732.13   1   Ordinanza  concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti   nucleari, classificati ai fini della sicurezza   (ORTN)   del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)     Il Consiglio federale svizzero,   visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031  sull’energia nucleare (LENu),   ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Oggetto e campo di applicazione   1 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la fabbricazione, il montaggio,  la messa in esercizio nonché l’esercizio di recipienti e tubazioni classificati ai fini  della sicurezza nonché dei relativi supporti e componenti a pressione per l’utiliz- zazione negli impianti nucleari (RTN).   2 Sono parimenti considerati RTN i seguenti componenti con funzioni di sicurezza  destinati alla protezione di RTN in caso di superamento dei limiti ammissibili:   a. i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicu- rezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di  sicurezza pilotati;   b. i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che pro- pongono funzioni di chiusura, rispettivamente chiusura e disattivazione, qua- li i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del  fluido e i dispositivi di protezione per la misurazione e la regolazione.   3 La presente ordinanza non si applica agli apparecchi che rientrano nel campo di  applicazione delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.   4 Per il rimanente si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 10 dicembre 20042  sull’energia nucleare (OENu).         RU 2006 2437  1 RS 732.1  2 RS 732.11   732.13      Energia   2   732.13   Art. 2 Definizioni   Nella presente ordinanza si intende per:   a. recipiente: un componente chiuso progettato e costruito per contenere fluidi  pressurizzati o sostanze radioattive, compresi gli elementi annessi diretta- mente sino al dispositivo previsto per il collegamento con altri componenti;  un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;   b. tubazione: componenti di una conduttura destinati al trasporto di fluidi pres- surizzati o sostanze radioattive, allorché essi sono collegati al fine di essere  inseriti in un sistema a pressione; le tubazioni comprendono in particolare un  tubo o un insieme di tubi, condotti, componenti, giunti a espansione, tubi  flessibili o altri eventuali componenti a pressione;   c. pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica;   d. pressione massima ammissibile: la pressione massima specificata dal fabbri- cante per la quale sono progettati gli RTN. Essa è definita dal fabbricante  per un punto specificato. Si tratta del punto in cui sono collegati componenti  con funzione di sicurezza o del punto più alto degli RTN oppure, qualora tali  punti siano inadeguati, di un altro punto che viene indicato;   e. temperatura minima/massima ammissibile: la temperatura minima, rispetti- vamente massima indicata per la quale sono progettati gli RTN o ne è  ammessa l’utilizzazione;   f. fluido: gas, gas liquefatto, gas disciolto sotto pressione, liquido o vapore  monofase nonché loro miscele; un fluido può contenere sostanze radioattive  o una sospensione di solidi;   g. classificazione ai fini della sicurezza: la suddivisione delle costruzioni, dei  sistemi e degli equipaggiamenti di un impianto nucleare in classi di sicurez- za, di terremoto e di costruzione sulla base della loro importanza per la sicu- rezza nucleare interna.    Sezione 2: Sicurezza e manutenzione   Art. 3 Requisiti in materia di sicurezza   1 I requisiti in materia di sicurezza degli RTN figurano nell’Allegato 1.   2 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è incaricato di disciplinare i  requisiti dettagliati in materia di sicurezza degli RTN mediante direttive.3       3 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della  sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).     Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   3   732.13   Art. 4 Requisiti in materia di manutenzione   1 Gli RTN devono essere sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del  fabbricante e in considerazione dei requisiti d’esercizio e delle esperienze d’eser- cizio. A tale riguardo dev’essere tenuto conto delle relative condizioni d’impiego.  Gli RTN devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e controllo secondo  un programma sistematico prestabilito.   2 Ulteriori controlli devono essere intrapresi in seguito a eventi soggetti all’obbligo  di notifica e a riscontri suscettibili di compromettere la sicurezza degli RTN.   3 I requisiti applicabili ai controlli periodici degli RTN figurano nell’Allegato 2.   4 L’IFSN è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di manutenzione  degli RTN mediante direttive.4   Sezione 3: Norme tecniche e documentazione   Art. 5 Norme tecniche   1 L’IFSN definisce regole tecniche atte a concretizzare le esigenze in materia di  sicurezza e di manutenzione degli RTN.5   2 Per quanto possibile, definisce norme armonizzate a livello internazionale.   Art. 6 Lingua di redazione della documentazione   1 Le istruzioni per l’uso e per la manutenzione devono essere redatte nelle lingue  ufficiali svizzere delle regioni in cui gli RTN sono utilizzati.   2 La documentazione tecnica ulteriore è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in  inglese.   Sezione 4: Disposizioni finali   Art. 7 Adeguamento degli allegati   Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni può adeguare gli allegati agli sviluppi tecnici o internazionali.        4 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della  sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).   5 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della  sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).     Energia   4   732.13   Art. 8 Modifica del diritto vigente   Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:   1. Ordinanza del 9 aprile 19256 concernente l’impianto e l’esercizio  dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore   Art. 4 n.1 lett. d   ...   Art. 5 n. 3   ...   2. Ordinanza del 19 marzo 19387 concernente l’impianto e l’esercizio  dei recipienti a pressione   Art. 4 lett. d   ...   Art. 9 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.       6 [CS 41 473; RU 1974 1381 n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943  art. 17 cpv. 1 lett. a]   7 [CS 54 233; RU 2006 2437 art. 8 n. 2. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 lett. b]     Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   5   732.13   Allegato 1  (art. 3 cpv. 1)   Requisiti in materia di sicurezza   1 Requisiti essenziali   Gestori e fabbricanti di RTN hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per  individuare i rischi connessi con gli RTN; gli RTN devono di conseguenza essere  progettati e costruiti in considerazione dei risultati dell’analisi. Siffatta procedura  dev’essere applicata anche in caso di modifiche di RTN.    I requisiti in materia di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere  conto dello stato della tecnica e dell’esperienza al momento della progettazione e  della fabbricazione.   La scelta delle soluzioni costruttive deve aver luogo in osservanza dei seguenti  principi:    a. eliminazione o riduzione dei rischi, nella misura in cui ciò sia ragionevol- mente fattibile;   b. applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non  possono essere eliminati;   c. informazione degli utilizzatori circa i rischi residui, se del caso, e indicazio- ne della necessità di adottare adeguate misure speciali di attenuazione dei  rischi durante l’istallazione o l’utilizzazione.   I requisiti che stanno alla base dell’analisi dei rischi devono essere fissati in una  specifica di progettazione.   2 Progettazione   2.1 Disposizioni generali   Gli RTN devono essere opportunamente progettati in considerazione di tutti i requi- siti in materia di sicurezza nucleare interna e di radioprotezione. La progettazione  prevede coefficienti di sicurezza appropriati e metodi di provata efficacia.   Gli RTN devono essere concepiti in osservanza delle norme di fabbricazione, solle- citazione e controllo. Il loro approntamento dev’essere conforme alle prescrizioni di  controllo se avviene in considerazione dei controlli di fabbricazione, di verifica e  periodici.   Il numero di saldature dev’essere ridotto al minimo per quanto tecnicamente possi- bile.   Mediante misure costruttive occorre garantire che gli RTN possano estendersi di  quanto necessario senza ostacoli. Ulteriori sollecitazioni, causate da forze di reazio-    Energia   6   732.13   ne, accelerazioni sismiche ecc., vanno limitate al minimo attraverso un’adeguata  costruzione e idonei mezzi di sostegno.   Appropriate misure costruttive devono garantire la necessaria ermeticità degli RTN.  Di regola occorre prevedere sistemi fissi e chiusi che presentino esclusivamente  giunzioni permanenti. Le giunzioni permanenti sono giunzioni la cui separazione  richiede metodi distruttivi. Giunzioni a flangia e filettate devono essere impiegate  solo laddove è necessario per la manutenzione.   2.2 Progettazione dei carichi ammissibili   Gli RTN devono essere progettati per i carichi durante il normale esercizio e in caso  d’incidenti. Sono considerati segnatamente i fattori seguenti:   a. pressione interna ed esterna;   b. temperatura ambiente e d’esercizio;   c. pressione statica e peso alle condizioni di esercizio, di montaggio e di prova;   d. sollecitazioni dovute a traffico e vento;   e. forze e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni,  correnti, dilatazioni termiche impedite;   f. corrosione ed erosione, fatica del materiale;   g. carico dovuto alle radiazioni;   h. sollecitazioni dovute a terremoti, incendi e altri incidenti.   È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificar- si contemporaneamente, valutando la probabilità della loro simultaneità.   Nella progettazione occorre tenere in considerazione i cambi di sollecitazioni provo- cati da un mutamento della pressione interna, da variazioni di temperatura o da forze  esterne e momenti.   La progettazione dei carichi ammissibili può fondarsi su metodi di calcolo o metodi  sperimentali.   Metodi di calcolo:   Le sollecitazioni ammissibili devono essere fissate in considerazione dei possibili  modi di fallimento e in relazione alle condizioni d’esercizio. A tal fine è necessario  applicare coefficienti di sicurezza che consentano di eliminare le incertezze derivanti  dalla fabbricazione, dalle effettive condizioni d’esercizio, dalle sollecitazioni, dai  modelli di calcolo nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.   Metodi sperimentali:    La progettazione può essere completamente o parzialmente convalidata da un pro- gramma di prove da effettuare su un campione rappresentativo e con sollecitazioni  rappresentative.      Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   7   732.13   Prima dell’esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto pro- gramma. Tale programma deve contenere le condizioni in cui effettuare le prove e i  criteri di approvazione e di rigetto.   2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio   in condizioni di sicurezza   Gli RTN devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedi- bile derivante dal loro funzionamento ed esercizio (p. es. mediante apertura e chiu- sura, scarichi delle valvole di sicurezza, temperatura e irraggiamento).   Devono essere progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare tutte le  ispezioni necessarie.   Ove occorra, vanno previsti mezzi per lo svuotamento e lo sfiato degli RTI, tali da  garantire che essi siano riempiti e svuotati in condizioni di sicurezza.   Ove occorra, va previsto un sufficiente spessore o una protezione adeguata contro la  corrosione o altre aggressioni chimiche.   Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese  misure adeguate.   Gli RTN da assemblare insieme devono essere compatibili e la loro integrazione e  montaggio devono essere garantiti.   2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili    degli RTN   Ove è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, gli RTN vengono dotati o  preparati per la dotazione di adeguati dispositivi di protezione, a meno che gli RTN  non siano già protetti da altri dispositivi di protezione.   Il dispositivo di protezione adeguato o la combinazione dei dispositivi di protezione  adeguati sono determinati in funzione dei singoli RTN, del sistema specifico o delle  loro condizioni di funzionamento specifiche.   I dispositivi di protezione adeguati e le relative combinazioni comprendono:   a. i componenti con funzioni di sicurezza;   b. se del caso, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che  consentano di mantenere in modo automatico o manuale i parametri operati- vi degli RTN entro i limiti ammissibili.         Energia   8   732.13   2.5 Componenti con funzioni di sicurezza   I componenti con funzioni di sicurezza:   a. devono essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti alle  condizioni d’esercizio previste, tenendo conto dei requisiti in materia di  manutenzione e di prova dei dispositivi;   b. non devono adempiere altri compiti eccetto nel caso in cui le loro funzioni di  sicurezza non siano pregiudicate da questi compiti;   c. devono essere conformi ad appropriati principi di progettazione al fine di  ottenere una protezione adeguata e affidabile. Detti principi comprendono  segnatamente la sicurezza passiva (fail-safe), la ridondanza, la diversità e  l’autosorveglianza.    Equipaggiamenti per la limitazione della pressione   Tali dispositivi devono essere progettati in modo tale che durante l’esercizio la  pressione non superi la pressione massima ammissibile; è tuttavia ammesso un  superamento di breve durata nella misura del 10 per cento della pressione massima  ammissibile.   Equipaggiamenti per la sorveglianza della temperatura   Tali dispositivi devono garantire una misurazione rappresentativa e avere un tempo  di risposta coerente con le funzioni di misurazione e adeguato ai fini della sicurezza.   3 Fabbricazione   3.1 Fabbricazione e montaggio   Mediante l’applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbri- cante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste durante la proget- tazione.    Egli deve, segnatamente per la fabbricazione di giunzioni permanenti, impiegare il  personale qualificato e l’equipaggiamento appropriato, nonché applicare procedure  di lavoro e di controllo qualificate.    3.2 Verifica finale   Prima di consegnare gli RTN all’uso per cui sono destinati, il fabbricante deve  sottoporli a una verifica finale. Questa consiste in un controllo finale e in una prova  di resistenza della pressione, nonché in un controllo della funzionalità. Occorre  documentare in modo esauriente la verifica finale e i suoi risultati.       Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   9   732.13   Controllo finale   Gli RTN devono essere sottoposti a un controllo finale volto a verificare, visivamen- te e mediante esame della relativa documentazione, l’adempimento dei requisiti  della presente ordinanza e della specifica di progettazione. In caso di elementi non  più ispezionabili all’atto dell’esame finale, occorre effettuare l’esame finale durante  il processo di fabbricazione.   Prova di resistenza alla pressione   Gli RTN devono essere sottoposti a una prova di resistenza alla pressione, di norma  costituita da una prova a pressione idrostatica. La pressione di prova deve corrispon- dere almeno al più alto dei seguenti valori:    la pressione di prova corrispondente alle norme tecniche impiegate per la  progettazione degli RTN conformemente all’articolo 5 o    il carico massimo sopportato dagli RTN in condizioni d’esercizio, tenuto  conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima  ammissibile, moltiplicato per il coefficiente 1.25 o    la pressione massima ammissibile moltiplicata per il coefficiente 1.43.   Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti svantaggiosa o non possa  essere effettuata, si possono eseguire anche altre prove di efficacia equivalente.   Controllo della funzionalità   Speciali controlli della funzionalità che tengano conto dei comportamenti del siste- ma e del contorno devono essere eseguiti sulla base dei requisiti contenuti nella  specifica di progettazione. La verifica finale include anche un controllo dei compo- nenti con funzioni di sicurezza.   3.3 Caratterizzazione ed etichettatura   Gli RTN devono essere provvisti di un’indicazione con tutti i dati necessari a garan- tire la sicurezza durante il montaggio, la messa in esercizio, l’esercizio e,  all’occorrenza, la manutenzione. Tali dati concernono segnatamente:   a. l’identificazione del fabbricante;   b. l’anno di fabbricazione;   c. le indicazioni che consentono di identificare gli RTI, per esempio il tipo, la  serie o il numero di identificazione della partita, il numero di fabbricazione e  l’indicazione dell’impianto;   d. le indicazioni concernenti i principali valori limite massimi e minimi ammis- sibili.   Siffatti dati possono essere resi disponibili sul posto mediante una caratterizzazione  chiara e permanente degli RTN nonché mediante una relativa documentazione  dell’impianto.     Energia   10   732.13   3.4 Istruzioni operative   Il fabbricante deve allegare agli RTN un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore  contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza concernenti:   a. il montaggio, compreso l’assemblaggio, dei vari RTN;   b. la messa in esercizio;   c. l’impiego;   d. la manutenzione.   4 Materiali   I materiali utilizzati per la fabbricazione degli RTN devono essere adatti per tale  scopo tenendo conto della durata d’impiego prevista degli RTN e dello smaltimento.   4.1 Scelta dei materiali   I materiali devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni d’esercizio e  d’incidente ragionevolmente prevedibili così come a tutte le condizioni di prova e,  soprattutto, presentare duttilità e tenacia sufficienti. Devono essere adeguati per tutte  le fasi di lavorazione previste nella fabbricazione (fasi di giunzione, deformazione,  lavorazione meccanica ecc.).   Devono presentare una resistenza sufficiente alle sostanze, alle condizioni ambienta- li e ai processi previsti o ipotizzabili durante l’esercizio e le verifiche; le proprietà  chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa (inclusa la radioprotezione  operativa) non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di  vita prevista per gli RTN (resistenza all’invecchiamento).   È possibile utilizzare solo materiali che rispettino le norme tecniche di cui  all’articolo 5 della presente ordinanza o la cui idoneità sia riconosciuta da una valu- tazione specifica.   È vietato l’impiego di acciai effervescenti.   I requisiti sono applicabili per analogia nel caso dei materiali di saldatura.   Le proprietà dei materiali e dei loro prodotti che stanno alla base della progettazione  degli RTN devono essere inserite in una specifica dei materiali.   4.2 Certificato dei materiali   Il fabbricante degli RTN deve accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai  requisiti richiesti di cui al numero 4.1. Per tutti i materiali occorre fornire i relativi  certificati del fabbricante di materiali.      Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   11   732.13   5 Documentazione   La documentazione deve servire ai seguenti scopi:   a. assicurare la tracciabilità e comprovare che le fasi di fabbricazione e le veri- fiche si sono svolte conformemente alle prescrizioni;   b. documentare i dati e i fatti più importanti della fabbricazione e del montag- gio, al fine da valutare futuri difetti, guasti, risultati di controlli e osserva- zioni particolari.      Energia   12   732.13   Allegato 28  (art. 4 cpv. 3)   Controlli periodici   1 Disposizioni generali   Obiettivo dei controlli periodici è stabilire lo stato effettivo, l’integrità e il corretto  funzionamento degli RTN. Eventuali divergenze rispetto allo stato previsto devono  poter essere constatate tempestivamente.    Per ogni impianto nucleare il gestore elabora programmi di controlli periodici in  modo sistematico e li sottopone per verifica all’IFSN. Occorre riesaminare periodi- camente tali programmi per valutarne l’efficacia e, all’occorrenza, adeguarli.   I controlli periodici devono essere pianificati in anticipo e sulla base dei programmi  summenzionati. Essi sono eseguiti a intervalli di tempo regolari (intervalli dei con- trolli) lungo l’intera durata di attività dell’impianto.    I controlli devono essere eseguiti da personale qualificato, secondo modalità opera- tive ed equipaggiamenti qualificati e all’avanguardia.   Il gestore deve eseguire una valutazione dei risultati dei controlli. La valutazione dei  risultati costituisce la base per un eventuale ripristino degli RTN o per un eventuale  adeguamento del programma.    2 Natura dei controlli   Nella misura in cui i seguenti controlli non permettono di stabilire lo stato degli  RTN, il gestore deve prevederne altri per garantire la sicurezza.   Ispezioni del sistema e dei componenti   Le ispezioni del sistema e dei componenti sono controlli visivi. Esse servono alla  constatazione di perdite nonché alla valutazione dello stato generale degli RTN.    Le ispezioni del sistema e dei componenti devono essere eseguite in condizioni  prossime a quelle d’esercizio, prima di ogni riattivazione dell’impianto in seguito  alla revisione annuale, in caso di eventi straordinari o di modifiche degli RTN, o  secondo il programma.    Controlli interni ed esterni   I controlli interni ed esterni sono controlli visivi. Servono a valutare lo stato dei  recipienti e dei loro equipaggiamenti e a controllarne la manutenzione. L’esame       8 Aggiornato dal n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della   sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).     Recipienti e tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza   13   732.13   interno si effettua di regola sul recipiente depressurizzato, raffreddato e pulito. Se  non è possibile effettuare il controllo interno, occorre prevedere altri controlli o  misure analoghe. Nel limite del possibile il controllo esterno si effettua durante  l’esercizio o in condizioni prossime all’esercizio.   Controlli sotto pressione   I controlli sotto pressione servono ad accertare l’integrità degli RTN. Essi devono  segnatamente tener conto della pressione massima ammissibile nonché della tempe- ratura massima e minima ammissibili.   Controlli non distruttivi   I controlli non distruttivi servono a individuare precocemente danneggiamenti alla  superficie o in profondità del materiale che potrebbero provocare il cedimento degli  RTN.    Con il controllo di base, il primo dei controlli periodici, viene fissato il quadro di  riferimento per i successivi controlli periodici. Di regola, il controllo di base è ese- guito prima della messa in esercizio degli RTN e in caso di modifica dell’entità o del  metodo di controllo.   Controlli della  funzionalità dei sistemi di sicurezza per la limitazione  della pressione   I controlli della funzionalità dei sistemi di sicurezza servono soprattutto ad accertare  il rispetto dei valori previsti per:   a. la sovrapressione dovuta all’azionamento e alla chiusura;   b. il tempo di apertura e di chiusura.   Gli intervalli dei controlli e i requisiti sono fissati nelle specifiche tecniche (all. 3  n. 2 OENu9) sulla base di considerazioni riguardanti la sicurezza e l’esperienza  d’esercizio.    Controlli della funzionalità degli ammortizzatori   Questi controlli permettono di controllare l’efficacia e le funzioni di ammortizza- mento.    Controlli locali e integrali di ermeticità del confinamento di sicurezza   I controlli locali e integrali di ermeticità permettono di accertare la portata ammissi- bile delle perdite del contenitore di sicurezza, delle sue penetrazioni e delle relative  valvole d’isolamento (confinamento di sicurezza). Gli intervalli dei controlli e i  requisiti sono fissati nelle specifiche tecniche (all. 3 n. 2 OENu).       9 RS 732.11     Energia   14   732.13   Controlli in funzione dell’impiego   Questi controlli permettono di sorvegliare i processi legati a specifiche condizioni  d’impiego di determinati RTN negli impianti nucleari, i quali potrebbero pregiudica- re la sicurezza, come p. es. l’infragilimento neutronico o termico.   La pianificazione e l’esecuzione di questi controlli è stabilita in considerazione  dell’evoluzione della scienza e della tecnica, dell’esperienza d’esercizio nonché di  conoscenze desunte da eventi o riscontri.    	Sezione 1: Disposizioni generali 	Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 	Art. 2 Definizioni  	Sezione 2: Sicurezza e manutenzione 	Art. 3 Requisiti in materia di sicurezza 	Art. 4 Requisiti in materia di manutenzione  	Sezione 3: Norme tecniche e documentazione 	Art. 5 Norme tecniche 	Art. 6 Lingua di redazione della documentazione  	Sezione 4: Disposizioni finali 	Art. 7 Adeguamento degli allegati 	Art. 8 Modifica del diritto vigente 	Art. 9 Entrata in vigore  	Allegato 1 	Requisiti in materia di sicurezza 	1 Requisiti essenziali 	2 Progettazione 	2.1 Disposizioni generali 	2.2 Progettazione dei carichi ammissibili 	2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio in condizioni di sicurezza 	2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili  degli RTN 	2.5 Componenti con funzioni di sicurezza  	3 Fabbricazione 	3.1 Fabbricazione e montaggio 	3.2 Verifica finale 	3.3 Caratterizzazione ed etichettatura 	3.4 Istruzioni operative  	4 Materiali 	4.1 Scelta dei materiali 	4.2 Certificato dei materiali  	5 Documentazione   	Allegato 2 	Controlli periodici 	1 Disposizioni generali 	2 Natura dei controlli