773.211 - Energieverordnung (EnergieV)     773.211   * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses  2012/5-13 1      Energieverordnung (EnergieV)   Vom 4. Juli 2012 (Stand 1. Januar 2023)   Der Regierungsrat des Kantons Aargau,   gestützt auf Art. 9 Abs. 3 des Energiegesetzes (EnG) vom 26. Juni 1998 1), Art. 52   Abs. 3 des Bundesgesetzes über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder   gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz, RLG) vom 4. Oktober   1963 2), Art. 28 Abs. 1 der Rohrleitungsverordnung (RLV) vom 2. Februar 2000 3),   § 91 Abs. 2bis lit. a der Kantonsverfassung, § 50 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwal-  tungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG) vom 4. Dezember 2007 4),   § 2 Abs. 1 des Dekrets über die durch den Staat zu beziehenden Gebühren vom   23. November 1977 5), § 37 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung   über den Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR) vom   4. September 2007 6), §§ 4 Abs. 4, 7 Abs. 5, 8 Abs. 4, 9 Abs. 3, 18, 19 Abs. 2, 22   Abs. 2, 23 Abs. 1, 25, 26 und 32 des Energiegesetzes des Kantons Aargau (EnergieG)   vom 17. Januar 2012 7),   beschliesst:                                                                         1) SR 730.0  2) SR 746.1  3) SR 746.11  4) SAR 271.200  5) SAR 661.110  6) SAR 781.200  7) SAR 773.200   http://www.lexfind.ch/link/Bund/730.0/de http://www.lexfind.ch/link/Bund/746.1/de http://www.lexfind.ch/link/Bund/746.11/de https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/661.110/de https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/781.200/de https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/773.200/de   773.211       2    1. Energieeffizienz   1.1. Allgemeines   §  1 Anwendungsbereich der Anforderungen   1 Die Anforderungen dieser Verordnung gelten unabhängig von einer Baubewilli-  gungspflicht für   a) Neubauten, die beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden,   b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten, die beheizt, belüftet,   gekühlt oder befeuchtet werden,   c) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und Verteilung   von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft,   d) Erneuerung, Umbau oder Änderung haustechnischer Anlagen.  2 Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen, gelten   ausser in Bagatellfällen als Neubauten und haben die Anforderungen für Neubauten   zu erfüllen.  3 Die zuständige Behörde kann die Anforderungen in den Fällen von Absatz 1    lit. b–d reduzieren, wenn dadurch ein öffentliches Interesse besser geschützt werden   kann.   §  2 Begriffe   1 Die Begriffsdefinitionen in Ziff. 1 der Norm des Schweizerischen Ingenieur- und   Architektenvereins (SIA) 380/1 «Heizwärmebedarf» (Anhang 1) gelten ebenfalls für   die in dieser Verordnung verwendeten Begriffe. *  2 Darüber hinaus bedeuten:   a) Baute: im Erdboden eingelassene oder darauf stehende, künstlich geschaffene,   auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die einen Raum zum Schutz von   Menschen, Tieren und Sachen gegen äussere, namentlich atmosphärische Ein-  flüsse mehr oder weniger vollständig abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnis-  bauten, sofern sie über einen längeren Zeitraum ortsfest verwendet werden,   b) Anlage: künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung, die in fes-  ter Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt, wie beispielsweise   Rampen, Parkplätze, Sportplätze, Schiessplätze, Seilbahnen usw.,   c) Ausstattung und Ausrüstung, haustechnische Anlagen: energierelevante Instal-  lationen, die im Zusammenhang mit einer Baute oder Anlage stehen,   d) vom Umbau betroffen: ein Bauteil gilt als «vom Umbau betroffen», wenn an   ihm mehr als blosse Oberflächen-Auffrischungs- oder Reparaturarbeiten vor-  genommen werden,   e) von der Umnutzung betroffen: ein Bauteil gilt als «von der Umnutzung betrof-  fen», wenn daran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund der   Standardnutzung verändert wird.       773.211      3   §  3 Stand der Technik   1 Die gemäss dieser Verordnung notwendigen energetischen und raumlufthygieni-  schen Massnahmen sind nach dem Stand der Technik zu planen und auszuführen.  2 Soweit Gesetz und Verordnung nichts anderes bestimmen, gelten als Stand der Tech-  nik die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen und Empfehlun-  gen der Fachorganisationen, der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren und der   Konferenz der Energiefachstellen.  3 Der Regierungsrat bezeichnet die Normen und Empfehlungen der Fachorganisatio-  nen in Anhang 1 zu dieser Verordnung. Sie sind beim Departement Bau, Verkehr und   Umwelt (BVU) einsehbar.   1.2. Lufthygiene, Wärme- und Kälteschutz   §  4 Raumlufthygiene   1 Die Bauten müssen gemäss der Norm SIA 180 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und   Raumklima in Gebäuden» (Anhang 1) mit Aussenluft genügend belüftet werden, so   dass eine Anreicherung von Schad- und Geruchsstoffen und Bauschäden durch zu   hohe Raumfeuchte vermieden wird. *   §  5 Winterlicher Wärmeschutz  1 Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Bauten und Anlagen richten sich –   ausser bei Kühlräumen, Gewächshäusern, Traglufthallen und Geflügelställen – nach   den Absätzen 2–6.  2 Für den Nachweis eines ausreichenden Wärmeschutzes gilt die Norm SIA 380/1   «Heizwärmebedarf» (Anhang 1). *  3 Der Nachweis, dass Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen   Teile der Gebäudehülle erfüllt sind, erfolgt   a) für Neubauten und für neue Bauteile bei Umbauten und Umnutzungen nach den   Anforderungen gemäss Anhang 2,   b) für alle vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile nach den   Anforderungen gemäss Anhang 3.  4 Der Nachweis, dass die Systemanforderung erfüllt ist, erfolgt aufgrund einer spezi-  fischen Berechnung des Heizwärmebedarfs gemäss den Werten in Anhang 4.  5 Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu erfassen,   die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen werden.   Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen Räume können ebenfalls in   den Systemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf den in früher   erteilten Baubewilligungen direkt oder indirekt über Einzelanforderungen geforderten   Grenzwert nicht überschreiten.     773.211       4    6 Der Systemnachweis für die Bezirke Rheinfelden und Laufenburg sowie die Ge-  meinden Mandach, Möhnthal, Elfingen 1), Bözen 2), Effingen 3) und Densbüren stützt   sich auf die Daten der Klimastation Basel-Binningen und für den restlichen Kanton   auf die Daten der Klimastation Buchs-Aarau.   §  6 Sommerlicher Wärmeschutz   1 Der sommerliche Wärmeschutz ist nachzuweisen.  2 Bei gekühlten Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert, die Steuerung und   die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.  3 Bei anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Sonnenschutzes   nach dem Stand der Technik einzuhalten.   §  7 Erleichterungen und Befreiung   1 Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Ge-  bäudehülle sind möglich bei   a) Bauten, die auf weniger als 10 °C aktiv beheizt werden, ausgenommen Kühl-  räume,   b) Kühlräumen, die nicht auf unter 8 °C aktiv gekühlt werden,   c) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist (provisorische   Bauten).  2 Von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz sind Umnutzungen be-  freit, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raumlufttemperaturen verbun-  den ist und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei der thermischen Gebäude-  hülle entsteht.  3 Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz sind befreit:   a) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist (provisorische   Bauten),   b) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter § 6 fallen,   c) Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen wird,   dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird.   §  8 Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien   1 Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Bauten (Aufstockungen, Anbauten   usw.) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass höchstens 80 % des zulässigen   Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nichterneuerbaren Energien gedeckt   werden.                                                                     1) Zusammenschluss der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde   Böztal per 1. Januar 2022 (GRB 2020-1958)  2) Zusammenschluss der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde   Böztal per 1. Januar 2022 (GRB 2020-1958)  3) Zusammenschluss der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde   Böztal per 1. Januar 2022 (GRB 2020-1958)       773.211      5   2 Diese Anforderung gilt als erbracht, wenn eine der Standardlösungen gemäss An-  hang 9 fachgerecht ausgeführt wird.  3 Von den Anforderungen gemäss den Absätzen 1 und 2 sind Erweiterungen von be-  stehenden Bauten befreit, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche kleiner ist   als 50 m² oder höchstens 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden Teils der   Baute und nicht mehr als 1'000 m² beträgt.   §  9 Berechnungsregeln  1 Der zulässige Wärmebedarf für Neubauten ergibt sich aus dem Grenzwert für den   Heizwärmebedarf gemäss § 5 und dem Wärmebedarf für Warmwasser entsprechend   der Standardnutzung gemäss Norm SIA 380/1 (Anhang 1).  2 Elektrizität wird mit dem Faktor 2 gewichtet.  3 Bei Bauten mit mechanischen Lüftungsanlagen kann bei der Berechnung des Heiz-  wärmebedarfs der effektive Energiebedarf für Lüftung inklusive Energiebedarf für   Luftförderung eingesetzt werden. Der hygienisch notwendige Aussenluftvolumen-  strom ist dabei zu gewährleisten.   §  10 Kühl- und Tiefkühlräume   1 Bei Kühl- und Tiefkühlräumen, die auf weniger als 8 °C gekühlt werden, darf der   mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone   5 W/m² nicht überschreiten. Für die entsprechende Berechnung ist von der Ausle-  gungstemperatur des Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperatu-  ren andererseits auszugehen:   a) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung,   b) gegen Aussenklima: 20 °C,   c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10 °C.  2 Für Kühl- und Tiefkühlräume mit weniger als 30 m³ Nutzvolumen sind die Anfor-  derungen auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von   U ≤ 0,15 W/m²K einhalten.   §  11 Beheizte Traglufthallen und Gewächshäuser   1 Für beheizte Traglufthallen sowie für gewerbliche und landwirtschaftliche Ge-  wächshäuser, in denen für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen   vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten die   Anforderungen der Empfehlungen «Beheizte Gewächshäuser» und «Beheizte Trag-  lufthallen» (Anhang 1).     773.211       6    1.3. Haustechnische Anlagen   §  12 Wassererwärmer und Wärmespeicher   1 Wassererwärmer sowie Warmwasser- und Wärmespeicher, für die nach Bundes-  recht keine energetischen Anforderungen bestehen, dürfen bezüglich allseitiger Wär-  medämmung die Dämmstärken gemäss Anhang 5 nicht unterschreiten.  2 Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von max. 60 °C auszulegen. Aus-  genommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder hygieni-  schen Gründen höher sein muss.  3 Der Neueinbau einer direkt-elektrischen Erwärmung des Brauchwarmwassers ist in   Wohnbauten nur erlaubt, wenn   a) das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für   die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird oder   b) das Brauchwarmwasser primär mittels erneuerbarer Energie oder nicht anders   nutzbarer Abwärme erwärmt wird.  4 Die gleiche Anforderung gilt auch bei einem Komplettersatz der Warmwasserver-  sorgung in bestehenden Bauten, soweit dies technisch möglich und der Aufwand ver-  hältnismässig ist.   §  13 Wärmeverteilung und -abgabe   1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesysteme dürfen bei   der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50 °C, bei Fussbodenheizungen   höchstens 35 °C betragen. Ausgenommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler   sowie Heizungssysteme für Gewächshäuser und Ähnliches, sofern diese nachgewie-  senermassen eine höhere Vorlauftemperatur benötigen.  2 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive   Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den Dämmstärken gemäss   Anhang 6 gegen Wärmeverluste zu dämmen:   a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien,   b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, ausgenommen   Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstellen,   c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserleitungen   mit Begleitheizungen in beheizten Räumen,   d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inklusive Verteiler).  3 In begründeten Fällen wie beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurch-  brüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30 °C und bei Armaturen, Pumpen   usw. können die Dämmstärken reduziert werden. Die angegebenen Dämmstärken gel-  ten für Betriebstemperaturen bis 90 °C; bei höheren Betriebstemperaturen sind die   Dämmstärken angemessen zu erhöhen.  4 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 7 nicht überschrit-  ten werden.       773.211      7   5 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den Anforderun-  gen gemäss Absatz 2 anzupassen, soweit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen.  6 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die   Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen   sind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizungen mit einer Vorlauftem-  peratur von höchstens 30 °C beheizt werden.   §  14 Abwärmenutzung  1 In Bauten anfallende Abwärme, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie aus   gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies technisch und   betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.   §  15 Lüftungstechnische Anlagen  1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärmerück-  gewinnung auszurüsten, welche einen Temperatur-Änderungsgrad nach dem Stand   der Technik aufweist.  2 Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrollier-  ten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder einer Nutzung der   Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr als 1'000 m³/h   und die Betriebsdauer mehr als 500 h/a beträgt. Dabei gelten mehrere getrennte ein-  fache Abluftanlagen in derselben Baute als eine Anlage.  3 Bezogen auf die Nettofläche dürfen die Luftgeschwindigkeiten in Apparaten 2 m/s   und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht überschreiten:   a) bis 1'000 m³/h 3 m/s,   b) bis 2'000 m³/h 4 m/s,   c) bis 4'000 m³/h 5 m/s,   d) bis 10'000 m³/h 6 m/s.   e) über 10'000 m³/h 7 m/s,  4 Grössere Luftgeschwindigkeiten als gemäss Absatz 2 sind zulässig, wenn mit einer   fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass nicht mehr Ener-  gie benötigt wird, ebenso bei weniger als 1'000 Jahresbetriebsstunden und wenn sie   wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind.  5 Lufttechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich abweichen-  den Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszurüsten, die einen in-  dividuellen Betrieb ermöglichen.     773.211       8    §  16 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen   1 Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen je nach   Temperaturdifferenz im Auslegungsfall und λ-Wert des Dämmmaterials (Anhang 8)   gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden.   In begründeten Fällen wie beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurch-  brüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle   sowie bei Platzproblemen bei Erneuerungen und Sanierungen können die Dämmstär-  ken reduziert werden.   §  17 Kühlen, Be- und Entfeuchten   1 Die Installation neuer und der Ersatz bestehender Anlagen für Kühlung, Befeuch-  tung und Entfeuchtung ist immer zulässig, wenn der elektrische Leistungsbedarf für   die Medienförderung und -aufbereitung einschliesslich Kühlung, Befeuchtung, Ent-  feuchtung und Wasseraufbereitung nicht mehr als 7 W/m² in Neubauten und 12 W/m²   in bestehenden Bauten beträgt.  2 Bei Anlagen, welche nicht unter Absatz 1 fallen, müssen die Befeuchtung und bei   Komfortkühlung ausserdem die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für   die Kälteerzeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt und betrieben werden.   §  18 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf   1 Bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF)   von mehr als 1'000 m² muss nach der Norm SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden –   Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen» (Anhang 1) nachgewiesen werden,   dass der jährliche Elektrizitätsbedarf die Grenzwerte für die Beleuchtung E’Li nicht   überschreitet. Der Nachweis für die Einhaltung der Grenzwerte des jährlichen Elekt-  rizitätsbedarfs für die Lüftung E’V oder für die Lüftung/Klimatisierung E’VCH ist wei-  terhin entsprechend der Norm SIA 380/4 «Elektrische Energie im Hochbau», Ausgabe   2006, zu erbringen. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon sowie   Bauten, für die das Minergie-Label zugesichert und erteilt wurde. *  2 Auf den Nachweis der Einhaltung des jeweiligen Grenzwerts für den jährlichen   Elektrizitätsbedarf kann verzichtet werden:   a) bei der Beleuchtung, wenn der Zielwert für die spezifische Leistung pLi einge-  halten ist,   b) bei der Lüftung, wenn der Grenzwert für die spezifische Leistung pV eingehal-  ten oder die mechanisch belüftete Nettofläche kleiner ist als 500 m²,   c) bei der Lüftung/Klimatisierung, wenn der elektrische Leistungsbedarf bei   neuen Anlagen nicht mehr als 7 W/m², bei Erneuerung, Umbau oder Änderung   haustechnischer Anlagen nicht mehr als 12 W/m² beträgt.       773.211      9   §  19 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung   1 Sind bei Neubauten Geräte zur Erfassung des Wärmeverbrauchs für die Heizung zu   installieren, muss bei Flächenheizungen für den Bauteil zwischen der Wärmeabgabe   und der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0,7 W/m²K eingehalten   werden.  2 Bestehende Gruppen von Bauten mit zentraler Wärmeversorgung sind mit Geräten   zur Erfassung des Wärmeverbrauchs für die Heizung pro Baute auszurüsten, wenn an   einer oder mehreren Bauten die Gebäudehülle zu über 75 % energetisch verbessert   wird.   §  20 Abrechnung   1 In Bauten, für die eine Ausrüstungspflicht besteht, sind die Kosten für den Wärme-  verbrauch (Heizenergie und eventuell Warmwasser) zum überwiegenden Teil anhand   des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurechnen.  2 Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet werden, welche   die Anforderungen gemäss der Verordnung des EJPD über Messgeräte für thermische   Energie vom 19. März 2006 1) erfüllen.  3 Für die Verteilung der Kosten gelten die im Abrechnungsmodell des Bundesamts   für Energie formulierten Grundsätze.   §  21 Befreiung bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen  1 Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht des Heizwärmeverbrauchs sind Bau-  ten befreit,   a) deren installierte Wärmeerzeugerleistung (inklusive Warmwasser) weniger als   20 Watt pro m² Energiebezugsfläche beträgt oder   b) die wenigstens den MINERGIE®-Standard erfüllen.   §  22 Kostennachweis für fossile Heizungen   1 Der Nachweis der wirtschaftlichen Tragbarkeit von neuen Heizungsanlagen mit fos-  silen Brennstoffen wird anhand eines Vergleichs der Jahreskosten JK der verschiede-  nen Heizungsanlagen geführt. Die Jahreskosten JK der Heizungsanlagen ergeben sich   aus der Summe der jährlichen Energiekosten EK, der jährlichen Betriebskosten BK   und der Annuität der Investitionskosten.  2 Die durch die Vereinfachung der Methodik für die Berechnung der Jahreskosten der   Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen verursachten Variabilitäten (insbesondere   Energiepreisentwicklung) werden durch einen Faktor fU = 1,1 berücksichtigt.  3 Eine fossile Heizungsanlage gilt als wirtschaftlich tragbar, wenn ihre Jahreskosten   JKfossil gleich oder tiefer liegen als fU*JKnichtfossil:   JKfossil ≤ fU x JKnichtfossil.                                                                     1) SR 941.231   http://www.lexfind.ch/link/Bund/941.231/de   773.211       10    4 Für die Berechnung gelten folgende Regeln:   a) Der Durchschnitt der Jahresmittelwerte der vergangenen vier Kalenderjahre bil-  det die Basis der Berechnung gemäss den Litera b–d,   b) für den Verbrauch wird auf Durchschnittskosten abgestellt, bei elektrischer   Energie auf die Durchschnittsstrompreise gemäss Verbraucherprofil H7 für den   Kanton Aargau (Aufstellung Elcom),   c) für Heizöl, Erdgas und Holz gelten die Daten des Bundesamts für Statistik,   d) als Diskontsatz gilt der Hypothekarzins für 1. Hypotheken der Aargauischen   Kantonalbank.  5 Das BVU publiziert die Energiekosten und den Diskontsatz und stellt eine Berech-  nungshilfe zur Verfügung.  6 Beim Ersatz einer bestehenden Heizungsanlage mit fossilen Brennstoffen durch eine   Anlage mit gleichem Energieträger wird kein Kostennachweis verlangt.   §  23 Wärmeerzeugung  1 Heizkessel von Neubauten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden und eine   Absicherungstemperatur von weniger als 110 °C aufweisen, müssen die Kondensati-  onswärme ausnützen können.  2 Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage, soweit   dies technisch möglich und der Aufwand verhältnismässig ist.   §  24 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen  1 Elektrische Widerstandsheizungen sind Heizungen, welche elektrischen Strom di-  rekt in Wärme umwandeln. Herkömmliche ortsfeste elektrische Widerstandsheizun-  gen dürfen in folgenden Fällen installiert werden:   a) als Notheizung   1. für Aussentemperaturen unter der Auslegungstemperatur der Haupthei-  zung,   2. zusätzlich zu handbeschickten Holzheizungen zur Deckung eines Leis-  tungsbedarfs bis 50 %,   b) als Komfortheizungen für eng begrenzte Heizzwecke, wie zum Beispiel Hand-  tuchradiatoren oder Heizstrahler in Badezimmern,   c) * wenn der Heizleistungsbedarf weniger als 5 Watt pro Quadratmeter Energiebe-  zugsfläche beträgt,   d) in einzelnen Kellerräumen von bestehenden Gebäuden, um zusätzliche Nutzun-  gen im Sinne des verdichteten Bauens zu ermöglichen.  2 Das BVU kann besonders sparsame ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen als   Hauptheizungen ausnahmsweise bewilligen, wenn sie gegenüber herkömmlichen Wi-  derstandsheizungen einen Energiebedarf von höchstens 40 % haben und ein unabhän-  giges Gutachten den Energieverbrauch bestätigt.       773.211      11   §  25 Mobile Heizungen im Freien   1 Mobile Heizungen im Freien, wie Heizstrahler, Heizpilze und Warmluftgebläse, die   nach ihrem Nutzungszweck nur für kurze Einsätze dienen, sind zulässig, namentlich   a) in Veranstaltungszelten,   b) für Marktstände,   c) in der Gartenwirtschaft eines Restaurants von März bis Oktober,   d) im Aussenbereich eines Restaurants, bedarfsabhängig während des Kurzaufent-  halts Rauchender.   §  26 Beheizte Freiluftbäder   1 Als Freiluftbäder gelten Wasserbecken mit einem Inhalt von mehr als 8 m³.   §  26a * Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden 1)  1 Beim Bau neuer Gebäude, ausgenommen Traglufthallen, Gewächshäuser mit ver-  glastem Dach und Folientunnel, ist auf den Dächern oder an den Fassaden eine Pho-  tovoltaik- oder eine Solarthermieanlage zu erstellen, wenn die anrechenbare Gebäu-  defläche 2) gesamthaft mehr als 300 m² beträgt.  2 Die Anlage muss wenigstens so gross sein, dass die Photovoltaikmodule und die   verglasten, selektiv beschichteten Absorber der thermischen Solarkollektoren eine   Fläche von gesamthaft 20 % der anrechenbaren Gebäudefläche ergeben.  3 Die Bauherrschaft wird von dieser Pflicht befreit, soweit eine Erstellung   a) gemäss fachlicher Beurteilung aus Ortsbild- oder Landschaftsschutzgründen in   Zonen mit erhöhten Anforderungen an das Orts- und Landschaftsbild unzuläs-  sig ist oder   b) wirtschaftlich unverhältnismässig ist; sie ist dafür nachweispflichtig.  4 Wirtschaftlich unverhältnismässig ist die Erstellung, wenn   a) die Photovoltaikanlage gemäss der durch das Departement Bau, Verkehr und   Umwelt zur Verfügung gestellten Berechnungshilfe innert 25 Jahren nicht   amortisiert werden kann oder   b) ein jährlicher Energieertrag mit Photovoltaik von wenigstens 70 kWh/m² und   mit Solarthermie von wenigstens 200 kWh/m² nicht erreicht werden kann.                                                                     1) Gemäss dem Energiegesetz des Bundes (EnG), Änderung vom 30. September 2022 (Dring-  liche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Win-  ter), ist die Vorschrift bis 31. Dezember 2025 befristet.  2) Die Begriffe «Gebäude» und «anrechenbare Gebäudefläche» sind in Anhang 1 und 2 der   Bauverordnung vom 25. Mai 2011 (BauV) definiert.     773.211       12    1.4. Grossverbraucher   §  27 Grossverbraucher   1 Das BVU kann mit Grossverbrauchern, die sich verpflichten, vorgegebene Ziele und   Zielpfade zur Senkung des Energieverbrauchs einzuhalten, eine Vereinbarung ab-  schliessen, die Erleichterungen von den gesetzlichen Anforderungen gemäss den   §§ 14, 15 (ohne Absatz 1) sowie 17 zulässt.  2 Es berücksichtigt für das Festlegen der Ziele und Zielpfade vorab freiwillige Vor-  leistungen, den aktuellen Energieeinsatz, die technische und wirtschaftliche Entwick-  lung sowie wirtschaftlich nutzbare Potenziale.  3 Bei Verletzung der Vereinbarung oder wenn Ziele oder Zielpfade nicht erreicht wer-  den können, kann die Behörde die Vereinbarung widerrufen.  4 Die Vereinbarung regelt, welche Erleichterungen bei Widerruf oder Ablauf nicht   mehr gelten. Bei fehlender Regelung werden sämtliche Erleichterungen ungültig.   2. Energieerzeugung   §  28 Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen   1 Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit fossilen Brennstoffen ist nur   zulässig, wenn mindestens 75 % der Abwärme genutzt wird. Für stromgeführte Anla-  gen legt das BVU den Gesamtwirkungsgrad im Einzelfall fest. Es berücksichtigt dabei   das wirtschaftlich tragbare Potenzial zur Abwärmenutzung.   §  29 Minimaler energetischer Nutzen von Energieerzeugungsanlagen   1 Neue Energieerzeugungsanlagen müssen zum Zeitpunkt der Bewilligung, nichtbe-  willigungspflichtige Anlagen zum Zeitpunkt der Erstellung dem Stand der Technik   entsprechen.  2 Der minimale energetische Nutzen für neue *   a) * freistehende Fotovoltaikanlagen beträgt 60 kWh pro Jahr und pro Quadratmeter   Bodenfläche, die für die Anlage benötigt wird,   b) * Windkraftanlagen mit mehr als 30 m Gesamthöhe wird durch den Richtplan   bestimmt.   §  30 Betriebsbewilligung für Energieerzeugungsanlagen   1 Eine Betriebsbewilligung des BVU ist erforderlich für   a) Wärmekraftkoppelungsanlagen sowie andere fossile Kraftwerke ab 5 MW   elektrischer Nettoleistung,   b) Holzkraftwerke ab 5 MW thermischer Nettoleistung,   c) Windkraftanlagen ab 0,5 MW elektrischer Nettoleistung,   d) freistehende Solaranlagen ab 0,5 MW elektrischer Nettoleistung.       773.211      13   2 Grundnahrungsmittel, die in der Nahrungskette verwendbar sind, dürfen nicht für   die Energieproduktion eingesetzt werden. Für Wasser gilt diese Einschränkung nicht.  3 Für die Bearbeitung des Gesuchs um Erteilung einer Betriebsbewilligung erhebt das   BVU eine Gebühr nach Aufwand von Fr. 200.– bis Fr. 20'000.–.   3. Energieleitungen   §  31 Leitungsdaten   1 Die Netzbetreiber geben den Behörden die erforderlichen Auskünfte über ihre Lei-  tungen. Sie teilen namentlich mit bei   a) Energieleitungen und Anlagen:   1. Leitungsverlauf und Koordinaten zugehöriger Anlagenteile,   2. wem die Anlagen gehören und wer das Leitungsnetz betreibt,   3. Leitungsbezeichnung mit Name oder Nummer, soweit bezeichnet,   4. Nennspannung oder Betriebsdruck,   5. Mass der Überdeckung bei erdverlegten Kabeln und Rohrleitungen, so-  weit bekannt,   6. Rohrdurchmesser von Rohrleitungen.   b) Gasleitungen über 5 bar: Nummer und Koordinaten der Flugmarkierung.  2 Von der Auskunftspflicht befreit sind   a) Gasleitungen mit einem Betriebsdruck unter 1 bar,   b) Elektrizitätsleitungen der Netzebene 7.  3 Die Information hat in der in der Gesetzgebung über die Geoinformation vorge-  schriebenen Form zu erfolgen.   §  32 Bewilligung   1 Der Bau und Betrieb von Rohrleitungsanlagen, die gemäss Art. 42 des Rohrleitungs-  gesetzes unter der Aufsicht des Kantons stehen und einen Betriebsdruck von 1 bar   oder mehr aufweisen, bedürfen einer Bewilligung des BVU.  2 Für das Bewilligungs- und Enteignungsverfahren gelten die Bestimmungen der Bau-  gesetzgebung. Eigentümerinnen und Eigentümern von Land, das enteignet werden   soll, ist das Gesuch für Bau und Betrieb schriftlich anzuzeigen mit dem Hinweis, wie   dagegen Einwendungen erhoben werden können.   §  33 Gebühr   1 Für die Bearbeitung des Gesuchs für den Bau und Betrieb einer Rohrleitungsanlage   wird folgende Gebühr erhoben:   a) Grundtaxe Fr. 1'000.–,   b) zusätzlich für jeden angefangenen Leitungskilometer Fr. 600.–,   c) Maximalbetrag Fr. 20'000.–.     773.211       14    2 Bei Vorentscheiden, ungewöhnlich geringem Aufwand sowie Rückzug des Gesuchs   kann die Gebühr reduziert oder erlassen werden. Bei ausserordentlichem Mehrauf-  wand, etwa infolge mangelhafter Unterlagen, kann die Gebühr unter Beachtung des   Höchstbetrags bis auf das Doppelte erhöht werden.  3 Auslagen für die Publikation des Gesuchs und besondere Auslagen, insbesondere   für den Beizug von Sachverständigen oder die Einholung von Gutachten, werden zu-  sätzlich in Rechnung gestellt.  4 Für die kantonale Beurteilung von Vorprojekten und Projekten mit oder ohne UVP,   die der Bewilligungspflicht des Bundes unterliegen, wird eine Gebühr erhoben, die   sich nach dem Aufwand der Verwaltung berechnet und höchstens Fr. 50'000.– beträgt.   Die Stundenansätze berechnen sich nach Ziffer 6 des Anhangs zur Verordnung über   die beim Vollzug des Umweltschutz- und Gewässerschutzrechtes zu erhebenden Ge-  bühren vom 1. Mai 2002 1).  5 Die Gebühr für die Ausführung von technischen Aufsichtsaufgaben durch Dritte be-  rechnet sich nach den Ansätzen, die in der Privatwirtschaft für gleichwertige Arbeiten   üblich sind.   §  34 Generelle Bewilligung   1 Netzbetreiber, die Gewähr für ordnungsgemässen Bau und Betrieb bieten, können   beim BVU für Rohrleitungsanlagen mit einem Betriebsdruck unter 100'000 Pa (1 bar)   eine befristete generelle Bau- und Betriebsbewilligung beantragen.  2 Die Gebühr für die Bearbeitung des Gesuchs wird nach Aufwand berechnet und be-  trägt Fr. 2'000.– bis Fr. 5'000.–.   §  35 Technische Aufsicht  1 Rohrleitungsanlagen (0–5 bar) sind periodisch, in der Regel alle 3 bis 5 Jahre, auf   ihre Sicherheit zu prüfen.  2 Das BVU kann die Durchführung der periodischen Überwachung und andere tech-  nische Aufsichtsaufgaben an Dritte übertragen, die über die erforderlichen Fachkom-  petenzen verfügen.  3 Diese stellen dem Netzbetreiber direkt Rechnung. Ist die Gebühr streitig, erlässt das   BVU auf Antrag einer Partei einen Gebührenentscheid.   4. Stromversorgung   §  36 Netzgebiete (§ 23 EnergieG)   1 Für die Zuweisung der Netzgebiete gilt die Karte 1:50'000 «Netzgebiete der Elekt-  rizitätsversorgung im Kanton Aargau» vom 27. Juni 2012. Sie ist beim BVU einseh-  bar.                                                                     1) SAR 661.139   https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/661.139/de     773.211      15   5. Zuständige Behörde und Rechtsschutz   §  37 Zuständigkeit des Gemeinderats   1 Der Gemeinderat überprüft die Einhaltung der Energiegesetzgebung bei Bauten und   Anlagen, insbesondere auch den Energienachweis und den Kostennachweis für fossile   Heizungsanlagen. Soweit es um baubewilligungspflichtige Vorhaben geht, erfolgt die   Überprüfung im Baubewilligungsverfahren.   §  38 Zuständigkeit des BVU   1 Das BVU besorgt die Instruktion und Information der Gemeinden und der Öffent-  lichkeit und erlässt die notwendigen Weisungen und Richtlinien für eine einheitliche   Rechtsanwendung.  2 Es beurteilt Gesuche um Ausnahmen von der Verpflichtung, Gebäude mit den nöti-  gen Geräten für die verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung   auszurüsten (§ 6 EnergieG) und erhebt dafür eine Gebühr nach Aufwand von Fr. 200.–   bis Fr. 5'000.–.  3 Es reicht Gesuche um Globalbeiträge (Art. 19 Abs. 2 EnV) beim Bundesamt ein und   nimmt zu dessen Handen Stellung zu Gesuchen um objektgebundene Finanzhilfen   (Art. 19 Abs. 3 EnV).  4 Es erstattet dem Bundesamt jährlich Bericht über die Verwendung der vom Bund   zur Verfügung gestellten Globalbeiträge (Art. 15 Abs. 4 EnG).  5 Es koordiniert die Aus- und Weiterbildung von Personen, die mit Aufgaben gemäss   dem Energiegesetz des Bundes betraut sind (Art. 13 Abs. 1 und 2 EnV) und informiert   das Bundesamt regelmässig über die Vollzugsmassnahmen und Auswirkungen   (Art. 19 Abs. 2 EnG und Art. 26 Abs. 3 EnV).   §  39 Rechtsschutz  1 Gegen Entscheide des Gemeinderats in Anwendung energierechtlicher Vorschriften   kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim BVU Beschwerde geführt werden. Beruht   der Entscheid auf einer verbindlichen Weisung oder einem Teilentscheid eines De-  partements und richtet sich ein Beschwerdeantrag dagegen, entscheidet der Regie-  rungsrat über die Beschwerde.  2 Der Beschwerdeentscheid ist an das Verwaltungsgericht weiterziehbar.  3 Ergeht der energierechtliche Entscheid im Rahmen eines Baubewilligungsverfah-  rens, gelten für das Beschwerdeverfahren die Vorschriften der Baugesetzgebung.   6. Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten   §  40 Übergangsrecht   1 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung hängigen Gesuche werden   nach dem bisherigen Recht beurteilt.     773.211       16    §  41 Inkrafttreten   1 Diese Verordnung tritt am 1. September 2012 in Kraft.   Aarau, 4. Juli 2012 Regierungsrat Aargau       Landammann   HOCHULI       Staatsschreiber   GRÜNENFELDER       773.211      17   Änderungstabelle - Nach Beschlussdatum   Beschlussdatum Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle  14.05.2014 30.06.2014 § 24 Abs. 1, lit. c) geändert 2014/3-20  14.05.2014 30.06.2014 § 29 Abs. 2 geändert 2014/3-20  14.05.2014 30.06.2014 § 29 Abs. 2, lit. a) geändert 2014/3-20  14.05.2014 30.06.2014 § 29 Abs. 2, lit. b) geändert 2014/3-20  14.05.2014 30.06.2014 Anhang 01 Inhalt geändert 2014/3-20  21.12.2022 01.01.2023 § 2 Abs. 1 geändert 2022/18-22  21.12.2022 01.01.2023 § 4 Abs. 1 geändert 2022/18-22  21.12.2022 01.01.2023 § 5 Abs. 2 geändert 2022/18-22  21.12.2022 01.01.2023 § 18 Abs. 1 geändert 2022/18-22  21.12.2022 01.01.2023 § 26a eingefügt 2022/18-22  21.12.2022 01.01.2023 Anhang 01 Inhalt geändert 2022/18-22     773.211       18    Änderungstabelle - Nach Paragraph   Element Beschlussdatum Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle  § 2 Abs. 1 21.12.2022 01.01.2023 geändert 2022/18-22  § 4 Abs. 1 21.12.2022 01.01.2023 geändert 2022/18-22  § 5 Abs. 2 21.12.2022 01.01.2023 geändert 2022/18-22  § 18 Abs. 1 21.12.2022 01.01.2023 geändert 2022/18-22  § 24 Abs. 1, lit. c) 14.05.2014 30.06.2014 geändert 2014/3-20  § 26a 21.12.2022 01.01.2023 eingefügt 2022/18-22  § 29 Abs. 2 14.05.2014 30.06.2014 geändert 2014/3-20  § 29 Abs. 2, lit. a) 14.05.2014 30.06.2014 geändert 2014/3-20  § 29 Abs. 2, lit. b) 14.05.2014 30.06.2014 geändert 2014/3-20  Anhang 01 14.05.2014 30.06.2014 Inhalt geändert 2014/3-20  Anhang 01 21.12.2022 01.01.2023 Inhalt geändert 2022/18-22         773.211      1   Anhang 1 1 (Stand 1. Januar 2023)   Normen und Empfehlungen der Fachverbände   § 3 Abs. 3    A. Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) 2:   – Norm SIA 180 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden»,   Ausgabe 2014   – Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016   – Norm SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und   Anforderungen», Ausgabe 2017   – Norm SIA 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und   Anforderungen», Ausgabe 2014   – Norm SIA 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und   Anforderungen», Ausgabe 2009   – Norm SIA 384/2 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Leistungsbedarf»,   Ausgabe 2020   – SIA-Merkblatt 2024 «Raumnutzungsdaten für Energie- und Gebäudetechnik»,   Ausgabe 2021   – Merkblatt SIA 2028 «Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäu-  detechnik», Ausgabe 2010   B. Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) 3:   – EN-1 Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien bei Neubauten   (Jan 2009)   – EN-2 Wärmeschutz von Gebäuden (Feb 2013)   – zu EN-2: Merkblatt «Beheizte Geflügelställe» (Juni 2011)  – EN-3 Heizung und Warmwasser (Feb 2013)   – EN-4 Lüftungstechnische Anlagen (Jan 2009)   – EN-5 Kühlen, Be- und Entfeuchten (Jan 2010)   – EN-6 Kühlräume (Jan 2009)   – EN-7 Beheizte Gewächshäuser (2003)   – EN-8 Beheizte Traglufthallen (Dez 2007)   – EN-9 Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen (Sept 2012)   – EN-10 Heizungen im Freien (Juli 2009)   – EN-11 Beheizte Freiluftbäder (Juli 2009)   – EN-12 Elektrische Energie, SIA 380/4: Teil Beleuchtung (Juni 2011)   – EN-13 Elektrische Energie, SIA 380/4: Teil Lüftung/Klimatisierung   (Sept 2012)                                                                     1 Anhang 1 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)  2 Die SIA-Normen können bezogen werden unter www.webnorm.ch    3 Die Vollzugshilfen der EnDK können heruntergeladen werden unter   www.endk.ch/fachleute/vollzugshilfen   https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_of_law/921 http://www.webnorm.ch/ http://www.endk.ch/fachleute/vollzugshilfen   773.211      2    – EN-14 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung   (Jan 2010)   – EN-15 – Grossverbraucher (Juli 2009)    – Leitfaden zur Unterstützung der Kantone  – EN-16 – Ferienhäuser «Zeitweise belegte Gebäude» (Jan 2010)     – Empfehlung «Zeitweise belegte Gebäude»      773.211      Anhang 2 1 (Stand 1. September 2012)   1. U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten  § 5 Abs. 3 lit. a        Grenzwert Uli   W/(m2K)      mit Wärmebrücken- nachweis   Grenzwert Uli   W/(m2K)    ohne Wärmebrücken- nachweis   ⇒ Bauteile gegen   ⇓ Bauteile   Aussenklima  oder weniger  als 2 m im  Erdreich   unbeheizte  Räume oder  mehr als 2 m  im Erdreich   Aussenklima  oder weniger  als 2 m im  Erdreich   unbeheizte  Räume oder  mehr als 2 m  im Erdreich   opake Bauteile       – Dach, Decke 0,20 0,25 0,17 0,25  – Wand, Boden 0,20 0,28 0,17 0,25   opake Bauteile mit  Flächenheizungen 0,20 0,25 0,17 0,25   Fenster,  Fenstertüren und  Türen   1,3 1,6 1,3 1,6   Fenster mit  vorgelagerten  Heizkörpern   1,0 1,3 1,0 1,3   Tore (Türen grösser  als 6 m2) 1,7 2,0 1,7 2,0   Storenkasten 0,50 0,50 0,50 0,50                                                                       1 Anhang 2 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)       1     773.211      2    2. Wärmedurchgangskoeffizient bei Neubauten  a) längenbezogen     Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ Grenzwert W/(mK)   Typ 1: Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln 0,30   Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch  Wände, Böden oder Decken   0,20   Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an  horizontalen oder vertikalen Gebäudekanten   0,20   Typ 5: Fensteranschlag 0,10    b) punktbezogen     Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ Grenzwert W/K   Punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0,30        773.211      Anhang 3 1 (Stand 1. September 2012)   U-Wert-Grenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen  § 5 Abs. 3 lit. b      Grenzwert Ul   W/(m2K)   ⇒ Bauteile gegen   ⇓ Bauteile   Aussenklima oder  weniger als 2 m  im Erdreich   unbeheizte Räume oder  mehr als 2 m  im Erdreich   opake Bauteile     – Dach, Decke 0,25 0,28  – Wand, Boden 0,25 0,30   opake Bauteile mit  Flächenheizungen 0,25 0,28   Fenster, Fenstertüren und  Türen 1,3 1,6   Fenster mit vorgelagerten  Heizkörpern 1,0 1,3   Tore (Türen grösser als 6 m2) 1,7 2,0   Storenkasten 0,50 0,50                                                                       1 Anhang 3 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1               773.211     Anhang 4 1 (Stand 1. September 2012)   Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten  und Umnutzungen  § 5 Abs. 4    Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr   (bei 8,5 °C Jahresmitteltemperatur)     Grenzwerte    für Neubauten  Grenzwerte   für Umbauten und  Umnutzungen   Gebäudekategorie Qh,li0 MJ/m2   ΔQh,li  MJ/m2   Qh,li_Umbauten / Umnutzungen  MJ/m2   I Wohnen MFH 55 65   II Wohnen EFH 65 65   III Verwaltung 65 85   IV Schulen 70 70   V Verkauf 50 65   VI Restaurants 95 75   VII Versammlungslokale 95 75   VIII Spitäler 80 80   IX Industrie 60 70   X Lager 60 70   XI Sportbauten 75 70   XII Hallenbäder 70 90   1,25 * Qh,li_Neubauten                                                                        1 Anhang 4 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1               773.211     Anhang 5 1 (Stand 1. September 2012)   Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und  Wärmespeichern  § 12 Abs. 1     Speicherinhalt  Liter   Dämmstärke      λ ≤ 0,03 W/mK λ > 0,03 W/mK und   ≤ 0,05 W/mK    bis 400  90 mm 110 mm    > 400 bis 2'000  100 mm 130 mm    > 2'000  120 mm 160 mm                                                                       1 Anhang 5 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1               773.211     Anhang 6 1 (Stand 1. September 2012)   Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwas- serleitungen  § 13 Abs. 2     Rohrnennweite  DN   Zoll λ ≤ 0,03 W/mK λ > 0,03 W/mK und ≤ 0,05 W/mK   10 – 15 3/8" –  1/2"  30 mm  40 mm   20 – 32 3/4" – 1 1/4"  40 mm  50 mm   40 – 50 11/2" – 2"  50 mm  60 mm   65 – 80 21/2" – 3"  60 mm  80 mm   100 – 150 4" – 6"  80 mm  100 mm   175 – 200 7" – 8"  80 mm  120 mm                                                                       1 Anhang 6 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)    1               773.211     Anhang 7 1 (Stand 1. September 2012)   Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen  § 13 Abs. 4     DN 20  3/4"   25   1"  32   11/4"  40   11/2"  50   2"  65   21/2"  80   3"  100   4"  125   5"  150   6"  175   7"  200   8"  Für starre Rohre [W/mK]    0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37  Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK]    0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40                                                                       1 Anhang 7 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1               773.211     Anhang 8 1 (Stand 1. September 2012)   Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von Lüftungs-  und Klimaanlagen  § 16 Abs. 1     Temperaturdifferenz in K  im Auslegungsfall   5 10 15 oder mehr   Dämmstärke in mm   bei λ > 0,03 W/mK und ≤ 0,05 W/mK   30 60 100                                                                        1 Anhang 8 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1               773.211     Anhang 9 1 (Stand 1. September 2012)   Nachweis mittels Standardlösungen  § 8 Abs. 2    Die Anforderung gemäss § 8 Abs. 2 gilt als erbracht, wenn eine der folgenden  Standardlösungen fachgerecht ausgeführt wird:  1. Verbesserte Wärmedämmung:   – U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,12 W/m2K und U-Wert Fenster  ≤ 1,0 W/m2K.   2. Verbesserte Wärmedämmung, Komfortlüftung:  – U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,15 W/m2K und U-Wert Fenster   ≤ 1,0 W/m2K,  – Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung.   3. Verbesserte Wärmedämmung, Solaranlage:  – U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,15 W/m2K und U-Wert Fenster   ≤ 1,0 W/m2K,  – Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF; als   Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv be- schichteten Absorbern.   4. Holzfeuerung, Solaranlage:  – Holzfeuerung für Heizung,  – Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF. Als   Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv be- schichteten Absorbern.   5. Automatische Holzfeuerung:  – Automatische Holzfeuerung für Heizung und Wassererwärmung ganzjäh-  rig (z.B. Pelletheizung).  6. Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser:   – Elektrisch angetriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde  oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grund- oder Oberflächenwasser  als Wärmequelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig.   7. Wärmepumpe mit Aussenluft:  – Elektrisch angetriebene Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und   Wassererwärmung ganzjährig. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist so aus- zulegen, dass der Wärmeleistungsbedarf für die ganze Baute und für die  Wassererwärmung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht  werden kann. Maximale Vorlauftemperatur von 35 °C für die Heizung.                                                                     1 Anhang 9 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR 773.211)      1     773.211      2    8. Komfortlüftung und Solaranlage:  – Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung,  – Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 5 % der   EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten,  selektiv beschichteten Absorbern.   9. Solaranlage:  – Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 7 % der   EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten,  selektiv beschichteten Absorbern.   10. Abwärme:  – Nutzung von Abwärme, z.B. Fernwärme aus KVA, warme Fernwärme aus   ARA oder Abwärme aus Industrie; für Heizung und Wassererwärmung  ganzjährig.   11. Wärmekraftkopplung:  – Wärmekraftkopplungsanlage mit einem elektrischen Wirkungsgrad von   mindestens 30 % für mindestens 70 % des Wärmebedarfs für Heizung und  Warmwasser.    		2022-12-22T15:11:01+0100 	"5001 Aarau" 	"Gesetzessammlung Kanton Aargau"