700.211_8.6.22_118.fm   Wärmedämmvorschriften (WDV) 700.211 Wärmedämmvorschriften (WDV) (vom 8. Juni 2022)1, 2  Die Baudirektion,  gestützt auf § 17 a des Energiegesetzes vom 19. Juni 1983 (EnerG)5 sowie §§ 16 und 47 a der Besonderen Bauverordnung I vom 6. Mai 1981  (BBV I)4,  verfügt:  1. Allgemeines  Anwendungs- bereich  § 1.    1 Die Anforderungen gelten bei: a. Neubauten, die beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, b. Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Gebäuden, die be-  heizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind,  c. Neuinstallationen gebäudetechnischer Anlagen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind,  d. Erneuerung, Umbau oder Änderung gebäudetechnischer Anlagen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind. 2 Anbauten, Aufstockungen und neubauartige Umbauten, wie Aus-  kernungen und dergleichen, gelten ausser in Bagatellfällen als Neubau- ten und haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen.   3 Die zuständige Behörde kann die Anforderungen in den Fällen von Abs. 1 lit. b–d herabsetzen, wenn dadurch ein öffentliches Interesse besser geschützt werden kann.  2. Wärmedämmung  Wärmeschutz  der Gebäude- hülle  § 2.    1 Der Wärmeschutz von Bauten und Anlagen entspricht der Norm SIA 380/1 Heizwärmebedarf, Ausgabe 2016, insbesondere a. den Einzelanforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten der  einzelnen Teile der Gebäudehülle gemäss den Tabellen 2, 3 und 5 der Norm SIA 380/1 einschliesslich der Korrektur gemäss Ziff. 2.2.2.5 oder 11.10. 22 - 118    700.211 Wärmedämmvorschriften (WDV) b. der Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärmebe- darfs QH,li gemäss Tabelle 6 der Norm SIA 380/1, dabei darf ein spe- zifischer Heizleistungsbedarf PH,li von 20 W/m2 bei den Gebäude- kategorien I und IV bzw. 25 W/m2 bei den Gebäudekategorien II  und III nicht überschritten werden. 2 Beim Systemnachweis sind die Daten der Klimastation Zürich-  MeteoSchweiz zu verwenden. Die Anpassung des Grenzwerts PH,li er- folgt entsprechend der Abweichung der Auslegungstemperatur zu –8 °C.  3 Bei Umbauten und Umnutzungen sind die Einzelanforderungen  bei allen betroffenen Bauteilen einzuhalten. Ein Bauteil gilt als vom Umbau betroffen, wenn an ihm mehr als blosse Anstrich-, Tapezier-  oder Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Sind Umnutzungen mit einer Änderung der Raumlufttemperatur verbunden, gelten alle Bau- teile der umgenutzten Räume als betroffen.  4 Bei geringfügigen Umbauten und Umnutzungen ist kein Nachweis erforderlich, wenn für alle betroffenen Bauteile die Einzelanforderungen erfüllt sind und ihre Einhaltung deklariert wird. Als geringfügig gelten: a. Umnutzungen, die keine Änderung der Raumlufttemperatur in der   Heizperiode zur Folge haben, b. Umbauvorhaben, die nur geringfügige Umnutzungen enthalten und  deren projektierte Baukosten weder Fr. 200 000 noch 30% des Ge- bäudeversicherungswertes übersteigen. 5 Die örtliche Baubehörde kann bei besonderen Verhältnissen die  Anforderungen an Umbauten und Umnutzungen angemessen herab- setzen, namentlich wenn bei schützenswerten Bauten oder aus bauphysi- kalischen Gründen die volle Einhaltung der System- oder Einzelanforde- rungen nur mit unverhältnismässigem Aufwand oder überhaupt nicht erreicht werden könnte. Der Antrag an die örtliche Baubehörde betref- fend Herabsetzung der Anforderungen hat einen bauteilbezogenen Nach- weis der Probleme bei der Einhaltung der Anforderungen und einen objektbezogenen Vorschlag über angemessene Sanierungsmassnahmen zu enthalten.  Sommerlicher  Wärmeschutz  § 3.    1 Bei gekühlten Räumen oder Räumen, bei denen eine Küh- lung notwendig oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g-Wert, die Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.  2 Bei den übrigen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. 2    Wärmedämmvorschriften (WDV) 700.211 Kühlräume§ 4.    1 Werden Kühlräume auf eine Temperatur von weniger als 8 °C gekühlt, darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bau- teile pro Temperaturzone 5 W/m2 nicht überschreiten. Für die Berech- nung des Wärmezuflusses ist von der Auslegungstemperatur des Kühl- raums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen anderseits auszugehen: a. gegen beheizte Räume: Auslegungstemperatur für die Beheizung, b. gegen Aussenklima: 20 °C, c. gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10 °C.  2 Für Kühlräume mit weniger als 30 m3 Nutzvolumen sind die An- forderungen auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mitt- leren U-Wert von U ≤ 0,15 W/(m2·K) einhalten.  3 Die örtliche Baubehörde kann bei Umbauten und Umnutzungen von Kühlräumen, die nicht auf unter 8 °C aktiv gekühlt werden, für be- troffene Bauteile bei besonderen Verhältnissen die Anforderungen ange- messen herabsetzen.  Gewächshäuser  und beheizte  Traglufthallen  § 5.    Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgege- bene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, sowie beheizte Traglufthallen sind von den Anforderungen gemäss §§ 2 und 3 ausgenommen. Es gelten die Anforderungen gemäss der Empfehlung  Gewächshäuser bzw. der Empfehlung Beheizte Traglufthallen der Kon- ferenz kantonaler Energiefachstellen.  Heizungs- und  Warmwasser- leitungen  § 6.    1 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen einschliesslich Armaturen und Pumpen sind durchgehend gegen Wärmeverluste zu dämmen: a. Verteilleitungen für Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien, b. Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, aus-  genommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapf- stellen,  c. Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasser- leitungen mit Begleitheizungen in beheizten Räumen,  d. Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (einschliess- lich Verteiler). 31.10. 22 - 118    700.211 Wärmedämmvorschriften (WDV) 2 Die Dämmstärken von Heizungs- und Warmwasserleitungen betra- gen mindestens:  Rohrnennweite Dämmstärke bei Dämmstärke bei DN Zoll λ > 0,03 bis λ ≤ 0,05 W/mK λ-Wert ≤ 0,03 W/mK  10–15 3/8–1/2   40 mm 30 mm 20–32 3/4–11/4   50 mm 40 mm 40–50 11/2–2   60 mm 50 mm 65–80 21/2–3   80 mm 60 mm 100–150 4–6 100 mm 80 mm 175–200 7–8 120 mm 80 mm  3 Die UR-Werte in W/mK von erdverlegten Leitungen betragen höchs- tens:  DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200  3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8"  starre Rohre 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 flexible Rohre 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40  Für Doppelrohre gelten dieselben Werte wie für flexible Rohre.  4 In begründeten Fällen wie beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30 °C sowie bei Armaturen und Pumpen können die Dämmstärken verringert werden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebs- temperaturen bis 90 °C, bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu erhöhen.  5 Beim Ersatz von Anlagen und technischen Ausrüstungen oder wesentlichen Teilen davon, gelten für die betroffenen Elemente die gleichen Anforderungen wie für Neubauten. Anlagenteile oder tech- nische Ausrüstungen, die vom Umbau nicht betroffen sind, müssen nicht verbessert werden mit Ausnahme von nicht gedämmten und frei zugäng- lichen Armaturen, Pumpen, Regelorganen, Heizungs- und Warmwasser- leitungen. Diese müssen bei erheblichen Sanierungen an der Anlage wie Kessel- oder Brennerersatz den Anforderungen angepasst werden, soweit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen.  Lüftungs- technische   Anlagen  § 7.    Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanla- gen müssen je nach Temperaturdifferenz im Auslegungsfall und λ-Wert des Dämmmaterials gemäss Norm SIA 382/1:2014 Ziff. 5.9 gegen Wärme- übertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden. In begründeten Fällen wie z.B. bei kurzen Leitungsstücken, Kreuzun- gen, Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen 4    Wärmedämmvorschriften (WDV) 700.211 bei Ersatz und Erneuerungen können die Dämmstärken verringert wer- den.  3. Wärmebedarf bei Neubauten  Wärmebedarf  bei Neubauten  § 8.    1 Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Hei- zung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung für die Anforderung gemäss § 47 a BBV I wird der Nutzwärmebedarf für Heizung QH,eff und Warmwasser QW mit den Nutzungsgraden η der gewählten Wärmeer- zeugungen dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetz- ten Energieträger multipliziert sowie der ebenfalls mit dem entsprechen- den Gewichtungsfaktor g gewichtete Elektrizitätsaufwand für Lüftung  und Klimatisierung (ELK) addiert.  2 Die Berechnung des Heizwärmebedarfs erfolgt nach der Norm SIA 380/1 Heizwärmebedarf, Ausgabe 2016. Für den Wärmebedarf Warmwasser gelten die Standardnutzungswerte gemäss Tabelle 27 der Norm.  3 Es wird nur die dem Gebäude zugeführte hochwertige Energie  für Raumheizung, Warmwasser, Lüftung und Raumklimatisierung in  den gewichteten Energiebedarf eingerechnet. Nicht eingerechnet wer- den: a. die nutzungsabhängigen Prozessenergien, b. die Elektrizität aus Eigenstromerzeugung, ausgenommen von WKK-  Anlagen. 4 Für die Gewichtung der Energieträger gelten die von der Konfe-  renz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) und dem Bundesamt für Energie (BFE) definierten nationalen Gewichtungsfaktoren.  5 Bei Räumen mit Raumhöhen über 3 m in Gebäuden der Gebäude- kategorien III–XII kann eine Raumhöhenkorrektur mit Bezugshöhe  von 3 m angewendet werden.  6 Bei den Gebäudekategorien I, II und IV muss der Bedarf zur De- ckung der Kühlung im Umfang von höchstens 5 kWh/m² nicht in den gewichteten Energiebedarf eingerechnet werden, wenn die benötigte  Elektrizität mit einer zusätzlich zu § 10 c EnerG installierten Photo- voltaikanlage im Umfang der elektrischen Leistung für die Kälteerzeu- gung produziert wird.  a. Berechnungs- verfahren 51.10. 22 - 118    700.211 Wärmedämmvorschriften (WDV) 7 Der Nachweis für die Erfüllung der Anforderung von § 10 a EnerG kann für die Gebäudekategorien I und II auch mit dem Energienach- weistool für einfache Bauten (EN-101c) erbracht werden.  b. Standard- lösungen für  Neubauten  § 9.    1 Für die Gebäudekategorien I und II gilt die Anforderung gemäss § 10 a EnerG als erfüllt, wenn eine der folgenden Standard- lösungskombinationen aus Gebäudehülle und Wärmeerzeugung fach- gerecht umgesetzt wird und im Gebäude keine Spitzendeckung mit fossilen Brennstoffen erfolgt:  SL Gebäudehülle/Effizienzmassnahme Wärmeerzeugung  1 Opake Bauteile gegen aussen: 0,17 W/(m2·K) A: Elektr. Wärmepumpe Erdsonde oder Wasser Fenster: 1,00 W/(m2·K) B: Automatische Holzfeuerung Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) C: Fernwärme aus KVA, ARA oder erneuerbare   C: Energien D: Elektr. Wärmepumpe Aussenluft  2 Opake Bauteile gegen aussen: 0,17 W/(m2·K) A: Elektr. Wärmepumpe Erdsonde oder Wasser Fenster: 1,00 W/(m2·K) B: Automatische Holzfeuerung Thermische Solaranlage für Warmwasser C: Fernwärme aus KVA, ARA oder erneuerbare   C: Energien D: Elektr. Wärmepumpe Aussenluft E: Stückholzfeuerung  3 Opake Bauteile gegen aussen: 0,15 W/(m2·K) A: Elektr. Wärmepumpe Erdsonde oder Wasser Fenster: 1,00 W/(m2·K) B: Automatische Holzfeuerung  C: Fernwärme aus KVA, ARA oder erneuerbare  C: Energien  4 Opake Bauteile gegen aussen: 0,15 W/(m2·K) A: Elektr. Wärmepumpe Erdsonde oder Wasser Fenster: 0,80 W/(m2·K) B: Automatische Holzfeuerung  C: Fernwärme aus KVA, ARA oder erneuerbare  C: Energien D: Elektr. Wärmepumpe Aussenluft  2 Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung der kontrollierten  Wohnungslüftung (KWL) muss mindestens 80% betragen. Mindestens 90% der Energiebezugsfläche (EBF) müssen von der Anlage versorgt werden.  3 Bei thermischen Solaranlagen für SL 2 beträgt die Aperturfläche mindestens 2% der EBF.   4 Gemäss § 47 g BBV I ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz mit Wärme aus KVA, ARA oder erneuerbaren Energien anrechenbar, wenn mindestens 70% der Wärme ohne CO2-Emissionen aus fossilen Brenn- stoffen erzeugt wird. 6    Wärmedämmvorschriften (WDV) 700.211 4. Wärmeerzeugerersatz  Standard- lösungen   Wärme- erzeugerersatz  § 10.    1 Die Anforderung gemäss § 11 Abs. 4 EnerG ist erfüllt, wenn eine der Standardlösungen (SL) fachgerecht ausgeführt wird:  SL Bezeichnung Gebäudekategorie Beschreibung  1 Thermische Solaranlage I–XII Solaranlage für Heizung  und/oder Warmwasser mit  einer Aperturfläche von  mindestens 2% der EBF  2 Holzfeuerung als Hauptwärme- I–XII Holzfeuerung als Haupt-  erzeugung wärmeerzeuger und ein   Anteil an erneuerbarer  Energie für Warmwasser  3 Wärmepumpe mit Erdsonde, I–XII elektrisch angetriebene   Wasser oder Aussenluft Wärmepumpe für Heizung   und Warmwasser ganz-  jährig  4 mit Erdgas angetriebene I–XII für Heizung und Warm-  Wärmepumpe wasser ganzjährig,    entweder monovalent oder  bivalent mit mindestens  50% des Leistungsbedarfs  und einem Wirkungsgrad  von mindestens 120%  5 Fernwärmeanschluss I–XII Anschluss an ein Netz mit  Wärme aus KVA, ARA oder  erneuerbaren Energien  6 Wärmekraftkopplung I–XII elektrischer Wirkungsgrad  mindestens 25% und für  mindestens 60% des   Wärmebedarfs für Heizung  und Warmwasser  7 Warmwasserwärmepumpe I, II, IV, VI, Wärmepumpenboiler   mit Photovoltaikanlage VIII, XI, XII und Photovoltaikanlage    mit mindestens 5 WP pro  m2 EBF  8 Ersatz der Fenster entlang der I–XII U-Wert Glas neue Fenster  thermischen Gebäudehülle 0,7 W/(m2·K) und U-Wert   bestehende Fenster   ≥ 2,0 W/(m2·K) 71.10. 22 - 118    700.211 Wärmedämmvorschriften (WDV) SL Bezeichnung Gebäudekategorie Beschreibung  9 Wärmedämmung von Fassade I–XII U-Wert neue Fassade/  und/oder Dach Dach/Estrichboden    ≤ 0,20 W/(m2·K),   Fläche mindestens 0,5 m2  pro m2 EBF und U-Wert  bestehende Fassade/  Dach/Estrichboden   ≥ 0,6 W/(m2·K)  10 Grundlast-Wärmeerzeuger I–XII Mit erneuerbaren Energien  erneuerbar mit bivalent betriebener automatischer  betriebenem fossilem Grundlast-Wärmeerzeuger  Spitzenlastkessel für Heizung und Warm-   wasser ganzjährig mit   einer Wärmeleistung von  mindestens 25% der im  Auslegungsfall notwendi-  gen Wärmeleistung   ergänzt mit fossilem  Brennstoff bivalent   betriebenem Spitzenlast-  Wärmeerzeuger  11 Kontrollierte Wohnungslüftung I–II Neu-Einbau einer kontrol-  (KWL) lierten Wohnungslüftung   mit Wärmerückgewinnung  und einem WRG-Wirkungs-  grad von mindestens 70%  2 Weicht die individuelle Nutzung wesentlich von den Standardnut- zungen I–XII gemäss Norm SIA 380/1 ab, kann anstelle der Umsetzung einer Standardlösung gemäss Abs. 1 eine Verbrauchsminderung von 10% nachgewiesen werden.  5. Ausnützungsbefreiung für Wintergarten  Ausnützungs- befreiung für  Wintergarten  § 11.    1 Verglaste Balkone, Veranden und Vorbauten ohne heiz- technische Installationen werden als dem Energiesparen dienend erach- tet und gemäss § 10 lit. c bzw. § 13 Abs. 2 der Allgemeinen Bauverord- nung vom 22. Juni 1977 (ABV)3 von der Ausnützung befreit, wenn die Energiekennzahl Heizen einschliesslich Gewichtung mit den nationa-  a. bei bestehen- den Bauten 8    Wärmedämmvorschriften (WDV) 700.211 len Gewichtungsfaktoren des Gebäudes, zu dem der verglaste Vorbau gehört, ohne den Einfluss dieses Vorbaus die folgenden Anforderun- gen erfüllt:  Gebäudegrösse in m2 EBF < 500 m2 500–1000 m2 > 1000 m2  bewilligt vor dem 1. Juli 1986 120 kWh/m2 105 kWh/m2  95 kWh/m2  bewilligt vom 1. Juli 1986  bis 30. September 1997    95 kWh/m2    85 kWh/m2  75 kWh/m2  bewilligt seit dem 1. Oktober 1997    75 kWh/m2    70 kWh/m2  65 kWh/m2  2 Wenn der Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser nicht getrennt erfasst wird, kann der Wärmebedarf für Warmwasser gemäss Standardnutzung gemäss Norm SIA 380/1 angenommen werden.  3 Für den Nachweis kann der bisherige durchschnittliche Energie- verbrauch oder eine Berechnung nach Norm SIA 380/1 Heizwärme- bedarf, Ausgabe 2016, herangezogen werden. Bei der Berechnung nach der Norm SIA 380/1 kann für die Umrechnung vom Heizwärmebedarf  zur Energiekennzahl für Heizungen mit Heizöl oder Erdgas von einem Nutzungsgrad von 0,85 ausgegangen werden, sofern kein besserer Wert nachgewiesen wird.  b. bei neuen  Bauten  § 12.    Verglaste Balkone, Veranden und Vorbauten an Neubauten gelten als dem Energiesparen dienend, wenn der Heizwärmebedarf des zugehörigen Gebäudes ohne den Wintergarten mindestens 10% tiefer liegt, als gemäss § 2 Abs. 1 lit. b verlangt wird.  1 OS 77, 384; ABl 2022-06-10. 2 Inkrafttreten: 1. September 2022. 3 LS 700.2. 4 LS 700.21. 5 LS 730.1. 91.10. 22 - 118  https://amtsblatt.zh.ch/#!/search/publications/detail/18128d13-805f-4754-944b-048cff56c3fd http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.2 http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21 http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1 http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.211%2C77%2C384