vorlegt.  4 Die Fachorganisation und die Betreiberprüfstellen müssen den Befund der von  ihnen durchgeführten wiederkehrenden Inspektionen dem Betrieb mitteilen und im  Register eintragen lassen.       11 ISO/IEC 17020: 1998, Dokument Nr. 601.dw, Ausgabe November 2004, Rev. 04.   Die Norm kann gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen- Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.     Druckgeräteverwendungsverordnung   5   832.312.12   Art. 15 Instandsetzungen und Änderungen  Instandsetzungen und Änderungen an Druckgeräten dürfen nur in Absprache mit der  Fachorganisation oder mit der Betreiberprüfstelle durchgeführt werden.   Art. 16 Richtlinien  Die Koordinationskommission nach Artikel 85 Absatz 2 UVG erlässt Richtlinien  nach Artikel 52a VUV12 zur Umsetzung dieser Verordnung.   3. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 17 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts  1 Folgende Verordnungen werden aufgehoben:   1. Verordnung vom 9. April 192513 betreffend Aufstellung und Betrieb von  Dampfkesseln und Dampfgefässen;   2. Verordnung vom 19. März 193814 betreffend Aufstellung und Betrieb von  Druckbehältern.   2 …15   Art. 18 Übergangsbestimmung für wiederkehrende Kontrollen nach   bisherigem Recht   Vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwendete Druckgeräte, für die eine Bewilli- gungspflicht besteht, bleiben dem bisherigen Recht bis zur nächsten inneren Unter- suchung des Druckgeräts durch die Fachorganisation unterstellt. Eine frühere Unter- stellung unter die Bestimmungen dieser Verordnung ist nach Absprache mit der  Fachorganisation möglich.   Art. 19 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.       12 SR 832.30  13 [BS 8 381; AS 1974 1381, 1999 704 Ziff. II 30, 2006 2437 Art. 8 Ziff. 1]  14 [BS 8 398; AS 2006 2437 Art. 8 Ziff. 2]  15 Die Änderung kann unter AS 2007 2943 konsultiert werden.      Kranken- und Unfallversicherung   6   832.312.12