770.11 - Energiereglement (EnR)    770.11  Energiereglement (EnR)  vom 05.11.2019 (Fassung in Kraft getreten am 01.07.2022)  Der Staatsrat des Kantons Freiburg  gestützt auf das Energiegesetz des Bundes vom 30. September 2016 (EnG); gestützt auf die eidgenössische Energieverordnung vom 1. November 2017  (EnV); gestützt auf die eidgenössische Verordnung vom 1. November 2017 über die  Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig hergestellter  Anlagen,  Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV); gestützt auf das Energiegesetz vom 9. Juni 2000 (EnGe); auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,  beschliesst:  1 Allgemeine Bestimmungen  Art.  1 Geltungsbereich 1 Dieses Reglement gilt für: a) Neubauten, die beheizt, gekühlt oder befeuchtet werden; b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten, die beheizt, ge-  kühlt oder befeuchtet werden; c) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und Ver-  teilung von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft und zur Lüftung; d) Ersatz, Umbau oder Änderung haustechnischer Anlagen; e) Planung und Betrieb staats- und gemeindeeigener Gebäude; f) haustechnische Anlagen und Massnahmen, für die ein Beitrag im Rah-  men der Förderung der sparsamen und rationellen Energienutzung und  der erneuerbaren Energien ausgerichtet werden kann;  g) Anlagen  zur  Wärmeerzeugung  und  -verteilung  und  zur  Stromerzeu- gung, die erneuerbare Energien nutzen und von kantonalem Interesse  sind.  1    Energie – R  770.11 2 Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen,  gelten grundsätzlich als Neubauten und haben die Anforderungen für Neu- bauten zu erfüllen. 3 Die Anforderungen dieses Reglements gelten auch für Arbeiten, für die es  gemäss Baugesetzgebung keine Baubewilligung braucht.  Art.  2 Vollzugsbehörde 1 Das Amt für Energie (das Amt) wird mit dem Vollzug dieses Reglements  beauftragt.  Art.  3 Begriffe 1 Die Begriffsdefinitionen der geltenden SIA-Norm 380/1 gelten sinngemäss,  soweit sie in diesem Reglement vorkommen. 2 In diesem Reglement bedeuten: a) Baute  /  Gebäude:  Im  Erdboden  eingelassene  oder  darauf  stehende,   künstlich geschaffene,  auf  Dauer  angelegte  bauliche  Einrichtung,  die  einen Raum zum Schutz von Menschen und Sachen gegen äussere, na- mentlich  atmosphärische  Einflüsse  mehr  oder  weniger  vollständig  abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie über einen  längeren Zeitraum ortsfest verwendet werden.  b) Anlage: Künstlich geschaffene  und auf Dauer  angelegte Einrichtung,  die in fester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt,  wie  beispielsweise  Rampen,  Parkplätze,  Sportplätze,  Schiessplätze,  Seilbahnen usw.  c) Haustechnische  Anlagen:  Energierelevante  Installationen,  die im Zu- sammenhang mit einer Baute stehen.  d) Provisorische Anlage: Als provisorische Anlage gilt eine Heizung, die  für höchstens 3 Jahre ab dem Datum ihrer  Inbetriebnahme installiert  wird.  e) Umbau:  Ein  Bauteil  gilt  als  «vom Umbau betroffen»,  wenn an  ihm  mehr als blosse Oberflächen-Auffrischungsarbeiten oder kleinere Repa- raturen vorgenommen werden.  f) Änderung:  Eine  haustechnische  Anlage  gilt  als  «von  der  Änderung  betroffen»,  wenn  an  ihr  Arbeiten  oder  Einstellungen  vorgenommen  werden, die über den Unterhalt und die Wartung oder kleinere Repara- turarbeiten hinausgehen.  g) Umnutzung: Ein Bauteil gilt als «von der Umnutzung betroffen», wenn  daran  durch  die  Umnutzung  die  Temperaturdifferenz  aufgrund  der  Standardnutzung verändert wird.  2    Energie – R  770.11  Art.  4 Stand der Technik (Art. 11 EnGe) 1 Die in diesem Reglement vorgeschriebenen Massnahmen sind so zu planen  und auszuführen, dass sie die Werte einhalten, die nach dem Stand der Tech- nik bei Standardnutzung gelten. 2 Ohne ausdrückliche anders lautende Vorschrift gelten als Stand der Technik  die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen und Emp- fehlungen der Fachorganisationen, der Konferenz Kantonaler Energiedirekto- ren (EnDK) und der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK). 3 Das Amt führt die Liste dieser Normen und Empfehlungen nach. Es sorgt  dafür, dass diese Liste leicht eingesehen werden kann. 4 Werden die geltenden Normen und Empfehlungen von den Fachorganisatio- nen, der EnDK oder der EnFK revidiert oder angepasst, so kann das Amt für  die Anwendung der neuen Bestimmungen eine Übergangsfrist festlegen.  Art.  5 Nachweis für die Energieeffizienz (Art. 11a EnGe) 1 Der Nachweis für die Energieeffizienz im Sinne des EnGe ist der Gebäude- energieausweis der Kantone (GEAK®). 2 Der GEAK gilt für Wohnbauten, Verwaltungsgebäude und Schulen im Sin- ne der Norm SIA 380/1. 3 Bei einem Gebäude im Miteigentum wird von den Miteigentümerinnen und  Miteigentümern  ein  GEAK  erstellt,  sobald  erstmals  eine  Miteigentümerin  oder ein Miteigentümer vor einer Veräusserung den Antrag dazu stellt. 4 Die Grundbuchämter liefern dem Amt die nötigen Informationen, damit es  die Anwendung von Artikel 11a Abs. 1 EnGe kontrollieren kann, das heisst: a) die Adresse der Verkäuferin oder des Verkäufers; b) die Adresse der Erwerberin oder des Erwerbers; c) die Kategorie und den Standort des Gebäudes, das veräussert wird; d) das Datum der Veräusserung. 5 Das Amt veröffentlicht die Liste der Expertinnen und Experten, die befugt  sind, den GEAK zu erstellen.  2 Wärmedämmung von Gebäuden  Art.  6 Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz 1 Die  Anforderungen  an  die  Wärmedämmung  von  Gebäuden  richten  sich  nach der geltenden SIA-Norm 380/1 «Heizwärmebedarf». Diese Anforderun- gen gelten nicht für Kühl- und Tiefkühlräume, für gewerbliche und landwirt- schaftliche Gewächshäuser sowie für Traglufthallen.  3    Energie – R  770.11 2 Für die Berechnung des Heizenergiebedarfs werden für die auf einer Höhe  von 900 Metern und darunter gelegenen Gebäude die Daten der Klimastation  Bern-Liebefeld und für die auf einer Höhe von über 900 Metern gelegenen  Gebäude die Daten der Klimastation Adelboden verwendet. 3 Wird bei einem Neubau ein Systemnachweis im Sinne der Norm SIA 380/1  erbracht,  so darf  die spezifische Heizleistung (pH)  bei  Schulgebäuden und  Mehrfamilienhäusern 20 W/m² und bei Einfamilienhäusern und Verwaltungs- gebäuden 25 W/m² nicht überschreiten. 4 Der Grenzwert der spezifischen Heizleistung (pHli) richtet sich nach der Dif- ferenz zwischen der effektiven Dimensionierungstemperatur und der Tempe- ratur von – 8°C.  Art.  7 Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 1 Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden muss nachgewiesen werden. 2 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei denen eine Kühlung notwen- dig oder erwünscht ist, müssen die Anforderungen an den g-Wert, die Steue- rung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik  eingehalten werden. 3 Bei  den übrigen  Räumen müssen  die Anforderungen an den  g-Wert  des  Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik eingehalten werden.  Art.  8 Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser und be- heizte Traglufthallen  1 Für gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser,  in denen für die  Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgegebene Wachs- tumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten die Anforderungen  gemäss Empfehlung «Beheizte Gewächshäuser» der EnFK. 2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung  «Beheizte Traglufthallen» der EnFK.  Art.  9 Kühl- und Tiefkühlräume 1 Bei Kühl- und Tiefkühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden,  darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile 5 W/m²  nicht überschreiten. 2 Für die entsprechende Berechnung ist von der Auslegungstemperatur  des  Kühlraums einerseits  und den folgenden Umgebungstemperaturen anderer- seits auszugehen: a) in beheizten Räumen: je nach Raumnutzung; b) gegen Aussenklima: 20°C;  4    Energie – R  770.11  c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C. 3 Für Kühl- und Tiefkühlräume mit weniger als 30 m³ Nutzvolumen sind die  Anforderungen auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittle- ren Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens 0,15 W/(m²·K) einhalten. 4 Kühlräume, die nicht auf unter 8°C aktiv gekühlt werden, sind von den An- forderungen an den Wärmeschutz der Gebäudehülle befreit.  Art.  10 Umbauten und Umnutzungen 1 Bei Umbauten und Umnutzungen muss die Berechnung des Heizenergiebe- darfs alle Räume mit Bauteilen umfassen, die vom Umbau oder von der Um- nutzung betroffen werden. Die vom Umbau oder von der Umnutzung nicht  betroffenen Räume können ebenfalls in die Berechnung einbezogen werden.  Der Heizwärmebedarf darf den in vorhergehenden Baubewilligungen direkt  oder  indirekt  über Einzelanforderungen geforderten  Grenzwert  nicht  über- schreiten. 2 Bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Einzelanforderungen für alle  vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile. Für neue Bautei- le gelten die Einzelanforderungen für Neubauten.  Art.  11 Befreiung und Erleichterungen 1 Die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle müssen nicht  erfüllen: a) Bauten, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden; b) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet ist (pro-  visorische Bauten); c) Umnutzungen, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raum-  lufttemperaturen verbunden ist und somit keine höhere Temperaturdif- ferenz am Wärmedämmperimeter entsteht.  3 Höchstanteil an nicht erneuerbarer Energie  Art.  12 Anforderungen an Neubauten (Art. 11b Abs. 1 EnGe) 1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung  und Klimatisierung in Neubauten wird gemäss Anhang 1 berechnet. Er darf  die Werte nach Anhang 2 nicht überschreiten. 2 Elektrizität  aus  Eigenstromerzeugung  wird  nicht  in  die  Berechnung  des  gewichteten Energiebedarfs einbezogen, ausser sie stammt aus einer Wärme- kraftkopplungsanlage, die der Raumheizung dient.  5    Energie – R  770.11 3 Für  die  Gewichtung  der  verschiedenen  Energieträger  gelten  die  von der  Konferenz  Kantonaler  Energiedirektoren  und vom Bundesamt für  Energie  definierten nationalen Gewichtungsfaktoren. 4 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.  Art.  13 Standardlösungen 1 Bei den Gebäudekategorien I (Mehrfamilienhaus) und II (Einfamilienhaus)  gilt die Anforderung gemäss Artikel 12 dieses Reglements als eingehalten,  wenn das Vorhaben einer der Standardlösungskombinationen nach Anhang 3  entspricht. 2 Anstelle  der  Standardlösungskombinationen  gemäss  Absatz  1  kann  das  Energienachweistool  für  einfache  Bauten  (ENteb)  verwendet  werden,  das  von  der  Konferenz  Kantonaler  Energiedirektoren  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Art.  14 Befreiung und Erleichterungen 1 Von den Anforderungen gemäss Artikel 12 dieses Reglements befreit sind  Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Ener- giebezugsfläche weniger als 50 m² oder weniger als 20 % der Energiebezugs- fläche des bestehenden Gebäudeteiles, höchstens aber 1000 m², beträgt.  4 Erneuerbare Wärme beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage  in einem Wohngebäude  Art.  15 Grundsätze (Art. 11b Abs. 2 EnGe) 1 Der  Ersatz  einer  Wärmeerzeugungsanlage  in  einem Wohngebäude  muss  vom Amt bewilligt werden und erfordert, gestützt auf die Baugesetzgebung,  eine Baubewilligung. 2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchstel- ler folgende Nachweise erbringt: a) Die Umsetzung einer Standardlösung oder einer Standardlösungskom-  bination gemäss Anhang 4 ist gewährleistet, oder b) das Gebäude erfüllt die Kriterien des Minergie®-Labels, oder c) das Gebäude erreicht bei der Gesamtenergieeffizienz die GEAK-Klasse   C. 3 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden. 4 Von den Anforderungen befreit sind Bauten mit gemischter Nutzung, wenn  der Wohnanteil eine Energiebezugsfläche von höchstens 150 m² aufweist.  6    Energie – R  770.11  5 Haustechnik  Art.  16 Dimensionierung 1 Die Wärmeerzeugerleistung muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entspre- chen. 2 Haustechnische Anlagen müssen nach dem Stand der Technik dimensioniert  sein. Sie müssen fachgerecht in Betrieb genommen und eingestellt  werden  und müssen eine Betriebsanleitung haben. 3 Werden haustechnische Anlagen ersetzt, so muss die Dimensionierung der  neuen Anlage die bisherigen Betriebs- und Verbrauchsdaten berücksichtigen. 4 Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel in Neubauten müssen die  Kondensationswärme ausnützen können, wenn ihre Absicherungstemperatur  weniger als 110°C beträgt. Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer  Wärmeerzeugungsanlage, soweit es technisch machbar und der Aufwand ver- hältnismässig ist. 5 Neue  und  sanierte  Wärmeerzeugungsanlagen,  die  mit  fossilen  Energien  betrieben werden, müssen ab einer Gesamtleistung von 2 MW grundsätzlich  als Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen ausgestaltet werden. 6 Gebäude, die nur zeitweise belegt werden, wie etwa Ferienhäuser, sind beim  Bau oder bei der Sanierung des Heizsystems mit Geräten auszurüsten, mit de- nen die  Raumtemperatur  ausserhalb  der  Belegzeit  automatisch oder durch  Fernbedienung (z.B. per Telefon, Internet oder SMS) bis zur Frostschutztem- peratur abgesenkt werden kann.  Art.  17 Wassererwärmer und Wärmespeicher (Art. 13a und 15 EnGe) 1 Wassererwärmer  sowie  Warmwasser-  und  Wärmespeicher,  für  die  nach  Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müssen bezüglich  allseitiger Wärmedämmung die Dämmstärken gemäss Anhang 5 einhalten. 2 Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von höchstens 60°C aus- zulegen.  Ausgenommen  sind  Wassererwärmer,  deren  Temperatur  aus  betrieblichen oder hygienischen Gründen höher sein muss. 3 Neue private  und öffentliche  Gebäude  sowie  öffentliche  Gebäude,  deren  Warmwassersystem saniert wird, müssen mindestens 50 % des Warmwasser- bedarfs  durch erneuerbare  Energien oder durch  Wärmerückgewinnung de- cken. 4 Die elektrische Energie, die für eine Zusatzheizung zur Wassererwärmung  oder für den Betrieb der Wassererwärmung, wie etwa für den Betrieb einer  Wärmepumpe, genutzt wird, muss mit dem Faktor 2 gewichtet werden.  7    Energie – R  770.11  Art.  18 Wärmeverteilung und -abgabe 1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesysteme dür- fen höchstens 50°C, bei Fussbodenheizungen höchstens 35°C betragen, wenn  die  Aussentemperatur  die  Auslegetemperatur  erreicht.  Ausgenommen  sind  Hallenheizungen mit Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewächshäu- ser und Ähnliches, sofern diese nachgewiesenermassen eine höhere Vorlauf- temperatur benötigen. 2 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen,  die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausge- nommen sind Räume, die überwiegend mit Fussbodenheizung mit einer Vor- lauftemperatur von höchstens 30°C beheizt werden. In diesem Fall ist min- destens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu installie- ren.  Art.  19 Wärmedämmung von Installationen zur Wärmeverteilung und  -abgabe  1 Neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive  Armaturen und Pumpen müssen durchgehend mindestens mit den Dämmstär- ken gemäss Anhang 6 gegen Wärmeverluste gedämmt werden. Es sind dies  namentlich: a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien; b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, ausge-  nommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstel- len;  c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserlei- tungen mit Begleitheizungen in beheizten Räumen;  d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inkl. Verteiler). 2 In besonderen Fällen können die Dämmstärken reduziert werden, und zwar  insbesondere: a) bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen; b) bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C; c) bei Armaturen und Pumpen. 3 Bei  Betriebstemperaturen  von  über  90°C sind  die  Dämmstärken  gemäss  dem Stand der Technik entsprechend zu erhöhen. 4 Die Werte, die bei erdverlegten Leitungen nicht überschritten werden dür- fen, sind in Anhang 7 aufgeführt. 5 Beim Ersatz eines  Heizkessels  oder eines Wassererwärmers  sind frei  zu- gängliche Leitungen den Anforderungen gemäss Anhang 6 anzupassen, so- weit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen.  8    Energie – R  770.11  Art.  20 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (Art. 15 EnGe) 1 Die  Neuinstallation  ortsfester  elektrischer  Heizungen  ist  verboten.  Eine  Ausnahme kann bewilligt werden, wenn: a) es sich um einen besonderen Fall handelt, bei dem die Antragstellerin   oder der Antragsteller nachweisen kann, dass eine andere Lösung tech- nisch nicht machbar oder mit unverhältnismässigen Kosten verbunden  ist, oder  b) es sich um eine Notheizung handelt, oder c) es sich um eine provisorische Anlage handelt. 2 Als Notheizung gilt namentlich der Einsatz einer Widerstandsheizung für  die Heizung eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils, wenn die Aussentem- peraturen unter der Auslegetemperatur gemäss den geltenden Normen liegen,  oder für die Bauaustrocknung von Neubauten. 3 Die  Installation  einer  elektrischen  Zusatzheizung  zur  Ergänzung  einer  Hauptheizung, die nicht den ganzen Leistungsbedarf decken kann, ist nicht  zulässig.  Art.  21 Lüftungstechnische Anlagen (Art. 16 EnGe) 1 Lüftungstechnische  Anlagen  mit  Aussenluft  und  Fortluft  sind  mit  einer  Wärmerückgewinnung  auszurüsten.  Der  Temperatur-Änderungsgrad  muss  dem Stand der  Technik  entsprechen,  sofern  keine Anforderung der  EnEV  gilt. 2 Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen müssen entweder mit einer  kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder  einer Nutzung der Wärme der Abluft ausgerüstet werden, sofern der Abluft- volumenstrom mehr als 1000 m³/h und die Betriebsdauer mehr als 500 Stun- den pro Jahr beträgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen  im gleichen Gebäude als eine Anlage. 3 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettoflä- che, 2 m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht  überschreiten: a) bis 1000 m³/h: 3 m/s; b) bis 2000 m³/h: 4 m/s; c) bis 4000 m³/h: 5 m/s; d) bis 10'000 m³/h: 6 m/s; e) über 10'000 m³/h: 7 m/s.  9    Energie – R  770.11 4 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn mit einer fachgerech- ten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Ener- gieverbrauch auftritt, wenn diese Geschwindigkeiten wegen einzelner räumli- cher Hindernisse nicht vermeidbar sind oder wenn die Betriebsdauer weniger  als 1000 Jahresstunden beträgt. 5 Lufttechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich ab- weichenden Nutzungen müssen Einrichtungen umfassen, die einen individu- ellen Betrieb ermöglichen.  Art.  22 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 1 Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen ge- stützt auf die geltende SIA-Norm 382/1 gegen Wärmeübertragung (Wärme- verlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden. 2 In  begründeten  Fällen,  namentlich  bei  Kreuzungen,  Wand-  und Decken- durchbrüchen, und wenn es bei Ersatz und Erneuerungen Platzprobleme gibt,  können die Dämmstärken reduziert werden.  Art.  23 Anlagen zur Kühlung und/oder Luftbefeuchtung (Art. 16 EnGe) 1 Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehenden  Bauten so zu planen, dass entweder: a) der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die Medi-  enaufbereitung  inklusive  allfälliger  Kühlung,  Befeuchtung,  Entfeuch- tung und Wasseraufbereitung 12 W/m² nicht überschreitet, oder  b) die Kaltwassertemperaturen  und die Leistungszahlen für  die Kälteer- zeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt sind sowie die Planung  und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der Tech- nik erfolgt.  2 Die Anforderung nach Artikel 16 Abs. 3 EnGe ist erfüllt, wenn der Kältebe- darf  durch  vor  Ort  gewonnene  erneuerbare  Energien,  insbesondere  durch  Photovoltaik oder Geothermie, beziehungsweise aus See- oder Grundwasser,  gedeckt wird.  Die Kälteerzeugungsanlage nach Artikel 16 Abs. 3, 2. Satz,  EnGe wird  durch  eine  photovoltaische  Solaranlage  betrieben,  die  sich  im  Kanton befindet. 3 Jede erhebliche Änderung am Aufbau oder am Betrieb einer Anlage, die  den Anforderungen von Artikel 16 Abs. 3 EnGe entspricht, muss dem Amt  gemeldet werden.  10    Energie – R  770.11  Art.  24 Elektrische Energie in grossen Gebäuden 1 Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsflä- che über 1000 m² muss die Einhaltung der Grenzwerte  für  den jährlichen  Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung EL gemäss der SIA-Norm 387/4 «Elektri- zität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen» nachge- wiesen werden. Wohnteile der Gebäude sind davon ausgenommen. 2 Die Anforderungen gemäss Absatz 1 gelten als erfüllt, wenn mit dem Hilfs- programm «Beleuchtung», das von der Konferenz Kantonaler Energiedirek- toren zur Verfügung gestellt wird, nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an  die spezifische Leistung pL – die aus Grenz- oder Zielwert gemäss der Norm  SIA 387/4 berechnet wird – eingehalten wird.  6 Eigenstromerzeugung in Neubauten  Art.  25 Grundsätze (Art. 11b Abs. 3 EnGe) 1 Bei Neubauten muss die im, auf oder am Gebäude installierte Elektrizitäts- erzeugungsanlage mindestens 10 W/m² Energiebezugsfläche betragen, wobei  aber nie mehr als 30 kW verlangt werden. 2 Elektrizität aus einer Wärmekraftkopplungsanlage kann nur berücksichtigt  werden, wenn sie nicht zur Erfüllung der Anforderungen an die Deckung des  Wärmebedarfs gemäss Artikel 12 dieses Reglements eingerechnet wird. 3 Von den Anforderungen gemäss Absatz 1 befreit sind Erweiterungen von  bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche we- niger als 50 m² oder weniger als 20 % der Energiebezugsfläche des bestehen- den Gebäudeteils, höchstens aber 1000 m², beträgt. 4 Falls die Stromproduktion am Standort technisch nicht machbar oder nicht  sinnvoll ist, kann der verlangte Eigenstromanteil von einer Photovoltaikanla- ge im Kanton gedeckt werden.  7 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung  Art.  26 Ausrüstungspflicht 1 Neue Bauten mit zentraler Wärmeversorgung für fünf oder mehr Nutzein- heiten sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des individuellen Wärme- verbrauchs für die Wassererwärmung auszurüsten. 2 Neue Bauten, die Wärme von einer  zentralen Wärmeversorgung für  eine  Gebäudegruppe beziehen, sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des  Heizwärmeverbrauchs pro Gebäude auszurüsten.  11    Energie – R  770.11 3 Bei Flächenheizungen ist für den Bauteil zwischen der Wärmeabgabe und  der angrenzenden Nutzeinheit ein Wärmedurchgangskoeffizient  von höchs- tens 0,7 W/(m²·K) einzuhalten. 4 Bestehende Gebäude mit  zentraler  Wärmeversorgung für  fünf  oder mehr  Nutzeinheiten  sind  bei  einer  Gesamterneuerung  des  Heizungs-  und/oder  Warmwassersystems mit den nötigen Geräten zur Erfassung des individuel- len Wärmeverbrauchs auszurüsten. 5 Bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wärmeversorgung sind mit den  nötigen Geräten  zur  Erfassung des  Wärmeverbrauchs  für  die Heizung pro  Gebäude auszurüsten, wenn an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäu- dehülle zu über 75 % saniert wird.  Art.  27 Abrechnung 1 In  Bauten  und Gebäudegruppen,  für  die eine  Ausrüstungspflicht  besteht,  sind die Kosten für Heizenergie und Warmwasser zum überwiegenden Teil  anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurech- nen. 2 Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet wer- den, die vom Eidgenössischen Amt für Messwesen zugelassen sind. 3 Die  im  Abrechnungsmodell  des  Bundesamts  für  Energie  formulierten  Grundsätze sind einzuhalten.  Art.  28 Befreiung bei bedeutenden Sanierungen 1 Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht  des Heizwärmeverbrauchs  befreit  sind Gebäude und Gebäudegruppen, deren installierte Wärmeerzeu- gerleistung (inkl.  Warmwasser)  weniger  als 20 W/m² Energiebezugsfläche  beträgt.  8 Heizungen im Freien und beheizte Freiluftbäder  Art.  29 Heizungen im Freien (Art. 13 Abs. 3 EnGe) 1 Die Installation von Heizungen im Freien ist verboten. 2 Ausnahmen können gewährt werden, wenn: a) die Sicherheit  von Personen und Sachen oder der Schutz von techni-  schen Einrichtungen den Betrieb einer Heizung im Freien erfordert, und b) bauliche Massnahmen (z.B.  eine Bedachung)  und betriebliche Mass-  nahmen (Schneeräumung) mit dem gleichen Zweck nicht möglich oder  unzumutbar sind.  12    Energie – R  770.11  Art.  30 Beheizte Freiluftbäder (Art. 18 EnGe) 1 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Hallenbäder sowie  die wesentliche  Änderung von technischen  Einrichtungen zu deren  Behei- zung sind nur zulässig, wenn das Badwasser mindestens zur Hälfte mit erneu- erbaren Energien oder mit nicht  anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird;  die geltenden Bestimmungen über Wärmedämmung,  Heizung und Lüftung  der Räume bleiben vorbehalten. 2 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Freiluftbäder sowie  die wesentliche  Änderung von technischen  Einrichtungen zu deren  Behei- zung sind nur zulässig, wenn das Badwasser ausschliesslich mit erneuerbaren  Energien oder mit nicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird. 3 Die Nutzung von Umweltwärme durch eine Wärmepumpe ist  erlaubt für  Freiluftbäder im Sinne von Absatz 2, sofern eine Abdeckung der Wasserflä- che gegen Wärmeverluste vorhanden ist.  9 Grossverbraucher (Art. 18a EnGe)  Art.  31 Grundsatz 1 Als  Grossverbraucher  gilt  ein  Endverbraucher,  der  sich  an  einer  Ver- brauchsstätte befindet  und einen jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als  5 GWh oder einen jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh  aufweist. 2 Das Kriterium für die Wirtschaftlichkeit einer Massnahme im Sinne von Ar- tikel 18a Abs. 2 EnGe ist der statische Payback, der im Bereich Haustechnik  und Gebäudehülle grundsätzlich weniger als acht Jahre und in der Produktion  weniger als vier Jahre betragen muss.  Art.  32 Vollzug 1 Auf Verlangen des Amts müssen die auf dem Kantonsgebiet tätigen Versor- ger von Netzenergie die Liste ihrer Kunden vorlegen, die als Grossverbrau- cher gelten. Die Liste muss den Namen und Vornamen oder den Firmenna- men sowie die vollständige Adresse enthalten. Das Amt für Umwelt liefert  dem Amt unaufgefordert die Daten von Wärmeerzeugungsanlagen, die jähr- lich 5 GWh oder mehr Wärme erzeugen können. 2 Die von den Grossverbrauchern zu treffenden Massnahmen werden in einer  Zielvereinbarung festgehalten, die vom Amt genehmigt wird. Dieses kann die  Vereinbarung mit einer Verfügung auflösen, wenn die Verbrauchsziele nicht  mehr erreicht werden.  13    Energie – R  770.11 3 Die Grossverbraucher können sich zu einer  Gruppe zusammenschliessen.  Sie organisieren sich selbst und legen die Zulassungs- und Ausschlussbedin- gungen für ihre Mitglieder selber fest.  Art.  33 Vereinbarungsvarianten 1 Die Grossverbraucher können aus drei Vereinbarungsvarianten wählen, um  die Anforderungen nach Artikel 31 einzuhalten: a) die Universalvereinbarung, die der Richtlinie vom 30. September 2014   über die Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energie- effizienz  entspricht;  für  den  Abschluss  einer  Universalvereinbarung  arbeitet  der  Grossverbraucher  entweder  mit  der  Energieagentur  der  Wirtschaft (EnAW) oder der Cleantech Agentur Schweiz (Act) zusam- men, oder er kann einer Gruppe beitreten, die mit dem Bund eine Spezi- alvereinbarung vor dem gleichen Hintergrund abgeschlossen hat;  b) die  Freiburger  Vereinbarung,  welche  die  Aspekte  des  Treibstoffver- brauchs und des CO2-Ausstosses ausklammert; die in den fünf Jahren  vor  Abschluss  der  Vereinbarung  getroffenen  Massnahmen  können  ebenfalls berücksichtigt werden; diese Vereinbarungsvariante wird vom  Amt zur Verfügung gestellt;  c) die individuelle Vereinbarung, die sich auf eine Energieverbrauchsana- lyse des betreffenden Grossverbrauchers abstützt und seine individuelle  Situation berücksichtigt;  das  Ziel  der  Vereinbarung  muss jedoch der  Variante nach Buchstabe b entsprechen.  Besonders die Effizienz des  Energieeinsatzes  zum Zeitpunkt der  Zielsetzung sowie die absehbare  technische und wirtschaftliche Entwicklung des betreffenden Verbrau- chers werden berücksichtigt.  Art.  34 Ausnahmen 1 Während der Laufzeit der Vereinbarung können die Grossverbraucher für  bestehende Anlagen und Gebäude von der Einhaltung gewisser Vorschriften  entbunden werden, die in den folgenden Bestimmungen enthalten sind: a) Anschlusspflicht (Art. 9 EnGe); b) Qualität der bestehenden Gebäude (Art. 11 und 12 EnGe); c) Heizung und Warmwasser (Art. 13 Abs. 1 EnGe); d) Elektroheizungen (Art. 15 EnGe); e) Beleuchtung (Art. 15a EnGe); f) Lüftungs- und Klimaanlagen (Art. 16 EnGe); g) Wärmerückgewinnung (Art. 17 EnGe); h) Elektrizitätserzeugung (Art. 19 EnGe).  14    Energie – R  770.11  10 Vorbildfunktion öffentlicher Körperschaften  Art.  35 Grundsätze 1 Staats-  und  gemeindeeigene  Gebäude  sind  optimal  mit  Heizungen  und  Warmwasseraufbereitungsanlagen  auszustatten,  die  erneuerbare  Energien  oder Abwärme nutzen,  sofern dies  technisch und betrieblich machbar und  wirtschaftlich tragbar ist. 2 Die wirtschaftlichen Aspekte werden gemäss den Empfehlungen des Bun- desamts für Energie auf der Grundlage von Rentabilitätsberechnungen unter  Berücksichtigung der externen Kosten geprüft.  Art.  36 Anwendung des Minergie-P- oder Minergie-A-Standards  (Art. 5 Abs. 3 EnGe)  1 Neue oder vollständig renovierte öffentliche Bauten müssen den Kriterien  zur Verleihung des Minergie-P®- oder Minergie-A®-Labels gemäss dem Re- glement zur Nutzung der Qualitätsmarke des Vereins Minergie oder gleich- wertigen Kriterien entsprechen. 2 Zusätzlich zu den Grundsätzen nach Artikel  35 dieses Reglements gelten  die folgenden kumulativen Kriterien als gleichwertig mit den Kriterien für  die Erteilung des Minergie-P- oder Minergie-A-Labels: a) Die Gebäudehüllteile entsprechen mindestens den Zielwerten der Norm   SIA 380/1. b) Ein Konzept für eine automatische Lufterneuerung gemäss den gelten-  den  Normen,  das  heisst  gemäss  der  Norm SIA 180,  der  Norm SIA  382/1 und deren Merkblatt SIA 2024, wird erstellt.  c) Die Raumluft hält mindestens die Werte für eine «mässige Luftqualität»  im Sinne der Norm SIA 382/1 ein.  3 Ausnahmen können gewährt werden für: a) geschützte Bauten; b) Bauten, deren Nutzungszweck die Anwendung eines Energiestandards   nicht rechtfertigt, wie zum Beispiel ein Fahrzeugdepot; c) renovierte Gebäude, bei denen der Einbau einer kontrollierten Lüftung   unüberwindbare Probleme schaffen würde; d) renovierte Gebäude, bei denen die Mehrinvestition unverhältnismässig   hoch wäre.  Art.  37 Überwachung des Energieverbrauchs 1 Der Staat,  dessen Anstalten und die Gemeinden führen ein Register über  den Energieverbrauch ihrer Gebäude und Betriebe.  15    Energie – R  770.11 2 Sie  analysieren  diesen  Verbrauch  jährlich  und  ergreifen  Verbesserungs- massnahmen, soweit deren Wirtschaftlichkeit erwiesen ist. 3 Sie achten darauf, dass die Raumtemperatur der Nutzungsart angepasst ist,  das heisst im Allgemeinen 20°C in Wohnungen und Büros.  Art.  38 Elektrizitätsverbrauch 1 In Gebäuden des Staats, dessen Anstalten und der Gemeinden haben neu er- stellte,  umgebaute  oder  umgenutzte  Gebäude,  deren  Geschossflächen  für  Dienstleistungs- oder gewerbliche Nutzungen insgesamt über 2000 m² liegen,  für diese Flächen die Grenzwerte für den spezifischen Elektrizitätsbedarf für  Beleuchtung, Lüftung und Kälte gemäss den geltenden SIA-Empfehlungen  einzuhalten.  Art.  39 Meldung des Vorhabens 1 Alle Bau-,  Renovations- und Umbauvorhaben und alle Vorhaben zur Er- neuerung haustechnischer  Anlagen,  die einen merklichen  Einfluss auf  den  Energieverbrauch haben können, müssen dem Amt vor Beginn des Baubewil- ligungsverfahrens gemeldet werden. 2 Die Unterlagen, mit denen die Anwendung der in diesem Abschnitt genann- ten Grundsätze überprüft werden kann, sind dem Baubewilligungsgesuch bei- zulegen.  11 Anlagen von kantonalem Interesse (Art. 3a Abs. 3 EnGe)  Art.  40 Anlagen zur Wärmeerzeugung und -verteilung von kantonalem  Interesse  1 Neue Anlagen zur Wärmeerzeugung und -verteilung für die Deckung des  Wärmebedarfs von Gebäuden und bestehende Anlagen, die erweitert oder sa- niert werden, sind von kantonalem Interesse, wenn sie eine jährliche Wärme- erzeugungs- oder Verteilungskapazität von mindestens 20 GWh/Jahr aufwei- sen. 2 Die  Energiequelle  für  die  Wärmeerzeugung  muss  grösstenteils  aus  Holz  bzw. anderer Biomasse, Geothermie, nicht anderweitig nutzbarer Abwärme  oder aus Umweltwärme bestehen.  Art.  41 Stromerzeugungsanlagen von kantonalem Interesse 1 Neue oder bestehende Anlagen zur Stromerzeugung, die erweitert oder sa- niert werden, sind von kantonalem Interesse, wenn sie eine jährliche Stromer- zeugungskapazität von mindestens 10 GWh/Jahr aufweisen.  16    Energie – R  770.11 2 Der Strom muss von einer photovoltaischen Solarzentrale,  einer Geother- mieanlage oder einer mit Holz oder anderer Biomasse betriebenen Anlage er- zeugt werden.  12 Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der rationellen  Energienutzung und der Nutzung erneuerbarer Energien  Art.  42 Wärmedämmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erd- reich (M-01 HFM 2015 1))  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Baubewilligung für das Gebäude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-  stellt. b) Die betroffenen Gebäudeteile sind bereits im Ausgangszustand beheizt.   Neue Auf-  und Anbauten  sowie Aufstockungen  sind nicht  förderbe- rechtigt.  c) Der U-Wert der betroffenen Bauteile beträgt höchstens 0,2 W/(m²·K).  Wände und Böden, die tiefer als 2 Meter im Erdreich liegen, weisen  einen U-Wert von höchstens 0,25 W/(m²·K) auf. Für die Sanierung von  geschützten Bauten oder Bauteilen können gegen Nachweis,  dass die  geforderten  U-Werte  nicht  realisierbar  sind,  Erleichterungen  gewährt  werden.  d) Die U-Wert-Verbesserung der geförderten Bauteile beträgt mindestens  0,07 W/(m²·K).  e) Ab  einem  beantragten  Förderbeitrag  von  10'000  Franken  muss  ein  GEAK Plus für das Gebäude vorgelegt werden.  2 Der Beitragssatz beläuft sich auf 60 Franken pro m² wärmegedämmtes Bau- teil. 3 Der blosse Austausch der Fenster ist nicht förderberechtigt. 4 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Fördermassnahmen zur Verbesse- rung der Gebäudehülle gemäss diesem Reglement kombiniert werden.  Art.  43 Holzfeuerung mit Tagesbehälter (M-02 HFM 2015) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt.  1) Anmerkung des Autors: Harmonisiertes Fördermodell der Kantone, das am 21. August 2015  von der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren verabschiedet wurde.  17    Energie – R  770.11  b) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider- standsheizung.  c) Die Anlage hält die geltenden Vorschriften der Luftreinhalte-Verord- nung des Bundes (LRV) ein.  d) Die Anlage verfügt über das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz oder  ein gleichwertiges Label sowie über die Leistungsgarantie (zur Offerte)  von EnergieSchweiz.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) Pauschalbeitrag von 3000 Franken pro Anlage; b) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  c) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  44 Automatische Holzfeuerung bis zu einer Leistung von 70 kW  (M-03 HFM 2015)  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt. b) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-  standsheizung. c) Die Anlage hält die geltenden Vorschriften der Luftreinhalte-Verord-  nung des Bundes (LRV) ein. d) Die Anlage verfügt über das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz oder   ein gleichwertiges Label sowie über die Leistungsgarantie (zur Offerte)  von EnergieSchweiz.  2 Handbeschickte Öfen und Heizkessel sind nicht förderberechtigt. 3 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) 3000 Franken pro Anlage sowie 50 Franken pro kWth; b) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  18    Energie – R  770.11  c) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  45 Automatische Holzfeuerung mit einer Leistung über 70 kW (M- 04 HFM 2015)  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die  Anlage  mit  Wärmenetz  weist  eine  Feuerungswärmeleistung  von   höchstens 300 kWth auf.  Bei Anlagen ohne Wärmenetz  ist  der  Leis- tungsbereich nicht beschränkt.  b) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider- standsheizung.  c) Die Anlage hält die geltenden Vorschriften der Luftreinhalte-Verord- nung des Bundes (LRV) ein.  d) Die Anlage verfügt über das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz oder  ein gleichwertiges Label sowie über die Leistungsgarantie (zur Offerte)  von EnergieSchweiz.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) bis 500 kWth, 180 Franken pro kWth; b) ab 500 kWth, 40'000 Franken pro Anlage sowie 100 Franken pro kWth; c) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  d) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  46 Luft/Wasser-Wärmepumpe (M-05 HFM 2015) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage ist eine Elektromotor-Wärmepumpe. b) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt. c) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-  standsheizung. d) Die Anlage  wird in  einem Gebäude  eingebaut,  dessen Gebäudehülle   nach GEAK mindestens die Energieklasse E erreicht.  19    Energie – R  770.11  e) Es handelt sich um ein Wärmepumpen-System Modul (WPSM), soweit  dies für die installierte thermische Nennleistung anwendbar ist.  f) Die Wärmepumpe verfügt über ein in der Schweiz gültiges internatio- nales oder nationales Wärmepumpen-Gütesiegel sowie über eine Leis- tungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, falls es sich nicht um  ein WPSM handelt.  g) Die Jahresarbeitszahl für die gesamte Wärmeproduktion wird mit Tools  berechnet,  die  vom Amt zur Verfügung gestellt  werden,  und beträgt  mindestens 2,5.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) 3500 Franken pro Anlage sowie 150 Franken pro kWth; b) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  c) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  47 Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpe (M-06 HFM 2015) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage ist eine Elektromotor-Wärmepumpe. b) Die  Anlage  mit  Wärmenetz  weist  eine  Feuerungswärmeleistung  von   höchstens 200 kWth auf.  Bei Anlagen ohne Wärmenetz  ist  der  Leis- tungsbereich nicht beschränkt.  c) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt. d) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-  standsheizung. e) Die Anlage  wird in  einem Gebäude  eingebaut,  dessen Gebäudehülle   nach GEAK mindestens die Energieklasse E erreicht. f) Es handelt sich um ein Wärmepumpen-System-Modul (WPSM), soweit   dies für die installierte thermische Nennleistung anwendbar ist. g) Die Wärmepumpe verfügt über ein in der Schweiz gültiges internatio-  nales oder nationales Wärmepumpen-Gütesiegel sowie über eine Leis- tungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, falls es sich nicht um  ein WPSM handelt.  20    Energie – R  770.11  h) Die Bohrfirma verfügt über ein «Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohr- firmen». Falls die Bohrfirma nicht im Besitze des Gütesiegels ist, muss  sie eine von einem diplomierten Geologen gemäss der Norm SIA 384/6  erstellte Bohraufnahme liefern.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) bis 100 kWth, 5000 Franken pro Anlage sowie 300 Franken pro kWth; b) von 100 bis 250 kWth, 27'000 Franken pro Anlage sowie 80 Franken   pro kWth; c) von 250 bis 500 kWth, 2400 Franken pro Anlage sowie 180 Franken pro   kWth; d) ab 500kWth, 42'400 Franken pro Anlage sowie 100 Franken pro kWth; e) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  f) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  48 Anschluss an ein Wärmenetz (M-07 HFM 2015) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage ersetzt eine Öl-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-  standsheizung. b) Die bezogene Wärme stammt hauptsächlich aus erneuerbaren Energien   oder Abwärme. c) Die Wärmenetzbetreiber stellen dem Kanton die notwendigen Angaben   zur Vermeidung von Doppelzählungen im Sinne des  HFM 2015 zur  Verfügung.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) bis 100 kWth, 5000 Franken pro Anlage sowie 30 Franken pro kWth; b) von 100 bis  250 kWth,  6000 Franken pro Anlage  sowie  20 Franken   prokWth; c) ab 250 kWth, 9000 Franken pro Anlage sowie 10 Franken pro kWth; d) Zusatzbeitrag von 8000 Franken für die Erstinstallation eines Wärme-  verteilsystems in einem Einfamilienhaus, 5000 Franken pro Nutzeinheit  in einem Mehrfamilienhaus und 500 Franken pro kWth bei anderen Ge- bäudekategorien;  21    Energie – R  770.11  e) Zusatzbeitrag von 1000 Franken für den Einbau eines Wassererwärme- rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be- stehenden Anlage.  Art.  49 Solarkollektoranlagen (M-08 HFM 2015) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Anlage  ersetzt  ganz  oder  teilweise  eine  mit  Heizöl  oder  Erdgas   betriebene Heizung und/oder einen mit Heizöl oder Erdgas betriebenen  Wassererwärmer oder eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung.  b) Die Kollektoren sind auf der Website www.kollektorliste.ch aufgeführt. c) Die Anlage verfügt über eine Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/  EnergieSchweiz. d) Die thermische Kollektor-Nennleistung von Neuanlagen  beträgt  min-  destens 2 kW. e) Anlagen mit einer thermischen Kollektor-Nennleistung von über 20 kW   verfügen über eine aktive Anlagenüberwachung gemäss Vorgaben von  Swissolar.  f) Die Kosten der fertig installierten Anlage (gemäss Offerte) entsprechen  den Marktpreisen, insbesondere gemäss den Angaben von Swissolar/ EnergieSchweiz.  2 Die Finanzhilfe beträgt 1200 Franken pro Anlage sowie 500 Franken pro  kW. 3 Luftkollektoren,  Heutrocknungs-  und  Schwimmbadheizungsanlagen  sind  nicht förderberechtigt.  Art.  50 Verbesserung der GEAK-Klasse der Gebäudehülle und der Ge- samtenergieeffizienz (M-010 HFM 2015)  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Baubewilligung für das Gebäude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-  stellt. b) Für das Gebäude muss ein GEAK erstellt werden können. c) Die Verbesserung der GEAK-Effizienzklasse betrifft die Gebäudehülle   und die Gesamtenergieeffizienz. d) Ein GEAK Plus muss vor Beginn der Arbeiten vorgelegt werden. 2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt:  22    Energie – R  770.11  Verbesserung Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau  + 2 Klassen 75 Fr./m² EBF 2) 50 Fr./m² EBF 30 Fr./m² EBF + 3 Klassen 100 Fr./m² EBF 60 Fr./m² EBF 40 Fr./m² EBF + 4 Klassen 130 Fr./m² EBF 80 Fr./m² EBF 60 Fr./m² EBF + 5 Klassen 155 Fr./m² EBF 100 Fr./m² EBF 80 Fr./m² EBF + 6 Klassen 180 Fr./m² EBF 120 Fr./m² EBF 100 Fr./m² EBF  3 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Fördermassnahmen zur Verbesse- rung der Gebäudehülle gemäss diesem Reglement kombiniert werden.  Art.  51 Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat (M-012  HFM 2015)  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Baubewilligung für das Gebäude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-  stellt. b) Das Minergie- oder Minergie-P-Zertifikat des Gebäudes muss vorgelegt   werden. 2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt:  Erreichter Standard Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau  Minergie (-A) 150 Fr./m² EBF 100 Fr./m² EBF 80 Fr./m² EBF Minergie-P (-A) 200 Fr./m² EBF 150 Fr./m² EBF 120 Fr./m² EBF Zusatzbeitrag ECO 10 Fr./m² EBF 10 Fr./m² EBF 10 Fr./m² EBF  3 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Fördermassnahmen zur Verbesse- rung der Gebäudehülle gemäss diesem Reglement kombiniert werden.  Art.  52 Neubau Minergie-P (M-016 HFM 2015) 1 Das Gebäude ist förderberechtigt,  wenn es über ein Minergie-P-Zertifikat  verfügt. 2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt:  Erreichter Standard Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau  Minergie-P 75 Fr./m² EBF 40 Fr./m² EBF 30 Fr./m² EBF Zusatzbeitrag Minergie-A 10 Fr./m² EBF 10 Fr./m² EBF 10 Fr./m² EBF Zusatzbeitrag ECO 5 Fr./m² EBF 5 Fr./m² EBF 5 Fr./m² EBF  2) Anmerkung des Autors: EBF = Energiebezugsfläche.  23    Energie – R  770.11  Art.  53 Neubau GEAK A/A (M-017 HFM 2015) 1 Das Gebäude ist förderberechtigt, wenn es über einen GEAK der Effizienz- klasse A für die Gebäudehülle und die Gesamtenergieeffizienz verfügt. 2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt:  Erreichter Standard Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau  GEAK A/A 65 Fr./m² EBF 35 Fr./m² EBF 25 Fr./m² EBF  Art.  54 Neubau/Erweiterung Wärmenetz, Neubau / Erweiterung Wärme- erzeugungsanlage (M-018 HFM 2015)  1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Aufgrund des Netzneubaus/der Netzerweiterung oder des Neubaus/der   Erweiterung von Wärmeerzeugungsanlagen  wird gegenüber  dem Zu- stand vor der Umsetzung zusätzlich Wärme aus erneuerbaren Energien  oder Abwärme verteilt.  b) Die zusätzlich verteilte Wärme wird für die Erzeugung von Raumwär- me und Warmwasser eingesetzt.  c) Die Wärmelieferung erfolgt an bestehende Bauten. d) Eine  Kombinierung  mit  der  Massnahme «Anschluss  an  ein  Wärme-  netz» gemäss Artikel 48 dieses Reglements ist möglich. e) Die Wärmenetzbetreiber stellen dem Kanton die notwendigen Angaben   zur Vermeidung von Doppelzählungen im Sinne des  HFM 2015 zur  Verfügung.  2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsätzen festgelegt: a) Neubau/Erweiterung Wärmenetz: 40 Franken pro MWh/Jahr; b) Neubau/Erweiterung  Wärmeerzeugungszentrale:  130  Franken  pro   MWh/Jahr.  Art.  54a Ladestation für Elektrofahrzeuge 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Ladestation muss fest installiert sein und einen privaten Parkplatz   eines  Ein-  oder  Mehrfamilienhauses,  einschliesslich  Stockwerkeigen- tum, ausrüsten.  b) Die Nennleistung pro Ladestation muss mindestens 11 kW betragen. c) Der technische Anschluss  der  Anlage muss vom Verteilnetzbetreiber   genehmigt werden.  24    Energie – R  770.11  d) Die Ladestation wird allein mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen  betrieben. Der Strom wird vor Ort erzeugt oder beim Elektrizitätsver- sorgungsunternehmen erworben.  e) Die Anlage  muss kontrolliert  und mit  einem Sicherheitsnachweis  im  Sinne  der  Verordnung  des  Bundesrats  vom 7.  November  2001 über  elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) zum Betrieb freigege- ben werden.  f) Pro Wohneinheit kann nur eine Ladestation gefördert werden. 2 Die Finanzhilfe wird nach den folgenden Grundsätzen festgelegt: a) 500 Franken für eine Ladestation an einem neuen Parkplatz; b) 1000 Franken für eine Ladestation an einem bestehenden Parkplatz. 3 Die Massnahme gilt bis spätestens am 31. Dezember 2023 oder bis die dafür  bereitgestellten Mittel aufgebraucht sind.  Art.  54b Gebäudeenergieausweis der Kantone Plus (GEAK® Plus) 1 Förderbeiträge können gewährt werden, wenn die folgenden Bedingungen  erfüllt sind: a) Die Baubewilligung für das Gebäude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-  stellt. b) Der GEAK® Plus wird von einer Person ausgestellt, die sich auf der   Liste der Expertinnen und Experten befindet, die von der GEAK®-Or- ganisation zertifiziert sind.  c) Der GEAK® Plus wird fachgerecht erstellt, von der zertifizierten Ex- pertin  oder  vom  zertifizierten  Experten  unterschrieben  und  in  der  GEAK®-Datenbank veröffentlicht.  d) Der Bericht enthält neben dem Ausgangszustand mindestens zwei Vari- anten, wobei eine davon eine Gesamtsanierung abbildet.  e) Die Offerte der zertifizierten Expertin oder des zertifizierten Experten  muss mindestens eine einstündige Beratung bei der Übergabe des Be- richts an die Eigentümerin oder den Eigentümer beinhalten.  f) Bei  mehreren  Gebäude-Identifikationsnummern  (eidgenössischer  Ge- bäudeidentifikator, EGID) oder bei identischen Gebäuden kann der För- derbeitrag auf ein einziges Gesuch beschränkt werden.  2 Die Finanzhilfe wird nach den folgenden Grundsätzen festgelegt: a) 1000 Franken für ein Einfamilienhaus; b) 1500 Franken für alle anderen Gebäudekategorien.  25    Energie – R  770.11 3 Die Massnahme gilt bis spätestens am 31. Dezember 2024 oder bis die dafür  bereitgestellten Mittel aufgebraucht sind.  Art.  55 Besondere Vorhaben 1 Der Staatsrat  ist befugt,  gestützt  auf eine Analyse und einen Bericht  des  Amts über die Gewährung von Finanzhilfen für besondere Vorhaben zu ent- scheiden,  die für  die Umsetzung der energiepolitischen Ziele des  Kantons  von besonderem Interesse sind.  Art.  56 Entscheidungsverfahren 1 Nur für  Massnahmen, die nicht von diesem Reglement und insbesondere  von den Bestimmungen des Abschnitts 3 vorgeschrieben werden, können Fi- nanzhilfen des Kantons gewährt werden. 2 Für alle Anträge müssen die vom Amt herausgegebenen offiziellen kantona- len Formulare in zwei Exemplaren beim Amt eingereicht werden. 3 Über die Zusicherung von Finanzhilfen entscheidet das Amt unter Berück- sichtigung der im Staatshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel. 4 Die Zusicherung bleibt zwei  Jahre ab dem Datum des Entscheids gültig;  nach Ablauf dieser Frist wird der Entscheid ungültig, wenn sich die begüns- tigte Person nicht meldet und keinen Nachweis erbringt, dass die Arbeiten  mindestens kurz vor dem Abschluss stehen. 5 Finanzhilfen werden erst ausbezahlt, wenn das Amt die detaillierte Abrech- nung erhalten und kontrolliert  hat;  bei  Holzheizungen muss zusätzlich die  Bestätigung des Amtes für  Umwelt über die Einhaltung der  Luftreinhalte- Verordnung des Bundes (LRV) mitgeliefert werden. Die Zahlungen werden  im Rahmen der  im Staatshaushalt  zur  Verfügung stehenden Mittel  ausge- führt. 6 Die Beitragsempfänger sind während fünf Jahren nach Inbetriebnahme der  Anlagen verpflichtet, auf Verlangen des Amts Betriebsbilanzen für diese An- lagen vorzulegen.  Art.  57 Analyse der Effizienz der Fördermassnahmen 1 Das Amt legt dem Staatsrat alle zwei Jahre einen Bericht über die Effizienz  der laufenden Fördermassnahmen vor. 2 Gestützt auf den vom Amt erstellten Bericht beurteilt der Staatsrat, ob unter  Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen Mittel und der zu erreichen- den energiepolitischen Ziele eine Anpassung der Fördermassnahmen erfor- derlich ist.  26    Energie – R  770.11  13 Vollzugsbestimmungen  Art.  58 Auskunftspflicht 1 Die von diesem Reglement betroffenen Personen liefern dem Amt oder des- sen Vertretern die nötigen Auskünfte und Unterlagen und gewährleisten wäh- rend der normalen Arbeitszeiten den Zutritt zu ihren Anlagen.  Art.  59 Gebühr (Art. 28 Abs. 2 EnGe) 1 Im Rahmen der Vollzugskontrolle dieses Reglements erhebt das Amt bei  Vorliegen von Mängeln eine Gebühr zwischen 80 und 500 Franken. 2 Das Amt legt die Gebühren aufgrund des Umfangs und des Schwierigkeits- grads der Dossiers sowie der zur Prüfung der Dossiers benötigten Zeit fest.  A1 ANHANG 1 – Berechnung des gewichteten jährlichen  Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1)  Art.  A1-1 1 Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser,  Lüftung und Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Heizung (Qh,eff)  und Warmwasser (Qww) mit dem jeweiligen Nutzungsgrad (η) des gewählten  Wärmeerzeugers dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor (g) des eingesetz- ten Energieträgers multipliziert. Zum Resultat wird der mit dem entsprechen- den  Gewichtungsfaktor  (g)  multiplizierte  Elektrizitätsaufwand  für  Lüftung  und Klimatisierung (ELK) addiert. 2 Die Berechnungsformel lautet wie folgt: EHWLK (in kWh/m²) = (Qh,eff / η) × g + (Qww / η) × g + ELK × g  A2 ANHANG 2 – Grenzwerte des gewichteten jährlichen  Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1)  Art.  A2-1 1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung  und Klimatisierung in Neubauten darf die folgenden Grenzwerte nicht über- schreiten:  Gebäudekategorie Bezeichnung Grenzwert EHWLK I Mehrfamilienhaus 35 kWh/m² II Einfamilienhaus 35 kWh/m² III Verwaltung 40 kWh/m²  27    Energie – R  770.11  Gebäudekategorie Bezeichnung Grenzwert EHWLK IV Schule 35 kWh/m² V Verkauf 40 kWh/m² VI* Restaurant 45 kWh/m² VII Versammlungslokal 40 kWh/m² VIII Spital 70 kWh/m² IX Industrie 20 kWh/m² X Lager 20 kWh/m² XI* Sportbaute 25 kWh/m² XII** Hallenbad keine Anforderung  *  Die Grenzwerte berücksichtigen nicht den Warmwasserbedarf. ** Die Nutzung der Abwärme aus Fortluft sowie aus Bade- und Duschwasser  muss optimiert werden.  A3 ANHANG 3 – Standardlösungskombinationen aus Gebäudehülle  und Wärmeerzeugung für die Gebäudekategorien I  (Mehrfamilienhäuser) und II (Einfamilienhäuser) (Art. 13 Abs. 1)  Art.  A3-1 1 Bei den Gebäudekategorien I (Mehrfamilienhaus) und II (Einfamilienhaus)  gilt die Anforderung gemäss Artikel 12 (Neubauten) als eingehalten, wenn  das Vorhaben einer der folgenden Standardlösungskombinationen entspricht:       Gebäudehülle – Anforderungen A B C D E F G  1. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,17 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 1,00  W/(m²·K); kontrollierte Lüftung (Aus- sen- und Fortluft)  ⊠ ⊠ ⊠ ⊠                  2. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,17 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 1,00  W/(m²·K); thermische Solaranlage für  Wassererwärmung, Kollektorfläche  mind. 2 % der EBF  ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ⊠             3. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,15 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 1,00  W/(m²·K);  ⊠ ⊠ ⊠                       28    Energie – R  770.11       Gebäudehülle – Anforderungen A B C D E F G  4. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,15 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 0,80  W/(m²·K);  ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ⊠                  5. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,15 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 1,00  W/(m²·K); kontrollierte Lüftung (Aus- sen- und Fortluft); thermische Solaranla- ge für Wassererwärmung, Kollektorflä- che mind. 2 % der EBF  ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ⊠        6. U-Wert opake Bauteile gegen aussen:  0,15 W/(m²·K); U-Wert Fenster: 0,80  W/(m²·K); kontrollierte Lüftung (Aus- sen- und Fortluft); thermische Solaranla- ge für Wassererwärmung, Kollektorflä- che mind. 7 % der EBF  ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ( )⊠ ⊠  Standardlösungskombinationen: A = elektrische Wärmepumpe – Erdsonde oder Wasser B = Automatische Holzfeuerung C = Fernwärme aus KVA, ARA oder erneuerbaren Energien D = elektrische Wärmepumpe – Aussenluft E = Stückholzfeuerung F = gasbetriebene Wärmepumpe G = Fossiler Wärmeerzeuger — ⊠    Standardlösungskombination ist möglich (Beispiel: «1A») ( )⊠  Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere ab- gedeckt (Beispiel: «2A»).  Art.  A3-2 1 Zusätzliche Bedingungen: a) Die Jahresarbeitszahl  für  gasbetriebene Wärmepumpen muss mindes-  tens 1,4 betragen. b) Der Wirkungsgrad der  Wärmerückgewinnung bei  einer  kontrollierten   Wohnungslüftung muss mindestens 80 % betragen.  29    Energie – R  770.11  c) Fernwärme: Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA, oder  erneuerbaren  Energien,  sofern  der  fossile  Anteil  höchstens 30 % be- trägt.  A4 ANHANG 4 – Standardlösungen für den Wärmeerzeugerersatz  in Wohnbauten (Art. 15 Abs. 2 Bst. a)  Art.  A4-1 1 Mindestens zwei der folgenden Standardlösungen müssen ausgeführt  sein  oder innerhalb von drei  Jahren nach dem Wärmeerzeugerersatz ausgeführt  werden: a) kompletter Fensterersatz entlang der thermischen Gebäudehülle – Be-  dingung: Ug ≤ 0,7 W/(m²·K), Abstandhalter in Kunststoff oder Edel- stahl;  b) Dämmung der Fassade – Bedingung: U ≤ 0,20 W/(m²·K); c) Dämmung des Dachs – Bedingung: U ≤ 0,20 W/(m²·K); d) Einbau einer thermischen Solaranlage für die Wassererwärmung – Be-  dingung: Kollektorfläche ≥ 2 % der Energiebezugsfläche; e) Einbau einer kontrollierten Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerück-  gewinnung. Der Wirkungsgrad der  Wärmerückgewinnung muss min- destens 70 % betragen;  f) Einbau eines Wärmepumpenboilers.  Art.  A4-2 1 Eine der folgenden Standardlösungen wird für den Ersatz des Wärmeerzeu- gers gewählt: a) Einbau einer thermischen Solaranlage für Heizung und Wassererwär-  mung – Bedingung: Kollektorfläche ≥ 7 % der Energiebezugsfläche; b) Anschluss an ein Fernwärmenetz,  dessen Hauptenergiequelle erneuer-  bar ist; c) Wärmepumpenboiler, der an die Heizanlage angeschlossen ist, und eine   Photovoltaikanlage.  Bedingung:  Leistung  der  Photovoltaikanlage  ≥ 5  Wp/m² Energiebezugsfläche;  d) Mit erneuerbaren Energien automatisch betriebener Grundlast-Wärme- erzeuger mit bivalent betriebenem fossilem Spitzenlastkessel – Bedin- gung: Der Grundlast-Wärmeerzeuger wird mit erneuerbaren Energien  betrieben  (Holzschnitzel,  Pellets,  Erdwärme,  Grundwasser  oder  Aus- senluft) und deckt mindestens 50 % des Wärmebedarfs;  30    Energie – R  770.11  e) Einbau einer Wärmepumpe für Heizung und Wassererwärmung; f) Einbau einer automatischen Holzfeuerung für Heizung und Wasserer-  wärmung; g) Bezug von erneuerbaren gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen mit-  hilfe von Zertifikaten. Diese Ersatzlösung ist nur zulässig, wenn die Be- dingungen nach Artikel A4-3 erfüllt sind.  Art.  A4-3 1 Für den Bezug von erneuerbaren gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen  mithilfe von Zertifikaten müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden: a) Der Einsatz dieser  Brennstoffe  bewirkt  eine Emissionsminderung im   Treibhausgasinventar der Schweiz im laufenden oder in einem der bei- den Vorjahre unter Berücksichtigung der nationalen Gewichtungsfakto- ren.  b) Die Brennstoffe stammen nicht aus dem Lebensmittel- oder Energie- pflanzenanbau.  c) Die Zertifikate werden von anerkannten Stellen ausgestellt. d) Die Bilanzierung wird von einer anerkannten,  zentralen Stelle vorge-  nommen, deren Daten öffentlich einsehbar sind. e) Die Zertifikate für die gesamte Lebensdauer des Heizkessels von zwan-  zig Jahren werden einmalig im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens  für den Wärmeerzeugerersatz vorgelegt.  f) Die zu erwerbenden Zertifikate  in kWh werden  wie folgt  berechnet:  Energiebezugsfläche (m²) × 100 kWh (pro m² und pro Jahr) × 20 Jah- re × 0,4*.  * Die 100 kWh entsprechen dem voraussichtlichen jährlichen Energiebedarf  für Heizung und Wassererwärmung. Der Faktor von 0,4 entspricht dem erfor- derlichen  Anteil  an  erneuerbaren  Energien  (20 %)  dividiert  durch  den  Gewichtungsfaktor (0,5).  A5 ANHANG 5 – Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern  und Warmwasser- und Wärmespeichern (Art. 17 Abs. 1)  Art.  A5-1 1 Wassererwärmer und Warmwasser- und Wärmespeicher, für die nach Bun- desrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müssen bezüglich all- seitiger Wärmedämmung die folgenden Dämmstärken einhalten:  31    Energie – R  770.11  Speicherinhalt in Litern Dämmstärke Dämmstärke       bei λ > 0,03 W/(m·K) bis  λ ≤ 0,05 W/(m·K)  bei λ ≤ 0,03 W/(m·K)  bis 400 Liter 110 mm 90 mm 401 bis 2000 Liter 130 mm 100 mm mehr als 2000 Liter 160 mm 120 mm  A6 ANHANG 6 – Minimale Dämmstärken für Verteilleitungen  der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen (Art. 19 Abs. 1)  Art.  A6-1 1 Neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive  Armaturen und Pumpen müssen durchgehend mindestens mit den folgenden  Dämmstärken gegen Wärmeverluste gedämmt werden:  Rohrnennweite Rohrnennweite Dämmstärke Dämmstärke  DN Zoll bei λ > 0,03 W/(m·K) bis  λ ≤ 0,05 W/(m·K)  bei λ ≤ 0,03 W/ (m·K)  10 – 15 3/8'' 40 mm 30 mm 20 – 32 ¾'' – 1¼'' 50 mm 40 mm 40 – 50 1½'' – 2'' 60 mm 50 mm 65 – 80 2½'' – 3'' 80 mm 60 mm 100 – 150 4'' – 6'' 100 mm 80 mm 175 – 200 7'' – 8'' 120 mm 80 mm  A7 ANHANG 7 – Minimale Wärmedurchgangskoeffizienten  für erdverlegte Leitungen (Art. 19 Abs. 4)  Art.  A7-1 1 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die folgenden Werte nicht überschritten  werden:  DN Zoll Starre Rohre Flexible Rohre sowie Doppelrohre  20 ¾'' 0,14 W/(m·K) 0,16 W/(m·K) 25 1'' 0,17 W/(m·K) 0,18 W/(m·K) 32 1¼'' 0,18 W/(m·K) 0,18 W/(m·K) 40 1½'' 0,21 W/(m·K) 0,24 W/(m·K) 50 2'' 0,22 W/(m·K) 0,27 W/(m·K)  32    Energie – R  770.11  DN Zoll Starre Rohre Flexible Rohre sowie Doppelrohre  65 2½'' 0,25 W/(m·K) 0,27 W/(m·K) 80 3'' 0,27 W/(m·K) 0,28 W/(m·K) 100 4'' 0,28 W/(m·K) 0,31 W/(m·K) 125 5'' 0,31 W/(m·K) 0,34 W/(m·K) 150 6'' 0,34 W/(m·K) 0,36 W/(m·K) 175 7'' 0,36 W/(m·K) 0,38 W/(m·K) 200 8'' 0,37 W/(m·K) 0,40 W/(m·K)  33    Energie – R  770.11  Änderungstabelle – Nach Beschlussdatum  Beschluss Berührtes Element Änderungstyp Inkrafttreten Quelle (ASF seit 2002) 05.11.2019 Erlass Grunderlass 01.01.2020 2019_095 14.06.2022 Art. 54a eingefügt 01.07.2022 2022_071 14.06.2022 Art. 54b eingefügt 01.07.2022 2022_071  Änderungstabelle – Nach Artikel  Berührtes Element Änderungstyp Beschluss Inkrafttreten Quelle (ASF seit 2002) Erlass Grunderlass 05.11.2019 01.01.2020 2019_095 Art. 54a eingefügt 14.06.2022 01.07.2022 2022_071 Art. 54b eingefügt 14.06.2022 01.07.2022 2022_071  34   	1 Allgemeine Bestimmungen 	Art. 1 Geltungsbereich 	Art. 2 Vollzugsbehörde 	Art. 3 Begriffe 	Art. 4 Stand der Technik (Art. 11 EnGe) 	Art. 5 Nachweis für die Energieeffizienz (Art. 11a EnGe)  	2 Wärmedämmung von Gebäuden 	Art. 6 Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz 	Art. 7 Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 	Art. 8 Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen 	Art. 9 Kühl- und Tiefkühlräume 	Art. 10 Umbauten und Umnutzungen 	Art. 11 Befreiung und Erleichterungen  	3 Höchstanteil an nicht erneuerbarer Energie 	Art. 12 Anforderungen an Neubauten (Art. 11b Abs. 1 EnGe) 	Art. 13 Standardlösungen 	Art. 14 Befreiung und Erleichterungen  	4 Erneuerbare Wärme beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage in einem Wohngebäude 	Art. 15 Grundsätze (Art. 11b Abs. 2 EnGe)  	5 Haustechnik 	Art. 16 Dimensionierung 	Art. 17 Wassererwärmer und Wärmespeicher (Art. 13a und 15 EnGe) 	Art. 18 Wärmeverteilung und ‑abgabe 	Art. 19 Wärmedämmung von Installationen zur Wärmeverteilung und ‑abgabe 	Art. 20 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (Art. 15 EnGe) 	Art. 21 Lüftungstechnische Anlagen (Art. 16 EnGe) 	Art. 22 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 	Art. 23 Anlagen zur Kühlung und/oder Luftbefeuchtung (Art. 16 EnGe) 	Art. 24 Elektrische Energie in grossen Gebäuden  	6 Eigenstromerzeugung in Neubauten 	Art. 25 Grundsätze (Art. 11b Abs. 3 EnGe)  	7 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 	Art. 26 Ausrüstungspflicht 	Art. 27 Abrechnung 	Art. 28 Befreiung bei bedeutenden Sanierungen  	8 Heizungen im Freien und beheizte Freiluftbäder 	Art. 29 Heizungen im Freien (Art. 13 Abs. 3 EnGe) 	Art. 30 Beheizte Freiluftbäder (Art. 18 EnGe)  	9 Grossverbraucher (Art. 18a EnGe) 	Art. 31 Grundsatz 	Art. 32 Vollzug 	Art. 33 Vereinbarungsvarianten 	Art. 34 Ausnahmen  	10 Vorbildfunktion öffentlicher Körperschaften 	Art. 35 Grundsätze 	Art. 36 Anwendung des Minergie-P- oder Minergie-A-Standards (Art. 5 Abs. 3 EnGe) 	Art. 37 Überwachung des Energieverbrauchs 	Art. 38 Elektrizitätsverbrauch 	Art. 39 Meldung des Vorhabens  	11 Anlagen von kantonalem Interesse (Art. 3a Abs. 3 EnGe) 	Art. 40 Anlagen zur Wärmeerzeugung und -verteilung von kantonalem Interesse 	Art. 41 Stromerzeugungsanlagen von kantonalem Interesse  	12 Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der rationellen Energienutzung und der Nutzung erneuerbarer Energien 	Art. 42 Wärmedämmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erdreich (M-01 HFM 2015 )) 	Art. 43 Holzfeuerung mit Tagesbehälter (M-02 HFM 2015) 	Art. 44 Automatische Holzfeuerung bis zu einer Leistung von 70 kW (M-03 HFM 2015) 	Art. 45 Automatische Holzfeuerung mit einer Leistung über 70 kW (M-04 HFM 2015) 	Art. 46 Luft/Wasser-Wärmepumpe (M-05 HFM 2015) 	Art. 47 Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpe (M-06 HFM 2015) 	Art. 48 Anschluss an ein Wärmenetz (M-07 HFM 2015) 	Art. 49 Solarkollektoranlagen (M-08 HFM 2015) 	Art. 50 Verbesserung der GEAK-Klasse der Gebäudehülle und der Gesamtenergieeffizienz (M-010 HFM 2015) 	Art. 51 Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat (M-012 HFM 2015) 	Art. 52 Neubau Minergie-P (M-016 HFM 2015) 	Art. 53 Neubau GEAK A/A (M-017 HFM 2015) 	Art. 54 Neubau/Erweiterung Wärmenetz, Neubau / Erweiterung Wärmeerzeugungsanlage (M-018 HFM 2015) 	Art. 54a Ladestation für Elektrofahrzeuge 	Art. 54b Gebäudeenergieausweis der Kantone Plus (GEAK® Plus) 	Art. 55 Besondere Vorhaben 	Art. 56 Entscheidungsverfahren 	Art. 57 Analyse der Effizienz der Fördermassnahmen  	13 Vollzugsbestimmungen 	Art. 58 Auskunftspflicht 	Art. 59 Gebühr (Art. 28 Abs. 2 EnGe)  	A1 ANHANG 1 – Berechnung des gewichteten jährlichen Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1) 	Art. A1-1  	A2 ANHANG 2 – Grenzwerte des gewichteten jährlichen Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1) 	Art. A2-1  	A3 ANHANG 3 – Standardlösungskombinationen aus Gebäudehülle und Wärmeerzeugung für die Gebäudekategorien I (Mehrfamilienhäuser) und II (Einfamilienhäuser) (Art. 13 Abs. 1) 	Art. A3-1 	Art. A3-2  	A4 ANHANG 4 – Standardlösungen für den Wärmeerzeugerersatz in Wohnbauten (Art. 15 Abs. 2 Bst. a) 	Art. A4-1 	Art. A4-2 	Art. A4-3  	A5 ANHANG 5 – Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern und Warmwasser- und Wärmespeichern (Art. 17 Abs. 1) 	Art. A5-1  	A6 ANHANG 6 – Minimale Dämmstärken für Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen (Art. 19 Abs. 1) 	Art. A6-1  	A7 ANHANG 7 – Minimale Wärmedurchgangskoeffizienten für erdverlegte Leitungen (Art. 19 Abs. 4) 	Art. A7-1   		2022-08-15T21:57:20+0200 	"1701 Freiburg" 	"Gesetzessammlung des Kantons Freiburg"