817.022.11   1   Ordinanza del DFI  sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce  accessibili al pubblico   (OPPD)   del 16 dicembre 2016 (Stato 1° agosto 2021)     Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),   visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27  capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle  derrate alimentari e gli oggetti d’uso,   ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione   1 La presente ordinanza disciplina il trattamento, l’erogazione e la qualità dell’acqua  potabile quale derrata alimentare e oggetto d’uso.   2 Essa stabilisce in particolare i requisiti concernenti:   a. l’acqua potabile;   b. l’acqua per docce negli impianti accessibili al pubblico;   c. l’acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassag- gio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le  vasche per bambini o strutture simili e per vasche con rigenerazione biologi- ca dell’acqua in uso accessibili al pubblico.    Sezione 2: Acqua potabile   Art. 2 Definizioni   Nella presente sezione si intende per:   a. acqua potabile: acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a  essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate ali- mentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a  della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;   b. acqua calda: acqua potabile la cui temperatura è stata aumentata tramite ap- porto di calore;        RU 2017 1023  1 RS 817.02  2 RS 817.0   817.022.11     Derrate alimentari e oggetti d’uso   2   817.022.11   c. fornitore di acqua: fornitore di acqua potabile ai consumatori intermedi o  finali;    d. impianto di approvvigionamento idrico: impianto per la captazione, il trat- tamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile;   e. captazione: struttura mediante la quale una sorgente idrica viene sfruttata  per l’approvvigionamento di acqua potabile;   f. rete di distribuzione: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con  gli impianti domestici e che comprendono condutture di trasporto, di con- giunzione, principali e di erogazione per il trasporto e la distribuzione  dell’acqua potabile;   g. impianto domestico: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con la  rete di distribuzione e che comprendono le tubature dell’acqua potabile in- terne alle abitazioni con la relativa rubinetteria e le tubature di allacciamento  alle case.   Art. 3 Requisiti dell’acqua potabile   1 L’acqua potabile non deve presentare caratteristiche organolettiche percettibili e il  tipo e la concentrazione dei microorganismi, dei parassiti e dei contaminanti in essa  contenuti non devono costituire alcun rischio per la salute.   2 L’acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi di cui agli allegati 1–3.   3 Il gestore di un impianto di approvvigionamento di acqua potabile, in conformità  con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,  effettua periodicamente un’analisi dei rischi per le risorse idriche nell’ambito  dell’analisi complessiva dei rischi.   Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico   1 Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigio- namento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva  cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di im- pianti domestici.   2 Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento  idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.   3 Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di  controllo e manutenzione.   4 Per il trattamento dellʼacqua potabile e la protezione degli impianti di acqua pota-  bile possono essere utilizzate unicamente le sostanze e le procedure di cui   allʼallegato 4.4       3 RS 814.20  4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020    (RU 2020 2287).     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   3   817.022.11   5 Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell’impianto di approvvigio- namento di acqua potabile devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto  con l’acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamen- to, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di  prova e valutazione dei materiali.5   Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali   Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico  è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in  modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.   Art. 6 Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti    Chi distribuisce acqua potabile ai consumatori non può applicare sui recipienti  indicazioni relative al luogo o al nome della sorgente né simboli, illustrazioni o  denominazioni che possano creare confusione con l’acqua minerale naturale o di  sorgiva.   Sezione 3: Acqua per docce e piscine   Art. 7 Definizioni    Nella presente sezione si intende per:   a. acqua: acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idro- massaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeu- tici, le vasche per bambini o strutture simili, per vasche con rigenerazione  biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico e per impianti per docce  accessibili al pubblico.   b. piscina: impianto di balneazione, compresi i bagni termali, minerali, di va- pore umido e gli impianti di balneazione con rigenerazione biologica  dell’acqua;   c. bagno termale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee  provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità, la cui tem- peratura all’uscita è superiore a 20 °C;   d. bagno minerale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee  per natura fortemente mineralizzate, provenienti da una sorgente o da una  trivellazione in profondità;   e. bagno di vapore umido: ambiente surriscaldato con un’umidità elevata, la  cui temperatura è compresa generalmente tra 40 e 50 °C;       5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020   (RU 2020 2287).     Derrate alimentari e oggetti d’uso   4   817.022.11   f. impianto di balneazione: stabilimento con vasca artificiale la cui acqua è fil- trata, disinfettata, cambiata e riciclata, compresi tutti gli impianti di tratta- mento dell’acqua necessari al suo funzionamento;   g. impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: stabilimen- to con vasche naturali o artificiali la cui acqua è riciclata ad opera della mi- croflora presente e cambiata, ma non disinfettata, compresi tutti gli impianti  di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;   h  impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico: impianto  o piscina aperto a tutti o a una cerchia di persone autorizzate e che non è de- stinato a essere utilizzato in un contesto familiare;   i. impianto di trattamento dell’acqua: impianto per il trattamento dell’acqua  delle piscine accessibili al pubblico, inclusi i locali, le apparecchiature e le  procedure richiesti a tal fine nonché le sostanze, i preparati chimici e i bioci- di necessari per garantire una qualità dell’acqua conforme all’utilizzo previ- sto e ai requisiti stabiliti. Per le vasche con rigenerazione biologica  dell’acqua vengono considerati parte integrante del trattamento anche gli or- ganismi utilizzati.   Art. 8 Obbligo di notifica di progetti edilizi   Chi intende costruire un impianto di balneazione accessibile al pubblico o apportarvi  modifiche edilizie lo deve preventivamente notificare alla competente autorità  esecutiva cantonale.   Art. 9 Requisiti microbiologici   L’acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve soddisfare i requisiti  microbiologici indicati nell’allegato 5.   Art. 10 Disinfettanti autorizzati   1 …6   2 Per l’acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti  per l’acqua potabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.   Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti   Le concentrazioni di disinfettanti e i parametri applicabili al trattamento dell’acqua  sono stabiliti nell’allegato 6.       6 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020   (RU 2020 2287).     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   5   817.022.11   Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti  dalla disinfezione   Le concentrazioni massime di contaminanti e sostanze derivanti dalla disinfezione  sono stabilite nell’allegato 7.   Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce   Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere ap- prontati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute. Il  proprietario è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di  controllo e manutenzione.   Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili  al pubblico   1 In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un  dipendente che dispone dell’autorizzazione prevista dall’ordinanza del DFI del  28 giugno 20057 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua  negli impianti di balneazione accessibili al pubblico, ad eccezione degli impianti di  balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua.   2 e 3 …8   Sezione 4: Adeguamento degli allegati   Art. 15   1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati  della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al  diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.   2 Può stabilire altresì termini transitori.   Sezione 5: Disposizioni finali   Art. 16 Disposizioni transitorie   1 L’acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio supe- riore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo  il diritto vigente.    2 Se i requisiti microbiologici per l’acqua di impianti per balneazione e per docce  possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato       7 RS 814.812.31  8 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020    (RU 2020 2287).     Derrate alimentari e oggetti d’uso   6   817.022.11   entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo  periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere  prese al fine di garantire la protezione della salute.   Art. 17 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.        Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico. O del DFI   7   817.022.11   Allegato 19  (art. 3 cpv. 2)   Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile   Posi- zione   Prodotto Parametri Valori massimi  UFC10   Metodo di analisi  di riferimento     Note   1 Acqua potabile       1.1 alla captazione, non trattata Germi aerobi mesofili 100/ml EN/ISO 6222 Temperatura d’incubazione: 30  °C   Durata d’incubazione: 72 ore     Escherichia coli nr11/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2    1.2 dopo il trattamento Germi aerobi mesofili 20/ml EN/ISO 6222 Temperatura d’incubazione: 30  °C   Durata d’incubazione: 72 ore   si applica subito dopo la depura- zione o il trattamento dell’acqua     Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2    1.3 nella rete di distribuzione, trattata  o non trattata   Germi aerobi mesofili 300/ml EN/ISO 6222 Temperatura d’incubazione: 30  °C   Durata d’incubazione: 72 ore       9 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e  dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).   10 UFC: Unità formanti colonia  11 nr: non rilevato     Derrate alimentari e oggetti d’uso   8     817.022.11   Posi- zione   Prodotto Parametri Valori massimi  UFC10   Metodo di analisi  di riferimento     Note     Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2    1.4 nella rete di distribuzione e  nell’impianto domestico   Escherichia coli   Enterococchi   nr/100 ml   nr/100 ml   EN/ISO 9308-1   EN/ISO 7899-2      2 Acqua potabile (trattata o non trattata) in recipienti o distributori di acqua (galloni o nella rete di distribuzione)     Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2      Pseudomonas aeruginosa nr/100 ml EN/ISO 16266    3 Ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande     Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2      Pseudomonas aeruginosa nr/100 ml EN/ISO 16266          Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico. O del DFI   9   817.022.11   Allegato 212  (art. 3 cpv. 2)   Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile   Parametri Valori massimi Unità Note   Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)     0,2 mg/l    Acido nitrilotriacetico (NTA)     0,2 mg/l    Acrilammide     0,1 µg/l Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri  nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polime- ro corrispondente a contatto con l’acqua.   Alluminio     0,2 mg/l    Ammonio     0,5 mg/l Per acqua potabile di tipo ridotto; calcolato in NH4+.   Ammonio     0,1 mg/l Per acqua potabile di tipo ossidato; calcolato in NH4+.   Antimonio     5 µg/l    Argento     0,1 mg/l    Arsenico   10 µg/l    Benzene     1 µg/l V. anche BTEX   Benzo(a)pirene     0,01 µg/l    Boro     1 mg/l    Bromato   10 µg/l Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfe- zione.   BTEX     3 µg/l Somma di benzene, metilbenzene, etilbenzene e dimetilbenzene.   Cadmio     3 µg/l    Cianuri-   50 µg/l Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.       12 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325 1755) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020   (RU 2020 2287).     Derrate alimentari e oggetti d’uso   10     817.022.11   Parametri Valori massimi Unità Note   Cianuro   50 µg/l Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.    Clorato     0,2 mg/l Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfe- zione.   Clorite     0,2 mg/l Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfe- zione.   Clorito     0,2 mg/l Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfe- zione.   Cloro (libero)     0,1 mg/l    Cloroetene (cloruro di vinile)     0,5 µg/l Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri  nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polime- ro corrispondente a contatto con l’acqua.   Clorometilossirano (epicloridrina)     0,1 µg/l Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri  nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polime- ro corrispondente a contatto con l’acqua.   Composto chimico organico di tossicità ignota ma  dalla struttura chimica nota, senza caratteristiche  strutturali tali da suggerire una potenziale genotossici- tà       10 µg/l Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla  tossicità sufficienti e che sono classificati in una delle seguenti quattro categorie:  sostanze senza potenziale genotossicità ad alta, media o bassa tossicità (classi  strutturali Cramer I, II e III) e organofosfati.   Sono esclusi i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e  i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.   Composto chimico organico di tossicità ignota  ma dalla struttura chimica nota, con caratteristiche  strutturali tali da suggerire una potenziale genotossici- tà         0,1 µg/l Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla  tossicità sufficienti e che sono classificati nella categoria «sostanze con potenziale  genotossicità». Sono esclusi i composti analoghi alle aflatossine, gli azossicompo- sti e i composti N-nitrosi.   Sono esclusi anche i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le  diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.   Cromo   50 µg/l    Cromo (VI)   20 µg/l    Dicloroetano, 1,2-     3 µg/l V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»        Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico. O del DFI   11   817.022.11   Parametri Valori massimi Unità Note   Diclorometano   20 µg/l V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»   Diossano, 1,4-     6 µg/l    Diossido di cloro     0,05 mg/l    ETBE + MTBE     5 µg/l Somma di 2-metossi-2-metilpropano e 2-etossi-2-metilpropano. Applicabile alla  rete di distribuzione (salvo gli impianti domestici).   Ferro     0,2 mg/l Totale   Fluoruro     1,5 mg/l    Fosfato     1 mg/l Unicamente per l’acqua calda, calcolato in fosforo.   Idrocarburi alogenati volatili: quantità totale di tutte le  sostanze alogenate la cui struttura fondamentale è  composta da un minimo di uno e un massimo di tre  atomi di carbonio e nessun altro gruppo funzionale     10 µg/l Provenienti dalla contaminazione dell’ambiente, senza trialometani THM   Idrocarburi aromatici policiclici     0,1 µg/l Somma di benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[ghi]perilene, inde- no[1,2,3-cd]pirene   Indice di idrocarburi C10–C40   20 µg/l Determinazione con un metodo analogo al metodo ISO 9377-2, ma con un limite  di quantificazione più basso.   Manganese   50 µg/l    Mercurio     1 µg/l    Nichel   20 µg/l Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto  scorrere 500 ml di acqua.   Nitrato   40 mg/l    Nitrito     0,1 mg/l    Ozono   50 µg/l    Perclorato     4 µg/l    Perfluoroesano sulfonato (PFHxS)     0,3 µg/l    Perfluoroottanoato (PFOA)     0,5 µg/l    Perfluorottano sulfonato (PFOS)     0,3 µg/l      Derrate alimentari e oggetti d’uso   12     817.022.11   Parametri Valori massimi Unità Note   Pesticidi     0,1 µg/l Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1  lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente i livelli  massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e  animale (OAOVA), nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.   Il valore massimo si applica a ogni singolo pesticida. Per quanto riguarda  l’aldrina, la dieldrina, l’eptacloro e l’eptacloreposside, il valore massimo è di  0,030 µg/l.   Pesticidi (totale)     0,5 µg/l Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1  OAOVA, nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.   Per «Pesticidi (totale)» si intende l’insieme di tutti i pesticidi rilevati e quantifica- ti nel quadro della procedura di controllo.   Piombo   10 µg/l Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto  scorrere 500 ml di acqua.   Rame     1 mg/l Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto  scorrere 500 ml di acqua.   Selenio   10 µg/l    Silicato     5 mg/l Calcolato in silicio.   Silicato   10 mg/l Aggiunto, per 3 mesi al massimo, per la formazione di uno strato protettivo;  calcolato in silicio.   Sodio 200 mg/l    Sostanze di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del DFI  del 16 dicembre 201614 sui materiali e gli oggetti   LMS/20 mg/l I valori limite di migrazione (LMS) di queste sostanze non devono superare i  valori indicati nell’allegato 2 dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti  divisi per 20 (LMSacqua=LMSderrata alimentare/20) e in ogni caso non devono  superare i 0,5 mg/l espressi come carbonio organico totale (v. allegato 3, Carbo- nio organico totale). Tale valore (0.5 mg/l) si applica anche alle sostanze per le  quali l’allegato 2 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti non prevede valori  limite di migrazione specifica.       13 RS 817.023.21  14 RS 817.023.21        Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico. O del DFI   13   817.022.11   Parametri Valori massimi Unità Note   Tetra- e tricloroetilene   10 µg/l Totale delle concentrazioni dei parametri specificati.   Tetraclorometano     2 µg/l    Trialometani (totale) THM   50 µg/l Somma di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometa- no. Se al termine del trattamento la concentrazione di THM non è superiore a  10 μg/l, non è necessaria un’analisi dell’acqua potabile nella rete di distribuzione.   Uranio   30 µg/l    Zinco     5 mg/l       Derrate alimentari e oggetti d’uso   14     817.022.11   Allegato 315  (art. 3 cpv. 2)   Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile   Parametri Valori di riferimento Unità Note   1  Requisiti specifici      Carbonio organico totale (COT) ≤ 2 mg/l Nessuna variazione anomala. L’aumento della concentrazione dell’acqua che  arriva nelle abitazioni non deve essere superiore a 0,5 mg C/l.   Torbidità  ≤ 1 NTU Nella rete di distribuzione   2  Radioattività      Il controllo del radon, del trizio o del valore della dose totale indicativa (DTI)  non è necessario se si può dimostrare, mediante un altro programma di con- trollo rappresentativo o indagini affidabili, che questi valori per il radon, il  trizio o la DTI non sono superati.   Radon ≤100 Bq/l    Trizio ≤100 Bq/l Livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi  artificiali. Se la concentrazione di trizio è superiore al relativo valore parame- trico, occorre effettuare un’analisi volta ad accertare l’eventuale presenza di  altri radionuclidi artificiali.   Valore indicativo per la dose totale  secondo l’articolo 1a dell’ordinanza  del 16 dicembre 201616 sui contami- nanti   ≤ 0,1 mSv/anno Dose efficace impegnata (per un anno di ingestione) risultante da tutti i  radionuclidi naturali e artificiali la cui presenza è rilevata nell’acqua potabile,  a eccezione del trizio, del potassio-40, del radon e dei prodotti di disintegra- zione del radon di vita breve.       15 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e  dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).   16  RS 817.022.15     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   15   817.022.11   Allegato 417  (art. 4 cpv. 4)   Elenco delle procedure e dei prodotti riconosciuti per il  trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di  approvvigionamento idrico   1 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile  eseguite allo scopo di modificare le proprietà fisico-chimiche  dell’acqua     Procedure Descrizione e scopo Utilizzo/Osservazioni ed esempi    Filtrazione Eliminazione parziale o completa  delle particelle insolubili mediante  setacciatura meccanica o elettrofi- sica: nella filtrazione mediante  membrane possono essere elimina- te anche sostanze insolubili.    Filtrazione mediante materiali  granulari: filtro rapido (a uno,  due o multipli strati), filtrazione  lenta mediante sabbia; passag- gio attraverso il suolo; in  combinazione con flocculazio- ne: flocculo-filtrazione; filtro a  prerivestimento; filtrazione  mediante membrane: microfil- trazione, ultrafiltrazione, nano- filtrazione, osmosi inversa;  filtrazione mediante carbone  attivo    Deacidificazione mediante mezzi  filtranti alcalini       Degradazione di sostanze da parte  di microrganismi   Utilizzo del filtro come supporto  di comunità biologiche   Flocculazione e precipita- zione   Neutralizzazione delle cariche  elettriche delle particelle volta alla  formazione di fiocchi filtrabili o  sedimentabili, oppure misure che  trasformano componenti disciolti  in soluzioni vere o colloidali in una  forma insolubile sedimentabile o  filtrabile.   Flocculo-sedimentazione;  flocculo-filtrazione; decarboniz- zazione; deferrizzazione;  demanganizzazione; elimina- zione dell’arsenico   Sedimentazione Eliminazione di particelle sfruttan- do la forza di gravità   Sedimentazione; flocculo- sedimentazione   Scambio gassoso/aerazione      Eliminazione di gas indesiderati  e/o immissione di ossigeno   Deacidificazione; deferrizzazio- ne, demanganizzazione; strip- paggio per eliminare composti  organici volatili; espulsione di  sostanze che danno odore e  sapore; nitrificazione       17 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325) e dal n. II  dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).     Derrate alimentari e oggetti d’uso   16   817.022.11   Procedure Descrizione e scopo Utilizzo/Osservazioni ed esempi    Ossidazione      Modifica di sostanze inorganiche  e/o organiche per favorirne  l’eliminazione o la biodegradazio- ne    Deferrizzazione; demanganizza- zione; eliminazione  dell’arsenico; ozonizzazione;  processi AOP; decolorazione;  distruzione di sostanze che  danno odore e sapore   Adsorbimento Eliminazione di sostanze disciolte  dall’acqua mediante adesione a  sostanze solide   Eliminazione di sostanze  organiche (apolari) mediante  carbone attivo granulare (GAC)  o in polvere (PAC); eliminazio- ne dell’ozono; eliminazione  dell’arsenico; defluorizzazione.   Procedure biologiche Degradazione di sostanze da parte  di microrganismi (in genere su un  supporto)   Filtrazione biologica mediante  carbone attivo; filtrazione lenta  mediante sabbia; nitrificazione e  denitrificazione   Miscelazione Diluizione per ridurre la concen- trazione di sostanze mediante la  miscelazione di due o più acque       Aggiunta di sostanze Aggiunta di acidi o basi per  alterare il valore pH   Correzione del valore pH   Scambio di ioni Eliminazione o scambio di anioni  o cationi   Riduzione parziale della durez- za, decarbonizzazione; elimina- zione dei nitrati; eliminazione  dell’uranio; defluorizzazione;  eliminazione dell’arsenico    2 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile  concernente i microrganismi e la protezione dai microrganismi  degli impianti di approvvigionamento idrico     Procedure Descrizione e scopo Utilizzo/osservazioni ed esempi    Aggiunta di diossido di  cloro   Disinfezione primaria e/o seconda- ria (disinfezione finale); protezione  della rete idrica; agente disinfettan- te: ClO2   Produzione chimica o elettro- chimica di diossido di cloro in  situ a partire da una soluzione di  clorito; processi di fabbricazio- ne: processo clorito/cloro,  processo clorito/acido cloridri- co, processo clori- to/perossidisolfato   Clorazione Disinfezione primaria e/o seconda- ria (disinfezione finale); protezione  della rete idrica; agente disinfettan- te: HOCl   Produzione elettrochimica di  cloro in situ a partire da una  soluzione di cloruro di sodio.   Elettrolisi con o senza diafram- ma. Può essere combinata con  diossido di cloro     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   17   817.022.11   Procedure Descrizione e scopo Utilizzo/osservazioni ed esempi      Impianto di dosaggio del cloro  gassoso sottovuoto.   Clorazione con candeggina  (dosaggio di una soluzione di  ipoclorito di sodio). Può essere  combinata con diossido di cloro.   Dosaggio di una soluzione di  ipoclorito di sodio.   Ozonizzazione Disinfezione primaria Produzione di ozono in situ a  partire da aria o ossigeno  tramite un campo elettrico.   Irradiazione UV Disinfezione primaria Reattore con uno o più emettito- ri a bassa o media pressione.   Utilizzo di argento Prevenzione della contaminazione  microbiologica in singoli apparec- chi nella rete dell’acqua fredda  dell’impianto domestico   Prevenzione della contaminazione  microbiologica in cisterne o altri  recipienti.   Resina a scambio ionico argen- tata in impianti di addolcimento  negli edifici; compresse di  nitrato di argento per l’acqua di  emergenza.    3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di  approvvigionamento idrico     Procedure Descrizione e scopo Utilizzo/esempi e osservazioni    Aggiunta di sostanze Aggiunta di acidi o basi per  alterare il valore pH; aggiunta di  sostanze per formare una pellicola  protettiva.   Decarbonizzazione; correzione  del valore pH; protezione  anticorrosione (chimica)   Procedure elettrofisiche o  magnetiche   Prevenzione dei depositi di calca- re, prevenzione dello scaling   Prevenzione della formazione di  incrostazioni   Procedure elettrochimiche  Prevenzione dell’ossidazione delle  strutture in ferro; rallentamento  della corrosione   Protezione anticorrosione; con o  senza apporto di corrente    Un elettrodo in metallo comune  impedisce lo sviluppo di una  reazione anodica con le strutture in  ferro; protezione anticorrosione       Le strutture in ferro sono utilizzate  come catodo per evitare  un’ossidazione    Utilizzo di un’altra fonte catodica.  La soda caustica formata dissolve  lentamente il catodo           Derrate alimentari e oggetti d’uso   18   817.022.11   4 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile  concernente le proprietà fisico-chimiche     Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Acetato di cellulosa Filtrazione 9003-01-4   Acidi policarbossilici Prevenzione dell’intasamento delle membra- ne      Acido acetico Eliminazione dei nitrati 64-19-7   Acido cloridrico Correzione del pH, rigenerazione  di scambiatori di ioni   7647-01-0   Acido fosfonico Prevenzione dell’intasamento del- le membrane   6419-19-8,  …   Acido solforico Correzione del pH, rigenerazione  di scambiatori di ioni   7664-93-9   Acqua ossigenata Ossidazione 7722-84-1   Allumina attivata rivestita di ferro Adsorbimento, filtrazione, eliminazione  dell’arsenico   11138-49-1   Alluminato di sodio Flocculazione    Anidride carbonica Correzione della durezza, correzione del pH 124-38-9   Antracite Filtrazione, eliminazione di particelle 68525-80-4   Antracite Eliminazione di particelle, eliminazione  di cloro e ozono      Bauxite Filtrazione, eliminazione di particelle    Bentonite Eliminazione di particelle 1302-78-9   Biossido di zolfo Riduzione 7446-09-5   Bisolfito di sodio Riduzione 7681-57-4   Calcare rivestito di manganese Demanganizzazione –   Carbonato di calcio Correzione della durezza, correzione  del pH, eliminazione di particelle, deferrizza- zione e demanganizzazione   471-34-1   Carbonato di magnesio Correzione della durezza, correzione del pH 546-93-0   Carbonato di sodio Correzione della durezza, correzione del pH 497-19-8   Carbone attivo, in polvere, granula- re o in pellet   Adsorbimento, eliminazione del cloro,  eliminazione dell’ozono, filtrazione   7440-44-0   Clorito di sodio Produzione di diossido di cloro 7758-19-2   Cloruro di alluminio Flocculazione, precipitazione 7446-70-0   Cloruro di calcio Correzione della durezza 10043-52-4   Cloruro di idrossido di alluminio Flocculazione, precipitazione 1327-41-9   Cloruro di magnesio Correzione della durezza 7786-30-3   Cloruro di sodio Produzione di diossido di cloro, rigenerazio- ne di scambiatori di ioni   7647-14-5   Cloruro ferrico Flocculazione 7705-08-0   Cloruro ferrico di alluminio Flocculazione, precipitazione    Cloruro solfato di ferro (III) Flocculazione 12410-14-9   Copolimero acrilico modificato  con un gruppo amminico terziario   Eliminazione dell’uranio      Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   19   817.022.11   Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Copolimero stirene-divinil- benzene con gruppi di trialchilam- monio   Eliminazione dell’uranio e di nitrato    Copolimero stirene-divinil- benzene con gruppi immino- diacetici   Eliminazione del nichel 135620-93-8   Diossido di manganese Demanganizzazione 1313-13-9   Diossido di manganese, calcare  rivestito   Deferrizzazione, demanganizzazione ed  eliminazione del solfuro di idrogeno.      Dolomite Correzione della durezza, correzione  del pH, eliminazione di particelle, deferrizza- zione e demanganizzazione   83897-84-1   Elio Rilevamento di perdite nella rete di conduttu- re   7440-59-7   Etanolo Eliminazione dei nitrati 64-17-5   Granato Filtrazione, eliminazione di particelle, decar- bonizzazione rapida      Idrogeno Eliminazione dei nitrati 1333-74-0   Idrogenocarbonato di sodio Correzione del pH 144-55-8   Idrogenosolfato di sodio Correzione del pH, rigenerazione  di scambiatori di ioni   7681-38-1   Idrogenosolfito di sodio Riduzione 7631-90-5   Idrossicarbonato di magnesio Correzione della durezza, correzione del pH 39409-82-0   Idrossicloruro silicato  di polialluminio   Flocculazione 94894-80-1   Idrossicloruro solfato  di polialluminio   Flocculazione, precipitazione 39290-78-3   Idrossiclorurosolfato-silicato  di alluminio   Flocculazione, precipitazione    Idrossidi di ferro Adsorbimento, eliminazione dell’arsenico 20344-49-4   Idrossido di calcio Correzione della durezza, correzione del pH 1305-62-0   Idrossido di magnesio Correzione della durezza, correzione del pH 1309-42-8   Idrossido di sodio Correzione del pH, rigenerazione  di scambiatori di ioni   1310-73-2   Idrossisolfato silicato  di polialluminio   Flocculazione, precipitazione 131148-05-5   Kieselgur Filtrazione 61790-53-2   Ossidi di magnesio Correzione della durezza, correzione del pH 1309-48-4   Ossido di alluminio Eliminazione di fluoruri 1344-28-1   Ossido di alluminio attivo granula- re     Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazio- ne di particelle  Fluoruro o arsenico   1344-28-1   Ossido di calcio Correzione della durezza 1305-78-8   Ossigeno Ossidazione, ossigenazione 7782-44-7   Ossigeno (o aria) Ossidazione 7782-44-7   Ozono Ossidazione 10028-15-6     Derrate alimentari e oggetti d’uso   20   817.022.11   Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Perlite Filtrazione 130885-09-5   Permanganato di potassio Ossidazione, demanganizzazione 7722-64-7   Permanganato di sodio Ossidazione 10101-50-5   Perossidisolfato di sodio Ossidazione, produzione di diossido  di cloro      7775-27-1   Perossimonosolfato di potassio  (monopersolfato di potassio)   Ossidazione, produzione di diossido  di cloro      70693-62-8   Pietra pomice Eliminazione di particelle    Pietra pomice Filtrazione, eliminazione di particelle 1332-09-8   Poliacrilammide Flocculazione 9003-05-08   Poliammide (PA) Filtrazione    Policloruro di alluminio Flocculazione, precipitazione 1327-41-9,  …   Polietersulfone (PES) Filtrazione    Polipiperazina Filtrazione    Polisolfonammide Filtrazione    Polivinilidenfluoruro Filtrazione    Prodotti organici trattati termica- mente   Eliminazione di particelle    Prodotti organici, trattati termica- mente   Filtrazione –   Sabbia di quarzo (ossi- do di silicio)      Filtrazione, eliminazione di particelle, sedi- mentazione, deferrizzazione e demanganizza- zione, decarbonizzazione rapida.   14808-60-7   Sabbia verde di manganese (zeoli- ti al manganese, sabbia ferrosa,  sabbia verde)   Deferrizzazione, demanganizzazione ed  eliminazione del solfuro di idrogeno.      Silicati di alluminio naturali  non espansi   Eliminazione di particelle    Silicato di alluminio attivo granula- re   Adsorbimento, scambio di ioni, elimina- zione di fluoruri.   1335-30-4   Silicato di alluminio espanso  (argilla espansa)   Filtrazione, eliminazione di particelle. 1335-30-4   Silicato di sodio Prevenzione della corrosione 1344-09-8   Solfato di alluminio Flocculazione, precipitazione 10043-01-3   Solfato di calcio Correzione della durezza 7778-18-9   Solfato ferrico Flocculazione 10028-22-5   Solfato ferrico di alluminio Flocculazione, precipitazione    Solfato ferroso Flocculazione 7720-78-7   Solfito di sodio Riduzione 7757-83-7   Tiosolfato (di sodio) Riduzione    Zeolite di manganese (Glauconite) Demanganizzazione 90387-66-9      Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   21   817.022.11   5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile  concernente i microrganismi     Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Ipoclorito di calcio Disinfezione 7778-54-3   Cloro Disinfezione; produzione di diossido di cloro 7782-50-5   Diossido di cloro  Disinfezione 10049-04-4   Dicloroisocianurato di sodio Solo per la riserva idrica di emergenza 2893-78-9   Sodio dicloroisocianurato biidrato Solo per la riserva idrica di emergenza 51580-86-0   Ozono  Disinfezione, ossidazione 10028-15-6   Argento Prevenzione della contaminazione microbio- logica in apparecchi nella rete dell’acqua  fredda dell’impianto domestico o in cisterne  o altri recipienti.   7440-22-4   Nitrato di argento Prevenzione della contaminazione microbio- logica in apparecchi nella rete dell’acqua  fredda dell’impianto domestico o in cisterne  o altri recipienti.   7761-88-8   6 Elenco delle sostanze destinate alla protezione degli impianti di   approvvigionamento idrico    Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Acido fosforico Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7664-38-2   Alluminio Protezione anticorrosione anodica e catodi- ca      7429-90-5   Argento colloidale e argento  anodizzato   Protezione della riserva idrica di emer- genza, prevenzione della contaminazione  microbiologica, trattamento antibatterico  limitato agli apparecchi, esclusa la rete di  distribuzione.   7440-22-4   Argento, cloruro di argento Conservazione dell’acqua immagazzinata  in impianti per l’approvvigionamento idri- co, solo per un utilizzo non sistematico  in casi eccezionali.   7440-22-4   Bis(diidrogenoortofosfato)  di calcio     Protezione anticorrosione (so- lo per l’acqua calda)   7758-23-8   Carbonato di argento Protezione della riserva idrica di emer- genza, prevenzione della contaminazione  microbiologica, trattamento antibatterico  limitato agli apparecchi, esclusa la rete di  distribuzione.   534-16-7   Copolimero stirene-divinilbenzene  con gruppi imminodiacetici    Addolcimento dell’acqua 69011-20-7   Difosfato di tetrapotassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7320-34-5     Derrate alimentari e oggetti d’uso   22   817.022.11   Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Diidrogenofosfato di potassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7778-77-0   Diidrogenoortofosfato di potassio  (ortofosfato di potassio)   Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7778-77-0   Diidrogenoortofosfato di sodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7558-80-7   Diidrogenoortofosfato di sodio  (ortofosfato di sodio)   Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7558-80-7   Diidrogenopirofosfato di disodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7758-16-9   Diidrogenopirofosfato di disodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7758-16-9   Esametafosfato di sodio Protezione anticalcare (solo per l’acqua  calda)   68915-31-1   Fosfato di potassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7778-53-2   Fosfato di sodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7601-54-9   Fosfato monocalcico Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7758-23-8   Fosfato tripotassico Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7778-53-2   Idrogenofosfato di potassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7758-11-4   Idrogenofosfato di sodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7558-79-4   Idrogenoortofosfato di dipotassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   04.11.7758   Idrogenoortofosfato di dipotassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)      Idrogenoortofosfato di disodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7558-79-4   Idrossido di alluminio Protezione anticorrosione 21645-51-2   Idrossido di sodio Correzione del pH; rigenerazione di scambia- tori di ioni   1310-73-2   Magnesio Protezione anticorrosione, catodica 7439-95-4   Metafosfato di sodio Protezione anticalcare (solo per l’acqua  calda)   10361-03-2   Metasilicato di sodio Protezione anticorrosione 6834-92-0   Nitrato di argento Protezione della riserva idrica di emer- genza, prevenzione della contaminazione  microbiologica, trattamento antibatterico  limitato agli apparecchi, esclusa la rete di  distribuzione.   7761-88-8   Ortofosfato di trisodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7601-54-9   Pirofosfato di potassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7320-34-5     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   23   817.022.11   Sostanza Principali funzioni Numero CAS   Pirofosfato di tetrasodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7722-88-5   Pirofosfato di tetrasodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   7722-88-5   Polifosfato di calcio e sodio Protezione anticalcare (solo per l’acqua  calda)   65997-17-3   Polifosfato di sodio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   68915-31-1   Solfato di argento Protezione della riserva idrica di emer- genza, prevenzione della contaminazione  microbiologica, trattamento antibatterico  limitato agli apparecchi, esclusa la rete di  distribuzione.   10294-26-5   Tripolifosfato di potassio Protezione anticorrosione (solo per l’acqua  calda)   13845-36-8   Tripolifosfato di sodio Protezione anticalcare (solo per l’acqua  calda)   13573-18-7   Trisilicato di sodio Protezione anticorrosione 1344-09-8      Derrate alimentari e oggetti d’uso   24   817.022.11   Allegato 518  (art. 9)   Requisiti microbiologici dell’acqua per stabilimenti e impianti  per docce accessibili al pubblico   Posi- zione   Categoria Criteri di controllo Valori massimi Metodo di analisi  di riferimento   1 Acqua per stabilimenti  accessibili al pubblico   Germi aerobi mesofili 1000 UFC/ml EN/ISO 6222   Temperatura  d’incubazione:  30 °C   Durata  d’incubazione:  72 ore   Escherichia coli (E. coli) nr/100 ml EN/ISO 9308-1   Pseudomonas aeruginosa nr/100 ml EN/ISO 16266   2 Acqua per impianti  di balneazione con rigene- razione biologica  dell’acqua   Enterococchi 50 UFC/100 ml EN/ISO 7899-2   Escherichia coli (E. coli) 100 UFC/100 ml EN/ISO 9308-1   Pseudomonas aeruginosa 10 UFC/100 ml EN/ISO 16266   3 Acqua di vasche idro- massaggio o aventi una  temperatura superiore a  23 °C con circuiti che  favoriscono la forma- zione di aerosol   Legionella spp. 100 UFC/l EN/ISO 11731   4 Bagno di vapore umido:  produzione di acqua con  formazione di aerosol   Legionella spp. 100 UFC/l EN/ISO 11731   5 Acqua per impianti  per docce   Legionella spp. 1000 UFC/l EN/ISO 11731       18 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal   1° mag. 2018 (RU 2018 1325).     Acqua potabile ed acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.  O del DFI   25   817.022.11   Allegato 619  (art. 11)   Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per stabilimenti e  impianti per docce accessibili al pubblico   Posi- zione   Categoria Criteri di analisi Valori minimi Valori  massimi   1 Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico     Torbidità  0,5 NTU   2 Disinfezione a base di cloro       Tutti gli stabilimenti pH 6,8 7,6    Vasche per nuoto e non Cloro libero 0,2 mg/l 0,8 mg/l    Vasche idromassaggio Cloro libero 0,7 mg/l 1,5 mg/l   3 Disinfezione a base di bromo    Tutti gli stabilimenti pH 6.8 7.2    Vasche per nuoto e non Bromo libero 0,5 mg/l 1,4 mg/l    Vasche idromassaggio Bromo libero 1,2 mg/l 2,2 mg/l   4 Vasche con rigenerazione biologica dell’acqua     pH 6,0 9,0     Visibilità/ limpidità > 2,0 m, su tutto il fondo    5 Acqua per impianti per docce    Sono ammessi i disinfettanti di cui all’allegato 4 numero 5 e con i relativi valori massi- mi di cui all’allegato 2.        19 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021   (RU 2021 424).     Derrate alimentari e oggetti d’uso   26   817.022.11   Allegato 720  (art. 12)   Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti  dalla disinfezione nell’acqua per piscine   Posi- zione   Categoria Criteri di analisi Valori massimi   1 Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico     Tutti gli stabilimenti Bromato 0,2 mg/l21    Tutti gli stabilimenti Clorato 10 mg/l    Tutti gli stabilimenti Ozono 0,02 mg/l    Piscine all’aperto Urea 3 mg/l    Piscine coperte Urea 1 mg/l   2 Disinfezione a base di cloro    Tutti gli stabilimenti Cloro combinato 0,2 mg/l    Piscine all’aperto Trialometani (THM, in equivalen- ti cloroformi)   50 µg/l    Piscine coperte Trialometani (THM, in equivalen- ti cloroformi)   20 µg/l   3 Disinfezione a base di bromo    Tutti gli stabilimenti Bromo combinato 0,5 mg/l    Tutti gli stabilimenti Bromuro 50 mg/l   4 Acqua delle vasche con rigenerazione biologica     Fosforo totale 10 µg/l          20 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020   (RU 2020 2287).   21  Proveniente dal trattamento dell’acqua per piscine, senza compromettere la disinfezione.    	Sezione 1: Disposizioni generali 	Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  	Sezione 2: Acqua potabile 	Art. 2 Definizioni 	Art. 3 Requisiti dell’acqua potabile 	Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico 	Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali 	Art. 6 Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti  	Sezione 3: Acqua per docce e piscine 	Art. 7 Definizioni 	Art. 8 Obbligo di notifica di progetti edilizi 	Art. 9 Requisiti microbiologici 	Art. 10 Disinfettanti autorizzati 	Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti 	Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione 	Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce 	Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico  	Sezione 4: Adeguamento degli allegati 	Art. 15  	Sezione 5: Disposizioni finali 	Art. 16 Disposizioni transitorie 	Art. 17 Entrata in vigore  	Allegato 1 	Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile  	Allegato 2 	Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile  	Allegato 3 	Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile  	Allegato 4 	Elenco delle procedure e dei prodotti riconosciuti per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico 	1 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile eseguite allo scopo di modificare le proprietà fisico-chimiche dell’acqua 	2 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi e la protezione dai microrganismi degli impianti di approvvigionamento idrico 	3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico 	4 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche 	5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi 	6 Elenco delle sostanze destinate alla protezione degli impianti di approvvigionamento idrico   	Allegato 5 	Requisiti microbiologici dell’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico  	Allegato 6 	Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico  	Allegato 7 	Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione nell’acqua per piscine