rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI)   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 1     Source SILGENEVE PUBLIC      Dernières modifications au 9 novembre 2022      Règlement d’application de la loi  sur les constructions et les  installations diverses  (RCI)   L 5 05.01   du 27 février 1978   (Entrée en vigueur : 23 mars 1978)       Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,   vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(127)   arrête :      Chapitre I        Définitions et renvois(74)      Art. 1        Constructions et installations   Sont réputées constructions ou installations (ci-après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières  édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit  notamment :   a)  les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;  b)  les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;  c)  les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres;  d)  les ascenseurs et monte-charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou   d’électricité et les antennes électromagnétiques;  e)  les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières   premières;  f)   les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés.(67)       Art. 1A(21)   Constructions et installations d’importance secondaire  1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur  les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la loi) :(39)   a)  les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;  b)  les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3(120), du présent règlement;  c)  les places de stationnement;  d)  l’aménagement d’une issue sur la voie publique;  e)  la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;  f)   la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement de la destination des   locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;  g)  la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;  h)  les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m3 destinés à l’usage personnel du constructeur.   2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant  ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des  autorisations de construire(130) (ci-après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire  professionnellement qualifié.(111)      Art. 2        Reconstructions et transformations importantes   Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels  que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le remplacement ou la  modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur  de la construction.      Art. 3        Exploitation rurale   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 2   1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère assimilé constituant l’activité principale  et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires  d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assortir l’autorisation  de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage.(74)                     Constructions basses  2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dans un gabarit limité par :   a)  une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;  b)  une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74)                     Constructions de peu d’importance  3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à  l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui  s'inscrivent dans un gabarit limité par :   a)  une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m;(119)  b)  une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°;(119)  c)  une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum.   Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé, et afin d'améliorer  l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut  autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées  d'une surface de plus de 50 m2 au total.   Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface  de la parcelle et au maximum 100 m2.(88)                     Constructions au-dessous du sol  4 Les constructions au-dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)       Art. 4(20)     Inconvénients graves  1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les  établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations  sensibles de l’environnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment  en raison de la proximité d’habitations.(39)  2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination,  est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des  dégradations visées à l’alinéa 1.(39)  3 Par établissements publics, il faut entendre des locaux accessibles au public.      Art. 5        Matériaux de construction  1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments  de construction ou parties de construction (notamment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment  d’amiante, laine minérale, matières synthétiques).                    Eléments de construction  2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matériaux  de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton,  éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de  matière synthétique).                    Parties de construction  3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des  matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).      Art. 6(74)     Renvoi  1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les  installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les  directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci-après : l’Association).  2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation,  auprès de la direction de l’inspectorat de la construction(124). Un extrait des prescriptions de protection incendie  peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction(124).      Chapitre II       Autorisations      Section 1            Demandes(21)      Art. 7(34)     Demande préalable(21)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 3   1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le  but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de  l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)  2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)   a)  extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci-après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être  obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre  officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.);(119)   b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la  mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée  et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes  de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile  de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés  limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas  échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les  emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les  sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments  encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir,  et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est  obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le  changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement;(119)   c) (108)   d) (88)   e)  plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le volume du projet (10 ex.);(119)  f)   formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées   par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.);(66)  g) (119)  h)  pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser   le tracé de la voie de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés.  Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites  de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à  destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport  technique établi sur formule officielle (2 ex.);(67)   i)   un plan situant les arbres à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles  plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature  forestière doit également être présentée;(78)   j)   pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie,  du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes;(103)   k)  les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une  éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement  sur fonds privés, du 16 décembre 2015(122) (2 ex.);(98)   l)   pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi  fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses,  en 2 exemplaires;(108)   m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du  territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une  dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,  du 4 juin 1987;(119)   n)  calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en  zone 5.(119)   3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces  complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones  de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de renseignement porte sur un périmètre soumis  ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier.(95)      Art. 8(21)      Art. 9        Demande définitive(21)  1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le  but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de  l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)  2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 4   a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées  (10 ex.);(119)   b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la  mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée  et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes  de principe sur la construction projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile  de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés  limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas  échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les  emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les  sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments  encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir,  et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est  obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le  changement d'affectation d'une construction;(119)   c) (108)   d)  les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une   éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement  sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.);(98)   e)  un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de  protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les  emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant,  la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée;(78)   f)   des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous-sols, caves et combles compris)  avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de  ventilation, des portes, des escaliers, des W.-C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.);  en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleurs conventionnelles, soit jaune pour ce  qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.);(119)   g)  plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points  de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode  d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation  d’épuration en indiquant son type, son volume ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.);(119)   h)  plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.);(119)  i)   copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des   canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties  d’instrumenter un tel acte (10 ex.);(119)   j)   feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.);(119)  k)  les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doivent être cotées,   notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau  supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.);(119)   l)   une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue  doivent toujours porter les cotes de hauteur au-dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments  ruraux, le terrain naturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies  de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que  des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être  exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une  maquette;(119)   m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du  département (10 ex.);(119)   n)  un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel (10 ex.);(119)  o)  plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que   remblais ou déblais (10 ex.);(119)  p) (119)  q)  formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées   par le département, complétées et visées par lesdits services;(66)  r) (119)  s)  plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent   être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès,  les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.);(119)   t)   questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)  u)  attestation éventuelle du mandat;(66)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 5   v)  pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser  le tracé de la voie de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés.  Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites  de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à  destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande :   1°  plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications   relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le  genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à  recevoir la citerne,    2°  plan d’ensemble des sous-sols et coupe verticale du bâtiment en travers du local du réservoir (10 ex.),   3°  rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.),   4°  pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des   installations sous pression;(119)  w) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le   rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à  l’article 5, lettres a et b, dudit règlement;(77)    x)  pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses  annexes;(103)   y)  pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie,  du 18 septembre 1986, le concept énergétique;(103)   z)  pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des  dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux  pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et  15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto- évaluation;(131)   aa)     pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la  loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances  dangereuses, en 2 exemplaires;(108)   bb)     tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement  du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant  une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du  territoire, du 4 juin 1987;(119)   cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en  zone 5.(119)   3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer  les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte.(56)  4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail  dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du  20 mars 1981, une série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter  le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130). Sont réservés les cas visés à  l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)  5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les  plans des sous-sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez-de-chaussée joints à la demande  doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires  militaires.(109)  6 (111)  7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous  du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique précisant :   a)  le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;  b)  les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des   ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);  c)  le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains.(56)       Art. 10(34)    Demande de démolition(21)  1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5  exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le  département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire.(119)  2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)   a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées  (5 ex.);(119)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 6   b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la  mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en  jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.);(119)   c) (108)    d) (88)   e) (119)   f)   4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment;(66)  g)  plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent   être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès,  les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.);(119)   h)  pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi  fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses,  en 5 exemplaires.(119)   3 Lorsque la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire  a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de  démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée.(123)      Art. 10A(21)  Demande complémentaire  1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en  vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle  le permis d'occuper n'a pas encore été délivré.(119)  2 La demande qui a pour objet un projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au  projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et  distincte.(119)  3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires,  respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée. Dans le but d'accélérer  l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet,  le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande  complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la demande principale dont il  reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes  conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire.(119)  4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7  de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet  cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. La signature du plan  cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement  sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.).(119)  5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont  publiées.(119)  6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)      Art. 10B(36)  Demande accélérée  1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but  d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter  autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire.(119)  2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants :(119)   a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées  (5 ex.);(119)   b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la  mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration  officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les  travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction  nouvelle, celle-ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres  bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.);(119)   c) (108)  d) (88)  e)  un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de   protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être  mentionnés;(66)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 7   f)   plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points  de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.);(123)   g)  feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction;(118)  h)  plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les parties à   démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge;(123)  i)   relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel (5 ex.);(123)  j) (119)  k)  plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent   être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès,  les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.);(123)   l)   questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)   m) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le   rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à  l’article 5, lettres a et b dudit règlement;(77)    n)  pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses  annexes;(103)   o)  pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie,  du 18 septembre 1986, le concept énergétique;(103)   p)  pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des  dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux  pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et  15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto- évaluation;(131)   q)  pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi  fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses,  en 2 exemplaires.(108)   3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.  4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande  accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il en est de même pour le nombre  d'exemplaires à fournir.(123)      Art. 10C(96)  Prolongation   En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article  4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire.      Section 2(21)          Procédure      Art. 11      Echelle, format et signature  1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux  échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l'échelle 1/100.  Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le  département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes.(119)  2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.  3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de  normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés au format A4 (210/297 mm), format de la  demande, et porter à l’extérieur leur désignation.(29)  4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé,  ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2,  alinéa 3, de la loi.(119)      Art. 12(111)   Servitudes   Les servitudes de distances et vues droites doivent être énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est  constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de  l’Etat de Genève une servitude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par  ..... au plan ci-annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu  qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir sur la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée  doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur  les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’accord du département. » (Voir croquis  n° VIII).(123)      Art. 13      Enregistrement des demandes   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 8   1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant  les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les  dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.  2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le département adresse au requérant un accusé de  réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.  3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.  4 Le département peut demander des renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans,  la constitution de servitudes ou des calculs statiques.  5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès-verbal  d’entretien est dressé.      Art. 14(21)      Art. 15      Suspension des délais d’examen   L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen  jusqu’à la réception des documents ou informations complémentaires requis.      Art. 16      Préavis  1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets  entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés.(119)  2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui-ci doit être transmis au  département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approbation sans  réserve.(119)  3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné  suite à leur préavis.  4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant  des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont  soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile(130).      Art. 17      Publications et enquête publique  1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle,  sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3.(123)  2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :   a)  de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;  b)  de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;  c)  de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur   l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;  d)  de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur   l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;  e)  de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;  f)   de statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)   3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est annoncée par  voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.  4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une  fois dans la Feuille d’avis officielle. Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.(39)  5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20  propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les  informations nécessaires.(123)      Art. 18(19)    Consultation  1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter  les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.  2 A la demande du requérant, le département lui communique les observations éventuelles formulées par des  tiers.  3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle- ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier complet.(119)      Art. 19(19)    Décision  1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.  2 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 9       Section 3(21)          Modes de calcul      Art. 20      Niveau inférieur du gabarit   1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan  d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel  adjacent.(88)   2 En bordure des voies en pente, le point de référence est mesuré à l'axe des sections de façades,  conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI).(123)  3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du  niveau moyen des 2 rues.(88)  4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la limite de propriété, le niveau considéré  est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.      Art. 21(88)    Mesure du gabarit théorique   1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit  mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de  la loi (voir croquis n° I, II et III).  2 En 5e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'article 20 et jusque au-dessus :   a)  de la faîtière pour les faces-pignons;  b)  de la sablière ou du berceau pour les autres faces;  c)  de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat.   Toutefois, lorsque des lucarnes sont ouvertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au-dessus  de celles-ci.      Art. 22(123)   Constructions d’angle   Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.      Art. 23      Constructions sur plusieurs rues  1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une  largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au  maximum.  2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à  la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le  caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.      Art. 24(123)   Toitures  1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.  2 Dans la 5e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est observé sur la moitié au moins de la  surface.      Art. 25(17)    Saillies  1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés :(56)   a)  les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition  qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième (1/100) de la distance entre bâtiments,  mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au-dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20  m au-dessous de cette mesure;   b)  les avant-toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième (1/15) de  la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m;   c)  des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments :  1°  ne se trouve à moins de 2,70 m au-dessus du sol,  2°  ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir,  3°  ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;   d)  sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow-windows ne dépassant  pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant-corps de la façade, à condition  que :(46)  1°  ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au-dessus du sol,  2°  ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième (1/15) de la distance entre alignements et en   aucun cas 1,50 m,  3°  leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dépassent pas le tiers (1/3) de celle de la façade   multipliée par le nombre d’étages,   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 10   4°  ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir,  5°  ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.   2 a)  La longueur totale des balcons, calculée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la  façade;   b)  les bow-windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;  c)  la longueur totale des autres avant-corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur préavis   favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade.(46)  3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la  construction est fixée par un alignement côté cour.(56)  4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées.(56)      Art. 26(17)      Art. 27      Sur toiture  1 Les installations techniques situées au-dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du  gabarit de toiture.  2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour  les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles-ci soient contenues  à l’intérieur des pentes de 35°.  3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de faciliter la pose d’installations de captage  de l’énergie solaire.(8)  4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109).(8)      Art. 28      Distances sur angles  1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on  raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII).(123)  2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission  d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de  maisons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.      Art. 29(123)   Rapports de surface   La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec  le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.      Art. 30      Mesures des vues droites  1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection  du jour sur le plan de la façade.  2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension  horizontale de cette base doit mesurer au minimum 4 m.  3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre  constructions et lui est donc égale.      Art. 31      Nombre d’occupants  1 La surface de plancher mise à disposition de tout occupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée  égale à 20 m2.  2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m2.  3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périmètre extérieur,  balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux  communs, divisés par 20 ou 10 m2.(7)  4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la somme des occupants calculée pour chaque niveau selon  l’alinéa 3.(7)      Section 4(21)          Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles(39)      Art. 32      Plaque de contrôle  1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de  contrôle portant le numéro de l’autorisation.  2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le chantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux,  de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.  3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux.(104)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 11   4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du  délai de validité de l’autorisation.  5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle  d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.      Art. 33      Ouverture de chantier  1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le  formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En  l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce  délai est de 30 jours avant le début des travaux.(119)  2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection  civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110)  doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des  dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009.(102)  3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation  établi par une maison spécialisée doit être adressé au département.(7)      Art. 33A(39) Commencement des travaux  1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la  poursuite de la construction de l’ouvrage.                    Constructions inachevées  2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonnable. En  cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de  l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.      Art. 34      Implantation  1 Le gros œuvre d’une construction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le  département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.  2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être  effectuée par un géomètre agréé.(39)  3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation  soit effectuée par un géomètre agréé.      Art. 35      Pose de canalisations   L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées  au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles-ci.      Art. 36      Pose de citerne   L’avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de  ceux-ci.      Section 4A(51)       Cadastre technique du sous-sol      Art. 36A(51) Report au cadastre technique du sous-sol   Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du  sous-sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduites, etc., le bénéficiaire de  l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale,  délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à  l’exécution. Ces documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la  situation en plan et dans l’espace de ces objets.      Section 5(104)         Entrée en occupation      Art. 37(104)   Attestations de conformité  1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule  délivrée par celui-ci.  2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations  achevées.  3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du  présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.      https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 12   Art. 38(104)   Permis d’occuper ou d’utiliser  1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de  l’article 7, alinéa 4, de la loi :   a)  les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement  publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;   b)  les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant  accueillir 100 personnes ou plus;   c)  les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, de 20 lits et plus;  d)  les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;  e)  les hôtels de 20 lits et plus;(123)  f)   les commerces ou centres commerciaux de 1200 m2 et plus;  g)  les parkings publics couverts ou en sous-sol de 4 800 m2 et plus.(123)   2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.  3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :   a)  les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;  b)  la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;  c)  les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.   4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.      Art. 39(104)   Permis provisoire   Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont  que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger ni inconvénient grave pour les occupants.      Chapitre III      Alignements      Art. 40      Alignements et niveaux  1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au  demandeur, sur sa requête, par le département.  2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec  la demande.      Art. 41      Constructions à proximité des bois  1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des  bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de  façon à éviter tout dégagement d’étincelles.  2 Le département peut autoriser, dans la zone des bois et forêts, les constructions prévues par la loi sur les  forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département  du territoire(130), est nécessaire.(111)      Art. 42      Alignements                    Loi sur les eaux  1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des  cours d’eau (art. 26) sont réservées.                    Loi sur les routes  2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long  des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées.                    Loi sur les forêts   3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux  lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées.(81)       Chapitre IV      Règlements spéciaux      Art. 43      Installations et engins de levage   Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158  délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.      Art. 44(17)    Constructions à proximité de l’hôpital cantonal  1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590-610, des  constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements  hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi.(39)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 13   2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exploitation ou le trafic  qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui  ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.  3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des  établissements hospitaliers.      Art. 45(56)      Chapitre V       Dispositions applicables dans toutes les zones      Section 1            Dispositions extérieures et de sécurité      Art. 46(39)    Champ d’application   En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de  salubrité le requièrent, qu’une construction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des  dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.      Art. 46A(33)  Murs en attente  1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade  principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.  2 Les murs en attente doivent être convenablement traités.(11)  3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant  à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.      Art. 46B(33)  Murs mitoyens  1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.  2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de  matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.      Art. 46C(88)  Aménagements extérieurs en limite de propriété   1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.  2 Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un  angle de 30° avec l'horizontale.      Art. 47      Volets, tentes et stores  1 Les volets extérieurs, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur  à 2,25 m au-dessus d’une voie ouverte au public.                    Portes extérieures  2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant ou en basculant, faire saillie sur  une voie ouverte au public.      Art. 48(11)    Accès aux toitures   L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au-dessus du sol  doit être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.      Art. 49(7)    Barres de retenue  1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au-dessus  du sol, on installe :   a)  à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont  l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir un  diamètre minimum de 3/8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;   b)  en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés  contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxquels il est possible de fixer des échelles de couvreur  ou d’amarrer des cordes de sécurité.   2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de  couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être aménagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments  avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux.                    Installations diverses en toiture   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 14   3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées,  les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et  des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les entretiennent.(56)      Art. 50(88)    Garde-corps   Les dispositions sur les gardes-corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des  Ingénieurs et Architectes (SIA).      Art. 50A(31)  Garde-corps provisoires   Afin de faciliter l’installation de garde-corps en bordure de vide lors des travaux d’entretien des toits plats, un  système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.      Art. 50B(31)  Ancrage des échafaudages  1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.  2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des  façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la  stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.      Art. 51      Clôtures   Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.      Art. 52      Escaliers  1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex  et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit  d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi, d'un ascenseur ou d'un monte-charge.(88)   2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle- ci.(123)  3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°.(74)   4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être  munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du  département, d’une main courante en leur milieu.(74)   5 (123)  6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde-corps s’appliquent aux mains  courantes.(74)   7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement  admis pour l'accès à des locaux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine.(88)       Art. 53      Toitures vitrées sur cour   Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction.      Section 2(83)         Economies d’énergies       Art. 54(83)    Dispositions particulières    Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur  l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.      Art. 55(123)   Procédure d’autorisation énergétique   La procédure d'autorisation énergétique pour les installations visées aux articles 13E à 13J du règlement  d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.      Art. 56(83)    Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment    La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1  en vigueur.      Art. 56A(116)  Isolation des embrasures en façade                    Constructions neuves  1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves  doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des  bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 15   suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux  exigences de la norme SIA 181.                    Constructions existantes  2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux  chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission  thermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K), afin de respecter :   a)  les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du  18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et   b)  un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181.   Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier  2016 au plus tard.                    Etanchéité  3 Le degré d'étanchéité des embrasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon  les exigences de la norme SIA 180.                    Bâtiments protégés  4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origine pour  les bâtiments suivants :   a)  les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;  b)  les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes   d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des  monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.   Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) doivent respecter  l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)  5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les  bâtiments protégés :   a)  le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur  à 1,0 W/(m2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);   b)  la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage  dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K) (remplacement à l'ancienne);   c)  l'ajout/l'existence d'une 2e fenêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de  l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2e fenêtre extérieure existante);   d)  l'ajout d'une 2e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou  inférieur à 1,0 W/(m2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure).(121)                    Dérogations et prolongations de délais  6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à  propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont  accordées sur demande écrite par l'office chargé de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai  de 3 mois, sur préavis des services concernés.(121)      Art. 56B(100)  Construction de bâtiments publics   Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des  locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou  corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public.      Section 3            Antennes      Art. 57      Types des nouvelles antennes   Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par  le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support  la réception des ondes radio, UKW et télévision.      Art. 58      Antennes existantes  1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou  supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après  accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.  2 Les propriétaires d’immeubles sont responsables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le  propriétaire de l’installation ne peut être atteint.      Art. 59      Antenne unique   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 16   Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant  partie d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution  collective.      Art. 60      Prescriptions réservées   Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniques et  l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées.      Section 4(86)         Déchets ménagers       Art. 61(86)    Armoires à poubelles    Les armoires à poubelle doivent permettre le tri sélectif des déchets. Elles doivent au minimum contenir des  dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques  (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer-blanc et l'aluminium.      Art. 62(86)    Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée   1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensions doivent permettre un stockage  et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets  choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de  l’environnement(130).  2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la  création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.  3 (123)  4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner  la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des conteneurs entre le  local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.   5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des  conteneurs. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie  communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne  soient pas trop visibles depuis le domaine public.      Art. 62A(111)  Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation  d'ensembles    Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant  la réalisation de plusieurs immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et  conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130), un  emplacement extérieur équipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements  extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par  exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis  le domaine public.      Section 5            Distribution d’eau      Art. 63(17)    Distribution de l’eau potable  1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W.-C., salles d’eau, cuisines.  2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau  de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et  peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante.      [Art. 64, 65](17)      Section 6(65)       [Art. 66, 67, 68, 69](65)      Section 7            Installations de chauffage      Art. 70(132)   Autorisation  1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en  principe exclusivement soumis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application  de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 17   2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de  puissance à partir desquels une autorisation énergétique est exigée.      Art. 71      Réservoirs de combustible  1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux  installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins  annuels.(17)  2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne sert qu’au  chauffage.      Art. 72      Dépôts de combustible  1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être  aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.  2 Ce local doit former un compartiment coupe-feu et être convenablement ventilé.(74)       [Art. 73, 74, 75, 76](74)       Art. 77      Fonctionnement  1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de  sécurité et de bon fonctionnement.  2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.  3 Les installations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.      Art. 77A(3)  Economies d’énergie  1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une  adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux  horaires d’utilisation.  2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées par le  département.  3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux  prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)  4 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme  aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)      Art. 78(74)       Section 8            Installations de gaz      Art. 79(17)    Distribution   Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à  l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.      Art. 80(74)    Conformité des installations   Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles,  ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux  (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première et  deuxième partie.      [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87](74)       Art. 88      Installateurs-concessionnaires  1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agréées en  qualité d’installateurs-concessionnaires par les Services industriels de Genève.  2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est  conforme aux prescriptions ci-dessus. Ce contrôle ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.      Art. 88A(9)  Inspections  1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à  des inspections des installations de gaz, notamment lorsque celles-ci ne sont pas régulièrement contrôlées par  un organe compétent.(74)    https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 18   2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi  que pour la sécurité des personnes.      Section 9            Installations électriques      Art. 89      Distribution  1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y  compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le  réseau d’adduction le permet, des villas.(17)  2 Les escaliers ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à  l’électricité.(7)      Art. 90(17)      Art. 91(17)    Concessionnaires   Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en  possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par  l’inspection fédérale des installations à courant fort.      [Art. 92, 93](17)      Art. 94(9)    Inspections  1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations  d’électricité, notamment lorsque celles-ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.  2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi  que pour la sécurité des personnes.      Section 10          Ascenseurs      Art. 95(85)    Renvoi   Les installations d’ascenseurs ou de monte-charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et  monte-charges, du 30 avril 2003.      Art. 95A(85)        Section 11          Voies d’accès(74)       Art. 96(74)    Voies d’accès  1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux  engins du service du feu.(123)  2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du  service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces  éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres,  l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(119)  3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur  de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.  4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la  directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention  des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(101)      Art. 97(74)       Art. 98(74)    Accès au sous-sol  1 Les plans des caves, des étages en sous-sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des  Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à  cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée  principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre  que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous-sol, aux caves et aux  combles.  2 Le présent article n’est pas applicable aux villas.      [Art. 99, 100, 101, 102, 103](74)    https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 19       Art. 104(123)      Art. 105(74)       Art. 105A(24)  Accès aux immeubles et aux locaux de service  1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs,  aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques,  aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte-charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes,  doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :   a)  des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office  cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la  construction(124) et des compagnies communales de sapeurs-pompiers;(109)   b)  de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès  aux immeubles;   c)  du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements  non ionisants;(112)   d)  des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et  des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniques précitées, sous  réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3.(127)   2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.      Art. 105B(24)  Mode de fermeture  1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par  une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service industriels de Genève; lorsqu’il  existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services  industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124).  2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être  munis d’un cylindre de service.      Art. 105C(24)  Serrure à double cylindre  1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit  pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.  2 L’entaille inférieure est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services  industriels de Genève aux frais du propriétaire.  3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du  propriétaire qui est responsable de sa mise en place.      Art. 105D(24)  Changement des cylindres  1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours  de la Ville de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange  général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision  est publiée dans la Feuille d'avis officielle.(84)   2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais  correspondant.      Art. 105E(84)  « Clés de service »  1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels  de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des  risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection  de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124), les compagnies  communales de sapeurs-pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat.(112)  2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprises  définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d.(94)  3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé  aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès  d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.  4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérants.      Art. 105F(24)  Sanctions administratives   Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 20       Art. 105G(84)  Réclamation   Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa  2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut,  cette décision devient définitive.      Section 12          Cheminées      Art. 106(56)      [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](74)       Section 13          Salubrité      Art. 115    Vides d’étages  1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi.(88)   2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires.(11)  3 S'agissant des locaux de travail en sous-sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les  dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des  locaux existants des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation  sur le travail.(88)       Art. 116(17)  Locaux à ventiler   Doivent être ventilés :  a)  les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se   dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W.-C., buanderies;  b)  les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs.       Art. 116A(74)  Conception des ventilations  1 Les gaines de ventilation doivent :   a)  assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm2 au moins;  b)  être pourvues au départ d’une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.   2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.      Art. 117(17)  Ventilation naturelle  1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être  ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au-dessus  de la toiture, ainsi que par une amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section  égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont  interdits.                    Ventilation mécanique  2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation  préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air  doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m3/h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas  servir de cheminée de ventilation.      Art. 118(7)   Soupiraux  1 Les caves en sous-sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique approprié.  2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave  et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.      Art. 119    Cours   La ventilation des cours doit être assurée par des ouvertures suffisantes.      Art. 120(11)  W.-C.   Les W.-C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.      Art. 121    Distribution   L’eau doit être distribuée dans tous les W.-C., salles d’eau, cuisines et buanderies.      Art. 122    Courettes   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 21   Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs  parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une porte.      Art. 123    Logements en sous-sol   Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en  sous-sol doivent être supprimés.      Art. 124(46)  Hauteur   Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne  peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation.      Section 14          Eclairage      Art. 125    Eclairage des locaux d’habitation  1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La  surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de  la surface de la pièce ni, au minimum, à 1 m2. Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets  qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut  déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow-windows ou de vérandas.(56)  2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière  satisfaisante.      Art. 126    Laboratoires-cuisines  1 Dans les appartements d’une à quatre pièces, les laboratoires-cuisines d’une surface inférieure à 6 m2, y  compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.  2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires-cuisines prévus à l’alinéa 1, même  lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une  pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.  3 Les laboratoires-cuisines des studios (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur  l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m2, y compris les encombrements.      Art. 127    W.-C.   Tous les W.-C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.      Art. 128    Eclairage des locaux de travail  1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée  verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre  part, d’un éclairage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.  2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du  département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel. Des installations spéciales  peuvent être exigées par le département.      Art. 129    Locaux de travail en sous-sol  1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés  au travail, y compris les buanderies dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel  adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir  de la façade.  2 La longueur des vues droites doit être respectée.      Art. 130(123)      Art. 131(90)  Eclairage des endroits accessibles au public  1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou  locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.   2 Doivent être éclairés en permanence :    a)  les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant  des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de  personnes;(123)   b)  les parkings collectifs.   3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être aussi économes en  énergie que possible.   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 22       Art. 132    Eclairage artificiel   L’éclairage artificiel est électrique partout où le raccordement au réseau est possible.      Chapitre VI      Dispositions applicables à certaines catégories de constructions      Section 1(123)      Art. 133(123)      Art. 134(7)      [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141](74)      Section 2            Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics(74)       Art. 142(123)  Classification   Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les  salles polyvalentes, les salles de sport, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et  locaux similaires.      Art. 143    Pièces à fournir  1 En plus des renseignements exigés par les articles 9 et 10B, les plans doivent indiquer le nombre de places  ainsi que la disposition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles  d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)  2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures  propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.      Art. 144    Chauffage   Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :  a)  être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage   convenablement protégé peut être admis;                    W.-C.   b)  être pourvus de W.-C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au  minimum 2 W.-C. pour femmes, 1 W.-C. pour hommes et 3 urinoirs.       [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150](74)       Art. 151    Aération   Les établissements, en particulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de  projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des  vapeurs, doivent être ventilés.      Art. 152(11)      Art. 153(74)      Art. 154(74)  Escaliers   Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de  chaque côté.      Art. 155(74)  Décors et tentures  1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au  public doivent être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2  au minimum.  2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé.(123)      Art. 156(74)  Dérogations   Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de  l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements ne  soient occupés qu’occasionnellement.      https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 23   Art. 157(56)  Compétence   La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de  l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des  sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction(124).      Art. 158(74)  Application   Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou  partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association s’ils changent  de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le  département le juge nécessaire.      [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167](74)       Art. 168    Eclairage  1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au  moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.  2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de  projection et pouvoir être commandé de la cabine de projection et de la salle ou de ses abords immédiats.(74)       Art. 169(123)  Lampes de sûreté   Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un  éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage  fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation  de sécurité.      [Art. 170, 171](74)       Art. 172(123)  Cabine de projection   Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules inflammables  doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe-feu; le système de ventilation de celle-ci doit  permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.      Art. 173(74)       Art. 174(27)       Art. 175(123)      [Art. 176, 177, 178, 179, 180](74)       Section 3            Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur      § 1  Généralités      Art. 181    Définition   Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :  a)  garages particuliers;  b)  garages collectifs;  c)  ateliers de réparation;       Art. 182(11)       Art. 183(123)      Art. 184(97)  Ventilation  1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE)  d'exposition fixées par la SUVA.  2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :   a)  une installation de ventilation forcée peut être exigée;  b)  une mise en garde sur les conséquences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est   affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui-ci.      https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 24   [Art. 185, 186, 187, 188, 189](74)       Art. 190    Sol  1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits  d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type  et d’un débit agréés par le département.  2 L’exploitant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.      § 2  Garages particuliers      Art. 191    Définition des boxes   Les garages particuliers sont les garages-boxes de 50 m2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir  directement à l’air libre.      Art. 192    Sortie   La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :  a)  lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;  b)  lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est   inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante.      [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199](74)       § 3  Garages collectifs      Art. 200    Définition   Les garages collectifs sont ceux de plus de 50 m2 de surface.      [Art. 201, 202, 203](74)      Art. 204(107)  Impact sur l’environnement et exploitation  des garages collectifs   1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur  l'environnement des garages collectifs.  2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de tels  garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire  des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.  3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, alinéa 2, de la loi, il faut entendre une  notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations  environnementales, du 2 novembre 2022.(133)      § 4  Ateliers de réparation      Art. 205(74)       Art. 206    Evacuation  1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant  l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’extérieur.  2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.      Art. 207(11)  Fosses de révision   Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.      Art. 208(74)       Section 4            Postes de distribution de carburant(74)       [Art. 209, 210](74)       Art. 211    Champ d’application   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 25   1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci-après : station) qui, par leur nature ou le  trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la  circulation, soit notamment :   a)  les stations-service;  b)  les postes de distribution de carburants;  c)  les installations annexes s’y rapportant.   2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont  l’exploitation est liée à celle, considérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers  de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.      Art. 212    Exigences générales  1 La construction ou la transformation d’une station le long de toute voie publique est subordonnée aux  conditions suivantes :   a)  à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la  courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;   b)  les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules  (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution  mais ne peut être inférieur à 5;   c)  le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une  installation de lavage automatique;   d)  si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction  de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.   2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des  catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les  exigences de la circulation.      Art. 213    Routes nationales  1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées  en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’une route nationale.  2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent  règlement.      Art. 214    Autoroutes et semi-autoroutes cantonales  1 Il appartient au département de désigner les endroits où peuvent être implantées des stations le long d’une  autoroute, d’une semi-autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.  2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.  3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.      Art. 215    Routes principales  1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.  2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre-route  à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre-route réponde aux  caractéristiques suivantes (voir plan illustrant la présente disposition) :   a)  la contre-route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et  permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;   b)  l’accès à la contre-route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de  présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h  et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;   c)  la chaussée de la contre-route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité  du passage des cyclistes et des piétons;   d)  la contre-route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en  vue d’assurer la sécurité de la circulation ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions  locales;   e)  le débouché de la contre-route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers  ou les gênes pour la circulation;   f)   la distance comprise entre les points de jonction de la route principale à la contre-route, d’une part, et les  points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre-route, d’autre part, doit être de 50 m au  moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant  la route principale, entrant ou sortant de la station.   3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est  soumise aux conditions suivantes :   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 26   a)  le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long  et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une  vitesse de marche théorique de 60 km/h dans les localités et de 80 km/h en dehors de celles-ci;   b)  la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;  c)  la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la circulation   correspondant au côté de la route où elle se trouve;  d)  l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins,   d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.  4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est-à-dire disposées de part et d’autre de  la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.  5 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.  6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une  station-service ou un poste de distribution de carburants et pour autant que la dérogation soit compatible avec  les exigences de la circulation.                  Section 5            Stationnement et utilisation de roulottes      Art. 216    Lieux de stationnement  1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors  des emplacements désignés à cet effet.                    Forains professionnels  2 Sont considérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un  matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au  sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et  temporaires, du 27 octobre 1923.(22)                    Communauté domestique  3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblables comme logement n’est permise qu’aux  forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique.      Section 6(125)         Campings      Art. 217(125)  Généralités  1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.  2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même  qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.      https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 27   Art. 218(125)  Autorisation   La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont soumis à l’octroi d’une autorisation de  construire, à teneur de l’article 1 de la loi.      Art. 219(125)  Extincteurs   Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque.      [Art. 220, 221, 222, 223, 224, 225](125)      Chapitre VII     Dispositions applicables dans les différentes zones      Section 1            Première zone      Art. 226    Gabarits de hauteur   Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II  (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).      Art. 227    Constructions en limite de propriété  1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances  entre bâtiments que :   a)  des murs en attente;  b)  des constructions basses;  c)  des constructions de peu d’importance;  d)  des constructions en sous-sol.   2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.      Art. 228    Constructions sur cour  1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à  condition :   a)  qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;  b)  qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne   dépasse pas celle de la base de ces jours;  c)  qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant   de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)  2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa  précédent.       Art. 229    Cour couverte   Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété,  si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface.      Section 2            Deuxième zone      Art. 230    Gabarits de hauteur   Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II  (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).      Art. 231    Constructions en limite de propriété  1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances  entre bâtiments que :   a)  des murs en attente;  b)  des constructions basses;  c)  des constructions de peu d’importance;  d)  des constructions en sous-sol.   2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)      Art. 232    Constructions sur cour  1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à  condition :(39)   a)  qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 28   b)  qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne  dépasse pas celle de la base de ces jours;   c)  qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant  de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)   2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa  précédent.      Art. 233    Cour couverte   Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété,  si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface.      Section 3            Troisième zone      Art. 234(119)  Gabarits de hauteur   Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir  également : modes de calcul, art. 20 à 31).      Art. 235(123)  Profondeur des constructions   La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa  1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.      Art. 236    Constructions en limite de propriété  1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances  entre bâtiments que :   a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;  b)  des constructions de peu d’importance;  c)  des constructions en sous-sol;  d)  des constructions basses, même au-delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de   la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit.(39)  2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.      Art. 237    Constructions sur cour  1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses  peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition :(39)   a)  qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;  b)  qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne   dépasse pas celle de la base de ces jours;  c)  qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant   de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)  2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa  précédent.      Section 4            Quatrième zone      Art. 238    Gabarits de hauteur   Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir  également : modes de calcul, articles 20 à 31).      Art. 239(123)  Profondeur des constructions   La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa  1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.      Art. 240    Constructions en limite de propriété  1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances  entre bâtiments que :   a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;  b)  des constructions de peu d’importance;  c)  des constructions en sous-sol;  d)  des constructions basses, même au-delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de   la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit;(39)  e)  des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par :   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 29   1°  une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m,  2°  une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°,  3°  une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum.        Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.  2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)       Art. 241    Constructions sur cour  1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses  peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :(39)   a)  qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;  b)  qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne   dépasse pas celle de la base de ces jours;  c)  qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant   de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)  2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa  précédent.      Section 5(39)          Cinquième zone et zone agricole      Art. 242(123)  Gabarits   Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux  lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).      Art. 243    Constructions en limite de propriété  1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances  entre bâtiments que :   a)  des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par :  1°  une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m;  2°  une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°;  3°  une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum.        Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écrite du propriétaire est nécessaire.(39)  b)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;  c)  des constructions de peu d’importance;  d)  des constructions en sous-sol;  e)  en zone agricole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation   écrite du propriétaire voisin.(39)  2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)      Art. 244    Constructions sur cour   Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :  a)  qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;  b)  qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne   dépasse pas celle de la base de ces jours;  c)  qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant   de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)      Art. 245(74)  Couverts et hangars   En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les faces ne sont pas fermées peuvent être autorisés à  des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour  autant que les distances de sécurité soient respectées.      Art. 246    Garages   Les remises, les fenières et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.      Art. 247(74)       Art. 248    Porcheries  1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le  voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)  2 La construction de porcheries industrielles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas  d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 30   3 Demeurent réservées les dispositions du règlement d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006.(91)       Art. 249(28)      Art. 249A(25)  Cabane à outils  1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans  fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement  au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m2.(39)  2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte  au site.  3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette  restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.      Art. 250    Clapiers et poulaillers  1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle,  sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole.(39)  2 Dans toutes les zones, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de  nature à incommoder le voisinage.      Art. 251    Ventilation et eaux usées  1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole  pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de  trop-plein.  2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement  suffisant de l’air.      Section 6            Zone industrielle      Art. 252    Constructions en limite de propriété  1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions  sur les distances entre bâtiments que :   a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;  b)  des constructions de peu d’importance;  c)  des constructions en sous-sol;  d)  des constructions basses.   2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier.(39)      Art. 253    Distances entre bâtiments   Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la loi  s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée  en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.      Chapitre VIII    Emoluments      Art. 254    Principe  1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus  d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés  selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait  manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue  librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé  conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15  septembre 1975.(123)                    Exonération  2 Exceptionnellement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier  lorsque ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements  publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les  pouvoirs publics.  3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les  hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.      Art. 255(39)  Perception   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 31   Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est  effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi.      Art. 256    Saillies sur voie publique   Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes  et les cours d’eau.      Art. 257(117)  Tarif des émoluments                    Enregistrement d’une demande  1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les  demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation  n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté.(123)                    Emoluments d’autorisation  2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à  l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire  n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire.(123)                    Autorisations de construire et de démolir  3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à  12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée;  l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(123)  4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que  les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de  10 m2; il est indivisible.(123)                    Dépôts de liquides inflammables  5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument  est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas  échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres;  il est indivisible.(123)                    Ascenseurs et monte-charges  6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte-charges, l'émolument s'élève à 180 francs.(123)                    Places de stationnement  7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m2; il  est indivisible.(123)                    Autorisations complémentaires  8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la  modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation  initiale.(123)                    Travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement  9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement,  sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de  celui fixé aux alinéas 3 à 7.(123)                    Demandes de renseignement  10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de  1 250 francs; il est indivisible.(128)                    Suite à une demande préalable ou de démolition  11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande  préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs.(123)                    Prorogations  12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s'élève de  180 francs à 1 800 francs selon l'objet.(123)                    Renonciation  13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument  perçu est calculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit.  L'autorité statue librement.(123)      Art. 258(123)  Isolation des embrasures en façade   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 32   1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision  administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet  ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.  2 Le tarif des émoluments est le suivant :   a) octroi d'une dérogation, selon la  complexité du dossier   de 500 à  5 000 fr.   b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.   c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.   d) renvoi d'un dossier incomplet ou  manifestement mal présenté 100 fr.       Art. 259(117)      Chapitre IX      Mesures administratives      Section 1            Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux      Art. 260    Evacuation   Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux,  d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.      Art. 261    Conservation provisoire  1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement,  sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.                    Elimination immédiate  2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées  immédiatement.      Art. 262    Restitution  1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les choses conservées sont tenues à disposition  de leur propriétaire.                    Frais divers, émolument, amende  2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un  émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende.(93)      Art. 263    Interpellation  1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans  la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication.                    Elimination  2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans  délai.      Art. 264(93)  Tarif   Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci-après :  a) transport (manutention incluse)  selon débours  b) entrepôt (à l’avantage de la   marchandise) :        1°. 100 kg par mois  0,70 fr.    2°. 1 m2 ou 1 m3 par mois  1,10 fr.       Art. 265(39)      Chapitre X       Sanctions      Art. 266    Pénalités   Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent  ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement,  notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements dont ils  peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les  induire en erreur.   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 33       Chapitre XI      Mentions au registre foncier      Art. 267    Mention  1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de  la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux.                    Réquisition  2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département  accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.      Chapitre XII(114)  Dispositions finales et transitoires      Art. 268(114)   Clause abrogatoire   Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.      Art. 269(114)   Dispositions transitoires                    Modifications du 28 juillet 2010  1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est  ouvert après le 31 août 2010.                    Modifications du 5 novembre 2014  2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des  articles 254 à 259 dans leur teneur précédente.(117)                    Modifications du 28 janvier 2015  3 Les modifications du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur  entrée en vigueur.(119)      Annexes : Croquis I à IX(123)       RSG                     Intitulé  Date   d'adoption  Entrée en  vigueur   L 5 05.01 R d’application de la loi sur les  constructions et les installations  diverses   27.02.1978 23.03.1978   Modifications :         1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979     2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979     3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979     4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979     5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979     6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979     7. n. : 31/4, 33/3, 89/2;  n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49,  52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr.  1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5-7,  150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194,  196-197;  a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134   19.12.1979 29.12.1979     8. n. : (d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980     9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980   10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980   11. n. : 115/2, 184/2;  n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2,  48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124,  145 phr. 2, 188, 196-197, 199/1, 201/3-4,  207, 250/1;  a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202   09.07.1980 17.07.1980   12. n.t. : 17/2b-d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 34   13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981   14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981   15. n. : 259/3-4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982   16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1,  169   19.05.1982 27.05.1982   17. n. : 17/2g, 96/4, 116A;  n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2-3, 79, 89/1,  91, 116, 117, 139, 201/4;  a. : 26, 64-65, 90, 92-93   23.03.1983 31.03.1983   18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983   19. n.t. : 18-19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983   20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983   21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4;  n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note),   9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e;  a. : sections 2-3 du chap. II (d. : section   4-7 du chap. II >> sections 2-5 du chap.  II), 8, 14   09.11.1983 01.12.1983   22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983   23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6,  259/2 objet I B 1.2, 259/2 objet I B 3   12.03.1984 22.03.1984   24. n. : 105A-105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984   25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985   26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985   27. n. : 175A; n.t. : 172-173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986   28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986   29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986   30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986   31. n. : 50A-50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986   32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986   33. n. : (d. : 46-46A >> 46A-46B) 46, 68/2,  69A, (d. : 97/2-6 >> 97/3-7) 97/2, 133A   01.04.1987 09.04.1987   34. n.t. : 7, 9/1-2, 10 09.06.1987 18.06.1987   35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987   36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988   37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988   38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988   39. n. : 33A;  n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1-2, 7/2a, 9/2i, 9/3,  17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4  du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1,  133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d,  237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2,  241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII,  242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245,  248/1-2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268;  a. : section 2 du chap. IX, 265   06.07.1988 14.07.1988   40. n. : (d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988   41. n. : 77A/3-4 31.08.1988 22.09.1988   42. n.t. : croquis I-XIII — 15.10.1988   43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989   44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989   45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989   46. n. : 25/2c;  n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e;  a. : 242A   12.04.1989 20.04.1989   47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 35   48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989   49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989   50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989   51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989   52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989   53. n. : 259/2 objet IV 5;   n.t. : 259/2 objet IV 1   02.05.1990 10.05.1990   54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991   55. n.t. : 2.1-2.2 de la directive n° 2 sur  décision du DTP,   3 de la directive n° 3 sur décision du  DTP,  5.9 de la directive n° 5 sur décision du  DTP,  6.5 de la directive n° 6 sur décision du  DTP   12.06.1991 15.07.1991   56. n. : 7/2e, (d. : 9/3-7 >> 9/4-8) 9/3, 25/4,  49/3, 62A, (d. : 203-204 >> 202-203)  204,  259/5 phr. 3;  n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1,  25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157;  a. : 45, 106   09.10.1991 15.10.1991   57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992   58. n. : section 2A du chap. V (56B-56D),  section 2B du chap. V (56E-56G)   21.10.1992 01.01.1993   59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993   60. n.t. : 105A/1b-c, 105E 13.01.1993 21.01.1993   61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993   62. n.t. : dénomination du département (12,  16/1a-b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la  directive n° 6)   22.12.1993 01.01.1994   63. n.t. : 56B/7-8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994   64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994   65. a. : section 6 du chap. V (66-69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994   66. n. : (d. : 7/2c-e >> 7/2e-g) 7/2c-d,   (d. : 9/2c-g >> 9/2e-i) 9/2c-d,  (d. : 9/2h-r >> 9/2k-u), 9/2j,  (d. : 10/2c-e >> 10/2e-g) 10/2c-d,   10A/2 phr. 2,   (d. : 10B/2c-d >> 10B/2e-f) 10B/2c-d,  (d. : 10B/2e-h >> 10B/2h-k) 10B/2g;  n.t. : 7/2b phr. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr.  1, 10B/2b phr. 1   07.09.1994 15.09.1994   67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994   68. n.t. : 56A/1-3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995   69. n.t. : 56A/2-3 24.01.1996 01.02.1996   70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996   71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996   72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur  décision du DIER;  a. : 2.3-2.6 de la directive n° 2 sur  décision du DIER   07.05.1996 —   73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur  décision du DIER   20.08.1996 —   74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2;   n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62,  70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap.   02.09.1998 10.09.1998   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 36   V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A,   section 1 du chap. VI, 133,   section 2 du chap. VI, 142, 154-156,  157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du  chap. VI, 245;   a. : 3/1 (d. : 3/2-5 >> 3/1-4),   52/1 (d. : 52/2-6 >> 52/1-5),   52/7 (d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54- 55, 73-76, 78, 81-87, 97, 99-103, 105,   107-114, 133A, 135-141, §1-§4 de la  section 2 du chap. VI, 145-150, 153,   159-167, 170-171, 173, 175A, 176-180,  181/d, 185-189, 193-199, 201-203, 205,  208, 209-210, 247, directives 1-6   75. n.t. : 117A/4-6 14.12.1998 24.12.1998   76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998   77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999   78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000   79. n.t. : 56B/7-8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001   80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001   81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1,   42 (note), 42/3, 61/3   08.05.2002 16.05.2002   82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002   83. n. : 7/2j, 9/2x-y, 10B/2n-o, 54-55;  n.t. : section 2 du chap. V, 56;  a. : 9/8, sections 2A-2C du chap. V, 117A   29.01.2003 01.02.2003   84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.2003   85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003   86. n.t. : section 4 du chap. V, 61-62, 62A 11.06.2003 19.06.2003   87. n. : (d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003   88. n. : 46C, 52/7, 115/3;  n.t. : 3/3, 7/2a-c, 9/2a-c, 10/2a-c, 10A/2,  10B/2a-c, 11/1, 20/1-3, 21, 24/1, 50,  52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X;  a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3   03.11.2004 11.11.2004   89. n. : 9/2z, 10B/2p  22.12.2004 28.12.2004   90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005   91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006   92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007   93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007   94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1,  105E/2   26.09.2007 04.10.2007   95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007   96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008   97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008   98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008   99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2,  7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b,  10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a,  105A/1c, 105B/1, 105E/1)   11.11.2008 11.11.2008   100.  n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008   101.  n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1,  157/1   22.07.2009 30.07.2009   102.  n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009   103.  n. : 33/4;  n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o;  a. : 9/2z, 10B/2p   28.07.2010 05.08.2010   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 37   104.  n. : 273;  n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38,  39   28.07.2010 01.09.2010   105.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (9/5, 105A/1a, 105E/1)   31.08.2010 31.08.2010   106.  n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c,  105E/1   07.12.2010 16.12.2010   107.  n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011   108.  n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q;  n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a,  10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1;  a. : 7/2c, 9/2c, 10/2c, 10B/2c   25.07.2012 01.08.2012   109.  n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013   110.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (33/2)   03.06.2013 03.06.2013   111.  n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1,  62A;  a. : 9/6   24.07.2013 31.07.2013   112.  n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014   113.  n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014   114.  a. : chap. XII (d. : chap. XIII >>  chap. XII), 268, 269, 270, 271  (d. : 272-273 >> 268-269)   14.05.2014 21.05.2014   115.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A)   15.05.2014 15.05.2014   116.  n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014   117.  n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258,  259   05.11.2014 01.01.2015   118.  n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015   119.  n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, (d. :   10A/4-5 >> 10A/5-6) 10A/4, 18/3,  269/3;  n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a,  7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b,  9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l,  9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2  phr. 1, 10/2a, 10/2b, 10/2g, 10/2h,  10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr.  1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1,  16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes  (croquis I, croquis II, croquis III, croquis  VII);  a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j   28.01.2015 04.02.2015   120.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (1A/1b)   15.05.2015 15.05.2015   121.  n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015   122.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (7/2k)   23.12.2015 23.12.2015   123.  n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, (d. :  257/4-5 >> 257/5-6) 257/4, (d. : 257/6-7  >> 257/8-9) 257/7, (d. : 257/8-10 >>  257/11-13) 257/10, 258;  n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k,  12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e,  38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1,  169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235,  237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1,  257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11,  257/13;   02.11.2016 09.11.2016   https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm   rsGE L 5 05.01: Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 38   a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130,  section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175,  183, annexes (croquis IV  (d. : croquis V-X >> croquis IV-IX))   124.  n.t. : Remplacement de « service de la  police du feu » par « direction de  l’inspectorat de la construction » : 6/2,  105A/1, 105B/1, 105E/1, 157   12.04.2017 22.04.2017   125.  n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218,  219;  a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225   28.06.2017 05.07.2017   126.  a. : 257/10 (Arrêt de la chambre  constitutionnelle de la Cour de justice  ACST/12/2017)   07.07.2017 07.07.2017   127.  n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017   128.  n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018   129.  n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018   130.  n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05  (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A)   03.09.2019 03.09.2019   131.  n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022   132.  n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20.04.2022   133.  n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022       https://silgeneve.ch/legis?rsg_l5_05p01.htm