Microsoft Word - 734.2.de.doc   1   Verordnung   über elektrische Starkstromanlagen  (Starkstromverordnung)   vom 30. März 1994 (Stand am 1. Juni 2019)      Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 19021 betreffend die   elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz),   verordnet:   1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Geltungsbereich  1 Diese Verordnung regelt Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen  Starkstromanlagen.  2 Die Bestimmungen für die Erstellung gelten für bestehende Anlagen, wenn:   a. sie vollständig umgebaut werden;   b. sie in bedeutendem Mass verändert werden und die Erfüllung der Anforde- rungen weder unverhältnismässig ist noch die Sicherheit wesentlich beein- trächtigt;   c. sie für Mensch und Umwelt eine drohende Gefahr darstellen oder andere   elektrische Anlagen in erheblichem Mass störend beeinflussen.   3 Für Niederspannungsinstallationen bleiben die besonderen Bestimmungen der  Verordnung vom 6. September 19892 über elektrische Niederspannungsinstallationen  vorbehalten.  4 Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen  Schwierigkeiten eingehalten werden oder erweisen sie sich für die technische Ent- wicklung oder den Schutz der Umwelt als hinderlich, so kann das Eidgenössische  Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation3 (Departement) oder  in weniger bedeutenden Fällen die zuständige Kontrollstelle (Art. 21 Elektrizi- tätsgesetz) auf begründetes Gesuch hin Abweichungen bewilligen.        AS 1994 1199  1 SR 734.0  2 [AS 1989 1834, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1, 1997 1008 Anhang Ziff. 3, 1998 54 Anhang   Ziff. 4, 1999 704 Ziff. II 20, 2000 762 Ziff. I 4. AS 2002 128 Art. 43]. Siehe heute die V  vom 7. Nov. 2001 (SR 734.27).   3  Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.   734.2    Elektrische Anlagen   2   734.2   5 Diese Verordnung gilt nicht für die elektrischen Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1  der Eisenbahnverordnung vom 23. November 19834.5   Art. 2 Weitere Vorschriften   Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten auch:6   a. die Verordnung vom 30. März 19947 über elektrische Schwachstromanlagen  (Schwachstromverordnung);   b. die Verordnung vom 30. März 19948 über elektrische Leitungen (Leitungs- verordnung);   c.9 die Eisenbahnverordnung vom 23. November 198310;   d.11 die Verordnung vom 9. April 199712 über elektrische Niederspannungser- zeugnisse (NEV);   e. die Verordnung vom 6. September 198913 über elektrische Niederspannungs- installationen (NIV).   Art. 3 Begriffe   In dieser Verordnung bedeuten:   1. Anlageerdung: Erdung einer Hochspannungsanlage;   2. Arbeitserder: In Schaltanlagen fest eingebaute, kurzschlussfeste Erdungsvor- richtung, die das Erden nur in spannungslosem Zustand erlaubt;   3. Berührungssicher: Hochspannungsanlagen oder -apparate, die vollwandig  mit elektrisch leitendem und geerdetem Material abgedeckt sind bzw. Nie- derspannungsanlagen oder -apparate, die mit elektrisch leitendem und geer- detem Material abgedeckt oder doppelt isoliert sind;       4 SR 742.141.1  5 Eingefügt durch Beilage 2 Ziff. II 2 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012   (AS 2011 6233).  6 Fassung gemäss Art. 59 Abs. 1 der V vom 5. Dez. 1994 über elektrische Anlagen von   Bahnen, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1995 1024).  7 SR 734.1  8 SR 734.31  9 Fassung gemäss Beilage 2 Ziff. II 2 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012   (AS 2011 6233).  10 SR 742.141.1  11 Fassung gemäss Ziff. 3 des Anhanges der V über elektrische Niederspannungserzeugnisse   vom 9. April 1997, in Kraft seit 1. Mai 1997 (AS 1997 1016).  12 [AS 1997 1016, 2000 734 Art. 19 Ziff. 2 762 Ziff. I 3, 2007 4477 Ziff. IV 23, 2009 6243   Anhang 4 Ziff. II 4, 2010 2583 Anhang 4 Ziff. II 1 2749 Ziff. I 1, 2013 3509 Anhang   Ziff. 2. AS 2016 105 Art. 29]. Siehe heute: die V vom 25. November 2015 (SR 734.26).   13 [AS 1989 1834, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1, 1997 1008 Anhang Ziff. 3, 1998 54 Anhang  Ziff. 4, 1999 704 Ziff. II 20, 2000 762 Ziff. I 4. AS 2002 128 Art. 43]. Siehe heute die V  vom 7. Nov. 2001 (SR 734.27).     Starkstromverordnung   3   734.2  4. Berührungsspannung: Teil der Erdungsspannung über den menschlichen  Körper zwischen Hand und Fuss (horizontaler Abstand vom Berührungs- punkt: 1 m);   5. Betriebsinhaber: Verantwortlicher Betreiber (Eigentümer, Pächter, Mieter  usw.) einer elektrischen Anlage;   6. Betriebsbereich: Bereich in einer elektrischen Anlage mit erhöhter Gefähr- dung;   7. Bezugserde: Teil des Erdreiches, der so weit ausserhalb des Einflussbe- reiches der Erder liegt, dass zwischen zwei beliebigen Punkten keine erheb- lichen, vom Erdungsstrom herrührende Spannungen auftreten können;   8. Erdschluss: Durch einen Fehler oder über einen Lichtbogen entstandene Ver- bindung eines aktiven Anlageteils des Betriebsstromkreises mit Erde oder ei- nem geerdeten Teil;   9. Erdung: Die Gesamtheit aller miteinander verbundenen Erder und Erdungs- leitungen, einschliesslich metallene Wasserleitungen, Fundamentarmierun- gen, metallene Umhüllungen von Kabeln, Erdseile und andere metallene Lei- tungen;   10. Erdungsleiter: Der von den zu erdenden Teilen mittelbar oder unmittelbar zu  Erdern führende Leiter;   11. Gasisolierte Anlage: Gasdicht gekapselte Anlage. Die Isolationsfestigkeit  des Gases als Isoliermedium wird durch dessen Druck oder dessen Dichte  bestimmt;   12. Gekapselte Anlage: Elektrische Anlage, deren betriebsmässig unter Span- nung stehende Teile von einer metallenen geerdeten Schutzhülle umgeben  sind;   13. Hochspannungsanlage: Elektrische Anlage mit einer Nennspannung von  mehr als 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung;   14. Innenraumanlage: Elektrische Anlage innerhalb von Gebäuden oder mit  Umhüllungen, welche die Betriebsmittel gegen Witterungseinflüsse schüt- zen;   15. Instruierte Person: Person ohne elektrotechnische Grundausbildung, die be- grenzte, genau umschriebene Tätigkeiten in Starkstromanlagen ausführen  kann und die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmassnah- men kennt;   16. Isolationskoordination: Gesamtheit der Massnahmen zur Beschränkung von  Über- und Durchschlägen der Isolation auf vorbestimmte Stellen des Netzes;   17. Kurzschluss: Durch einen Fehler oder über einen Lichtbogen entstandene  Verbindung zwischen aktiven Anlageteilen, wenn im Fehlerstromkreis kein  Nutzwiderstand liegt;   18. Kurzschlussfest: Eigenschaft eines Betriebsmittels, bei Kurzschluss den  höchsten dynamischen und thermischen Beanspruchungen an seinem Ein- bauort ohne Beeinträchtigung seiner Funktionsfähigkeit standzuhalten;     Elektrische Anlagen   4   734.2   19. Maststation: Transformatorenstation auf einem Freileitungstragwerk;   20. Montagegang: Freiraum in Starkstromanlagen, der so bemessen ist, dass  noch gewisse Arbeiten möglich sind;   21. Niederspannungsanlage: Starkstromanlage mit einer Nennspannung von  höchstens 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung;   22. Nullpunktbehandlung: Impedanzmässige Gestaltung der Verbindung zwi- schen der Erde und dem Nullpunkt von Generatoren, Transformatoren oder  besonderen Einrichtungen zur Bildung eines Nullpunktes. Die gebräuchlich- sten Arten der Verbindung sind: Widerstandsarme Verbindungen (direkte  Verbindungen), Verbindungen über Impedanzen, keine Verbindungen (iso- liertes Netz) oder Kombination sich zeitlich folgender Verbindungsarten;   23. Sachverständige Person: Person mit elektrotechnischer Grundausbildung  (Lehre, gleichwertige betriebsinterne Ausbildung oder Studium im Bereich  der Elektrotechnik) und mit Erfahrung im Umgang mit elektrotechnischen  Einrichtungen;   24. Schaltfeld: Abgegrenzter Bereich, in dem ein Schalter bestimmter Zweckbe- stimmung samt zugehörigen Mess-, Bedienungs- und anderen Hilfseinrich- tungen untergebracht ist;   25. Schnellerder: In Schaltanlagen fest eingebaute, kurzschluss- und einschaltfe- ste Erdungsvorrichtung, welche das Erden auch auf Spannung ohne Schaden  aushält;   26. Schrittspannung: Teil der Erdungsspannung, welchem man sich mit einem  Schritt von 1 m aussetzen kann;   27. Schwachstromanlage: Nach Artikel 2 Absatz 1 Elektrizitätsgesetz eine elek- trische Anlage, die normalerweise keine Ströme führt, welche Personen ge- fährden oder Sachbeschädigungen verursachen können;   28. Sondererdung: Erdung, deren Erder von denjenigen anderer Erdungen so  weit entfernt sind, dass sie von diesen nur unwesentlich beeinflusst werden;   29. Starkstromanlage: Nach Artikel 2 Absatz 2 Elektrizitätsgesetz eine elektri- sche Anlage zur Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung, Ver- teilung und Gebrauch der Elektrizität, die mit Strömen betrieben wird oder  bei der in voraussehbaren Störfällen Ströme auftreten, die Personen gefähr- den oder Sachbeschädigungen verursachen können;   30. Trennstrecke: Der zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit notwen- dige Abstand zwischen den Kontaktstücken und Polen einer offenen Trenn- vorrichtung;   31. TN-System (Nullung): Schutzmassnahme, bei welcher Fehlerströme über  Schutzleiter (PE- oder PEN-Leiter) an die Speisestelle zurückgeführt wer- den;   32. TT-System (Schutzerdung): Schutzmassnahme, bei welcher Fehlerströme   über einen örtlichen Erder und das Erdreich an die Speisestelle zurückflies- sen.     Starkstromverordnung   5   734.2  2. Kapitel:   Grundsätze der Sicherheit für Erstellung, Betrieb und Instandhaltung  elektrischer Starkstromanlagen   1. Abschnitt: Anlagen   Art. 4 Sicherheit  1 Starkstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen müs- sen nach den Vorschriften dieser Verordnung und den anerkannten Regeln der Tech- nik erstellt, geändert, instandgehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei be- stimmungsgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störfällen  weder Personen noch Sachen gefährden. Wo diese Verordnung keine Vorschriften  enthält, gelten die anerkannten Regeln der Technik.  2 Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC14 und  CENELEC15. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizeri- schen Normen16.17  3 Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare  Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.18   Art. 5 Störschutz  1 Starkstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen dür- fen, soweit dies ohne ausserordentlichen Aufwand möglich ist, in allen Betriebszu- ständen den bestimmungsgemässen Gebrauch anderer elektrischer Anlagen und Ein- richtungen nicht in unzumutbarer Weise stören.  2 Störungsgefährdete Starkstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen  Einrichtungen dürfen, soweit dies ohne aussergewöhnlichen Aufwand möglich ist, in  ihrem bestimmungsgemässen Gebrauch in allen Betriebszuständen nicht durch an- dere elektrische Anlagen und Einrichtungen in unzumutbarer Weise gestört werden.  3 Wer Starkstromanlagen, die andere elektrische Anlagen stören oder gefährden  könnten, erstellen, betreiben oder ändern will, muss die Betriebsinhaber der anderen  Anlagen von seinem Vorhaben rechtzeitig schriftlich benachrichtigen, damit im vor- aus Schutzmassnahmen getroffen werden können.  4 Treten trotz Beachtung der anerkannten Regeln der Technik unzumutbare Störun- gen auf, die nur mit grossem Aufwand beseitigt werden können, so suchen sich die       14 International Electrotechnical Commission.  15 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.  16 Die Liste der Titel der Normen sowie deren Texte können kostenlos eingesehen und    gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV),  Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.   17  Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).   18  Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998   (AS 1998 54).     Elektrische Anlagen   6   734.2   Beteiligten zu verständigen. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet das  Departement. Es hört zuvor die zuständigen Kontrollstellen an.  5 Für die elektromagnetische Verträglichkeit gelten die Bestimmungen der Verord- nung vom vom 25. November 201519 über die elektromagnetische Verträglich- keit20.21   Art. 6 Brandschutz  1 Starkstromanlagen müssen so erstellt, geändert, betrieben und instandgehalten wer- den, dass:   a. die Entstehung von Bränden und Explosionen weitgehend verhindert wird;   b. Einwirkungen durch äussere Brände und Explosionen weitgehend ausge- schlossen sind;   c. der Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch ausreichend vorgebeugt  wird (Brandabschnitte);   d. Brände wirksam bekämpft werden können.  2 Massgebend sind die Brandschutznormen der Vereinigung Kantonaler Feuerversi- cherungen22.   Art. 7 Landschafts- und Umweltschutz  1 Die massgebenden Vorschriften über den Natur- und Heimatschutz, sowie den  Landschafts-, Umwelt- und Gewässerschutz sind bei Planung, Erstellung, Betrieb  und Instandhaltung von Starkstromanlagen zu beachten.  2 Enthalten elektrotechnische Einrichtungen wassergefährdende Flüssigkeiten, so  sind die Regeln der Technik zu befolgen, insbesondere die technischen Empfehlun- gen des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) über den Schutz der  Gewässer bei Erstellung und Betrieb von elektrischen Anlagen23.   Art. 8 Sicherheitskennzeichnung   In Starkstromanlagen muss bei allen Zugängen, Umzäunungen, Türen und ähnlichen  Einrichtungen mit dauerhaft lesbaren Warnzeichen24, gegebenenfalls mit ergänzen- dem Text, auf das Vorhandensein von gefährlichen elektrischen Spannungen hinge- wiesen werden.       19 SR 734.5  20 Bezeichnung gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. b der V vom 25. Nov. 2015 über die elektromag-  netische Verträglichkeit, in Kraft seit 20. April 2016 (AS 2016 119).  21 Eingefügt durch Ziff. 2 des Anhanges der V über die elektromagnetische Verträglichkeit   vom 9. April 1997, in Kraft seit 1. Mai 1997 (AS 1997 1008).  22 Bezug bei: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bundesgasse 20, 3011 Bern  23 Bezug bei: Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), PF 6140, 8023 Zürich  24 SN 0055000     Starkstromverordnung   7   734.2  2. Abschnitt: Unfallverhütung   Art. 9 Grundsatz   Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestimmungen enthält gilt die Verord- nung vom 19. Dezember 198325 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrank- heiten.   Art. 10 Schutz vor Berührung   Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen sorgen dafür, dass sich Personen, die  über die Gefahren nicht unterrichtet sind, auch bei Unachtsamkeit weder direkt noch  indirekt (z. B. mit Werkzeugen, Geräten des täglichen Gebrauchs usw.) betriebsmä- ssig unter Spannung stehenden Teilen von Anlagen und daran angeschlossenen  elektrischen Einrichtungen so nähern können, dass sie sich gefährden.   Art. 11 Anforderungen für in Starkstromanlagen tätige Personen  1 Für die Beaufsichtigung von Arbeiten an oder in Starkstromanlagen und zugehö- renden betriebstechnischen Einrichtungen sowie für Massnahmen der Arbeitssicher- heit dürfen nur sachverständige Personen eingesetzt werden.  2 Für die Kontrolle und Bedienung von Anlagen und für besondere Arbeiten dürfen  auch instruierte Personen eingesetzt werden.  3 Die Bewegungsfreiheit betriebsfremder Personen, die im Betriebsbereich tätig sind,  ist auf ihren Einsatzort und den Zugang zu beschränken.   Art. 12 Instruktion der im Betriebsbereich zugelassenen Personen  1 Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen für ihre Anlagen ein Sicher- heitskonzept ausarbeiten und im Rahmen dieses Konzepts diejenigen Personen in- struieren, die Zugang zum Betriebsbereich haben, betriebliche Handlungen vorneh- men oder an den Anlagen arbeiten.  2 Die Instruktion muss periodisch wiederholt werden. Der Zeitabstand zwischen zwei  Instruktionen richtet sich nach dem Ausbildungsstand der betroffenen Personen, den  vorzunehmenden Arbeiten und der Art der Anlagen.  3 Die Instruktion hat insbesondere Kenntnisse zu vermitteln über:   a. die Gefahren bei Annäherung an unter Spannung stehende Teile;   b. die Sofortmassnahmen und Hilfeleistungen bei Unfällen;   c. die zu betretenden Anlagen mit Hinweisen auf Fluchtwege und Notrufstel- len;       25 SR 832.30     Elektrische Anlagen   8   734.2   d. die durch das Personal vorzunehmenden betrieblichen Handlungen und Ar- beiten;   e. das Vorgehen bei Brandausbruch.   Art. 13 Besucher  1 Starkstromanlagen, die vorübergehend allgemein zugänglich sind, müssen so gesi- chert werden, dass eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist.  2 Besucher von Starkstromanlagen sind von sachverständigen oder mit den Anlagen  vertrauten und vom Betriebsinhaber ermächtigten Personen zu begleiten.  3 Der Zutritt zu Anlagen, die unter Spannung stehen, ist nur in kleinen Gruppen zu  gestatten.   3. Abschnitt:   Massnahmen bei Unfällen und Schadenfällen durch Elektrizität   Art. 14 Vorbeugende Massnahmen  1 Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen Massnahmen vorbereiten und  Material bereitstellen, um bei Unfällen und Schadenfällen sofort Hilfe leisten und  den Schaden begrenzen zu können.  2 Sie müssen im Betriebsbereich gut sichtbar Hinweistafeln anbringen, die über das  Verhalten und die Hilfeleistung bei Unfällen informieren.   Art. 15 Sicherstellung der Hilfeleistung bei Unfällen  1 Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen eine genügende Anzahl geeig- neter Personen zur Hilfeleistung bei Unfällen und Schadenfällen ausbilden und über  eine zweckmässige Organisation für die Hilfeleistung bei Unfällen verfügen.  2 Sie sorgen dafür, dass bei Unfällen und Schadenfällen den Hilfsorganisationen  (Feuerwehr, Zivilschutz usw.) Personen zur Verfügung stehen, die fähig und be- rechtigt sind, rasch die notwendigen elektrotechnischen Sicherheitsmassnahmen zu  treffen.   Art. 16 Meldepflicht  1 Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen unverzüglich jede durch Elek- trizität verursachte Personenschädigung oder erhebliche Sachbeschädigung der zu- ständigen Kontrollstelle melden. Erhebliche Personenschädigungen müssen zudem  der zuständigen kantonalen Stelle gemeldet werden.  2 Am Unfallort dürfen bei schweren Unfällen über die notwendigen Sofortmassnah- men hinaus bis zur Unfallabklärung durch die Kontrollstelle keine Veränderungen  vorgenommen werden, sofern nicht die Verhütung weiterer Unfälle oder Schaden- fälle oder die Aufrechterhaltung des Betriebes dies verlangt.     Starkstromverordnung   9   734.2  3 Die Kontrollstelle trifft unverzüglich die notwendigen Massnahmen. Sie leitet eine  Untersuchung ein, wenn dies zur Abklärung der Ursache des Unfalles oder des  Schadens nötig ist. Der Betriebsinhaber unterstützt sie dabei.  4 Die Kontrollstellen erfassen alle gemeldeten Unfälle und Schadenfälle, werten sie  aus und veranlassen Massnahmen zur Unfall- und Schadenverhütung.   4. Abschnitt: Kontrolle und Instandhaltung   Art. 17 Pflicht zur Kontrolle und Instandhaltung  1 Die Betriebsinhaber müssen ihre Starkstromanlagen dauernd instandhalten und pe- riodisch reinigen und kontrollieren oder diese Arbeiten durch Dritte ausführen las- sen.  2 Im besonderen ist zu kontrollieren, ob:   a. sich die Anlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen  in einwandfreiem Zustand befinden;   b. die Anlagen bezüglich Unterteilung, Anordnung und Kurzschlussfestigkeit  den Vorschriften entsprechen;   c. die Schutzeinrichtungen korrekt eingestellt und wirksam sind;   d. im Bereich der Anlagen sicherheitsmindernde Veränderungen eingetreten  sind;   e. Anlageschemata, Kennzeichnungen und Beschriftungen vorhanden und  nachgeführt sind.   3 Beschädigungen und Mängel sind situationsgerecht zu beheben. Bei unmittelbarer  Gefahr müssen Sofortmassnahmen ergriffen werden.   Art. 18 Kontrollperioden  1 Die Betriebsinhaber bestimmen für jeden Anlageteil die Kontrollperiode. Sie be- rücksichtigen dabei die äusseren Einflüsse, die Art der Anlage und die elektrische  Beanspruchung.  2 Die Kontrollperioden dürfen fünf Jahre nicht überschreiten. Ausnahmsweise kön- nen die Kontrollstellen für einzelne Anlageteile eine längere Kontrollperiode bewil- ligen, wenn der Stand der Technik das zulässt und die Sicherheit nicht beeinträchtigt  wird.   Art. 19 Kontrollberichte  1 Die Betriebsinhaber erstellen über jede Kontrolle einen Kontrollbericht. Sie beur- teilen darin die Anlage nach Artikel 17 Absatz 2 und halten insbesondere die ange- ordneten Massnahmen und die Fristen für deren Erledigung sowie die Art und den  Zeitpunkt der tatsächlichen Erledigung fest.     Elektrische Anlagen   10   734.2   2 Die Berichte sind während mindestens zwei Kontrollperioden aufzubewahren und  auf Verlangen der Kontrollstelle vorzuweisen.   3. Kapitel: Erzeugungs- und Verteilanlagen   1. Abschnitt: Grundsätzliche Anforderungen   Art. 20 Allgemeine Bestimmungen  1 Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen Massnahmen treffen, die den  Zutritt von unberechtigten Personen sowie das Eindringen von Tieren, Flüssigkeiten  und schädlichen Gasen möglichst verhindern.  2 Die Abstände zwischen Starkstrom- und Rohrleitungsanlagen bestimmen sich nach  der Leitungsverordnung vom 30. März 199426.   Art. 21 Netzunterteilung  1 Elektrische Netze müssen durch den Einbau von unter Spannung bedienbaren  Trennvorrichtungen so unterteilt werden, dass klar definierte Netzabschnitte voll- ständig spannungslos gemacht werden können.  2 Die Betriebsinhaber müssen sicherstellen, dass in freigeschalteten Anlageteilen  keine Fremdeinspeisungen möglich sind und keine Rückspannungen auftreten kön- nen.   Art. 22 Trennvorrichtungen  1 Trennvorrichtungen von Hochspannungsanlagen müssen so bemessen und ausgerü- stet werden, dass in allen Betriebszuständen und beim Auftreten von Überspannun- gen nie ein Überschlag über die offene Trennstrecke erfolgen kann.  2 Beim Öffnen und Schliessen der Trennvorrichtungen dürfen die kapazitiven oder  induktiven Restströme zu keinen Überschlägen oder Beschädigungen führen.  3 Schaltstellungen von Schaltapparaten und Trennvorrichtungen müssen zuverlässig  angezeigt sein. An Trennvorrichtungen, deren Trennstrecke nicht sichtbar ist, muss  die Stellung des beweglichen Kontaktstückes über eine sichere formschlüssige Ver- bindung (d. h. über zwangsläufige, starre und solide Zwischenglieder) angezeigt  werden.   Art. 23 Nullpunktbehandlung im Hochspannungsnetz  1 Die Betriebsinhaber von Hochspannungsnetzen bestimmen für jedes Netz ohne  galvanische Verbindung zu anderen Netzen die zweckmässige Nullpunktbehandlung.       26 SR 734.31     Starkstromverordnung   11   734.2  2 In Hochspannungsnetzen ist die Isolationskoordination gemäss den anerkannten  Regeln der Technik einzuhalten. Dabei ist die Art der Nullpunktbehandlung zu be- rücksichtigen.  3 Jedes galvanisch abtrennbare Netz muss mit eigenen Spannungsmesseinrichtungen  versehen werden. Erd- oder Kurzschlüsse müssen rasch erkannt werden können.   Art. 24 Signalleitungen   Leitungen für die Übertragung von Signalen und Informationen zum Schutz von Pe- rsonen und Anlagen sind so zu verlegen, dass sie bei Kurzschlüssen oder Erdschlüs- sen in Energieübertragungsanlagen weder unzulässig beeinflusst noch beschädigt  werden.   Art. 25 Anordnung von Apparaten und Leitungsverbindungen  1 Apparate und Leitungsverbindungen müssen nach Spannungen und Stromarten ge- trennt sein. Sie sind so anzuordnen und zu bezeichnen, dass eine rasche und sichere  Orientierung möglich ist und Schalthandlungen ohne Verwechslungsgefahr ausge- führt werden können.  2 Apparate und Antriebe von Apparaten müssen so gebaut und angeordnet sein, dass  das Betriebspersonal auch bei einem Defekt nicht gefährdet ist.  3 Starkstromanlagen müssen so konzipiert sein, dass die über Trennvorrichtungen  unterteilbaren Abschnitte auf Spannungslosigkeit überprüft und anschliessend ohne  Gefährdung durch benachbarte, unter Spannung stehender Teile geerdet und kurzge- schlossen werden können. Werden Schnellerder eingebaut, so kann auf die Überprü- fung auf Spannungslosigkeit verzichtet werden.  4 Bei gasisolierten Anlagen muss in jeden Leitungsabgang ein Schnellerder einge- baut werden. Alle weiteren innerhalb der Anlage durch Trennvorrichtungen gebilde- ten Abschnitte müssen mit Schnell- oder Arbeitserdern ausgerüstet werden.   Art. 26 Bedienung  1 Die Einrichtungen einer Starkstromanlage müssen von einem sicheren Standort aus  bedient und kontrolliert werden können.  2 Die Sicherheit von Personen oder Sachen darf durch das Betätigen von Einrichtun- gen auch bei einem Defekt nicht beeinträchtigt werden.  3 Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel für die Bedienung der Anlage und für die Hilfe- leistung bei Unfällen und Schadenfällen sowie die persönlichen Schutzausrüstungen  müssen dem Personal jederzeit in gutem Zustand zur Verfügung stehen.   Art. 27 Gänge und Verkehrswege  1 Die einzelnen Abschnitte einer Anlage sind durch Bedienungsgänge, Verkehrswege  und nötigenfalls durch Montagegänge zu erschliessen.     Elektrische Anlagen   12   734.2   2 Gänge müssen so gestaltet und unterhalten sein, dass sie jederzeit als Fluchtweg  benutzt werden können. Es darf darin kein Material gelagert werden.  3 In die Minimalprofile der Gänge und Wege nach Anhang 1 dürfen keine Antriebe,  Schalterwagen in Trennstellung, Steuerkästen, offene Fenster usw. hineinragen.   Art. 28 Bezeichnungen und Aufschriften  1 Kraftwerke, Unterwerke, Schaltanlagen und deren Schaltfelder sowie Transforma- toren- und Maststationen sind an den Bedienungsstellen eindeutig und gut sichtbar  zu bezeichnen.  2 Räume, Anlageteile, Apparate und Leiter, die für eine rasche und sichere Orientie- rung von Bedeutung sind, müssen auffällig und dauerhaft bezeichnet sein.   Art. 29 Hilfsanlagen  1 Druckbehälter müssen den einschlägigen Vorschriften betreffend Aufstellung und  Betrieb von Druckbehältern und den Regeln der Technik entsprechen. Als Regeln  der Technik gelten insbesondere die Vorschriften des Schweizerischen Vereins für  Druckbehälterüberwachung27.  2 Ortsfeste Apparate von Brandschutz-, Einbruchschutz-, Störmelde- und Beleuch- tungseinrichtungen usw. sind so anzuordnen, dass bei Instandhaltung und Kontrolle  keine Personen gefährdet werden und der Betrieb von Starkstromanlagen nicht be- einträchtigt wird. Sie sind insbesondere von betriebsmässig unter Spannung stehen- den Anlageteilen ausreichend zu distanzieren.   Art. 30 Brandschutzanlagen   Brandschutzanlagen wie automatische Brandmelde- und Löschanlagen sind in Hoch- spannungsanlagen so anzuordnen, dass sie gefahrlos kontrolliert und instandgehalten  werden können.   Art. 31 Anschluss von Erdungsgarnituren   Die Erdungsgarnituren müssen erd- und leiterseitig solide angeschlossen werden  können. Der erdseitige Anschlusspunkt muss sicher mit der Anlageerdung verbunden  sein.   Art. 32 Betriebsunterlagen   Von Kraftwerken, Unterwerken, Schaltanlagen und Transformatorenstationen müs- sen alle gültigen, für den Betrieb notwendigen technischen Unterlagen wie Disposi- tionspläne, Schemata und Bedienungsanleitungen wichtiger Apparate an geeigneter  Stelle verfügbar sein.       27 Zu beziehen bei: Schweizerischer Verein für Druckbehälterüberwachung, SVDB, Post- fach, 8030 Zürich     Starkstromverordnung   13   734.2  Art. 33 Betriebsfremde Verwendung von Räumlichkeiten  1 Im Betriebsbereich darf nur Material gelagert werden, das unmittelbar zum Betrieb  der Anlage dient.  2 Im Betriebsbereich dürfen Werkplätze nur ausnahmsweise und nur kurzzeitig für  betrieblich notwendige Arbeiten eingerichtet werden.  3 Betriebsfremde Leitungen dürfen nur dann durch den Betriebsbereich von Hoch- spannungsanlagen geführt werden, wenn besondere Sicherheitsmassnahmen getrof- fen werden.   2. Abschnitt: Innenraumanlagen   Art. 34 Allgemeine Bestimmungen  1 Spannungsführende Teile von Starkstromanlagen müssen durch Schranken, Gitter,  Abdeckungen, Verschalungen oder Isolierungen gesichert sein.  2 …28  3 Räume einer Innenraumanlage, die für den Betrieb nicht benötigt werden, dürfen  für betriebsfremde Zwecke nur genutzt werden, wenn sie vom Betriebsbereich durch  Türen oder Wände getrennt sind und der Zugang nicht durch die Anlage führt.   Art. 35 Gänge und Zugänge  1 Die Mindestmasse für Gänge und Zugänge in Innenraumanlagen richten sich  grundsätzlich nach Anhang 1. Die Kontrollstelle kann in begründeten Fällen Aus- nahmen gestatten, wenn die Sicherheit und der Freiraum für Instandhaltungsarbeiten  nicht unzulässig beeinträchtigt werden.  2 Gänge in elektrischen Anlagen dürfen nicht als Durchgang für andere Räume ge- nutzt werden.  3 Bedienungsgänge von mehr als 20 m Länge müssen auf beiden Seiten verlassen  werden können.  4 Türen müssen sich in der Richtung des Fluchtweges öffnen. Verbindungstüren zwi- schen zwei Betriebsräumen sollen sich vom Raum mit grösserem zum Raum mit  kleinerem Gefahrenpotential öffnen.  5 Notausgänge müssen ohne Hilfsmittel von innen geöffnet werden können und ins  Freie oder in sichere Bereiche führen.  6 Notausgänge und Fluchtwege müssen immer frei bleiben und nach den Regeln der  Technik gekennzeichnet sein.       28 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, mit Wirkung seit 1. Juni 2019   (AS 2019 1363).     Elektrische Anlagen   14   734.2   Art. 36 Mindestabstände, Mindesthöhen und Minimalmasse  1 Die in Innenraumanlagen einzuhaltenden Mindestabstände, Mindesthöhen und Mi- nimalmasse sind in Anhang 2 festgehalten.  2 Schaltschränke mit einer Höhe von weniger als 2,2 m müssen oben geschlossen  sein.   Art. 37 Anlagen in Raumwinkeln  1 Die Anordnung von Anlageteilen in Raumwinkeln ist möglichst zu vermeiden.  2 Ist die Anordnung von Anlageteilen in Raumwinkeln nicht zu vermeiden, so müs- sen alle betriebsmässig unter Spannung stehenden Teile so verschalt werden, dass sie  gegen den Bedienungsstandort vollständig berührungssicher und abgeschlossen sind.   Art. 38 Bauliche Massnahmen  1 Der ungehinderte Zugang zu den elektrischen Anlagen muss jederzeit gewährleistet  sein.  2 und 3 …29  4 Zu- und Abluftöffnungen müssen ins Freie führen. Ausnahmen sind nur mit Ein- willigung der zuständigen Feuerpolizei zulässig.  5 Vergitterungen bei Türen, Fenstern, Lüftungsöffnungen und Kabeleinführungen  müssen das Eindringen von Kleintieren und das Durchstecken von festen Gegen- ständen verhindern. Wenn das Durchstecken von festen Gegenständen nicht verhin- dert werden kann, muss der Abstand zu spannungsführenden Teilen mindestens  1,5 m+0,01 m pro kV Nennspannung betragen.  6 Die künstliche Beleuchtung muss ausreichend sein. Eine Notbeleuchtung oder eine  Ersatzleuchte muss in allen Betriebsbereichen, Gängen und Fluchtwegen griffbereit  vorhanden sein oder vom Betriebspersonal mitgeführt werden.   Art. 39 Unterirdische Anlagen  1 Unterirdische Starkstromanlagen müssen allseitig berührungssicher gebaut sein,  wenn sie nur über einen vertikalen Einstieg zugänglich sind.  2 Sind sie nicht berührungssicher, so muss für den Einstieg ein Vorraum vorgesehen  werden, der vom Betriebsraum durch eine Türe abgetrennt ist.       29 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, mit Wirkung seit 1. Juni 2019   (AS 2019 1363).     Starkstromverordnung   15   734.2  3. Abschnitt: Zusätzliche Bestimmungen für gasisolierte Anlagen   Art. 40  1 Für Druckgehäuse von gasisolierten Anlagen gilt Artikel 29 Absatz 1.  2 Die Betriebsinhaber der Starkstromanlagen müssen in einem besonderen Anlagen- schema die Gasversorgung darstellen und dieses Schema an geeigneter Stelle zur  Verfügung halten.  3 Gasräume eines Druckgehäuses müssen gasdicht ausgeführt und auf ihre Dichtig- keit überwacht werden.  4 Gasräume müssen zur Druckentlastung im Fehlerfall (Störlichtbogen) mit Soll- bruchstellen (z. B. Berstscheiben) versehen werden. Diese sind so anzuordnen, dass  bei Gasaustritt das Anlagepersonal nicht gefährdet wird.  5 Vor dem Öffnen der Gasräume sind Schutzmassnahmen zu treffen, damit eventuel- le pulver- und gasförmige Zersetzungsprodukte auf ungefährliche Weise entfernt  werden können.  6 Die Betriebsinhaber der Starkstromanlagen müssen an gut sichtbarer Stelle Tafeln  anbringen, die über die möglichen Gefahren der verwendeten Gase und über das  Verhalten bei Gasaustritt orientieren.  7 Für Räume mit gasisolierten Anlagen müssen Kontrollgeräte vorhanden sein, mit  denen ausgetretene Gase gemessen werden können, es sei denn, die Gasmenge sei im  Verhältnis zum umgebenden Raum vernachlässigbar.   4. Abschnitt: Freiluftanlagen   Art. 41 Umzäunungen und Gerüste  1 Der Betriebsbereich einer Freiluftanlage muss mit einer Umzäunung von minde- stens 2,2 m Höhe abgeschlossen sein. In schneereichen Gegenden ist diese Umzäu- nung entsprechend zu erhöhen.  2 Das Gitter der Umzäunung darf eine Maschenweite von höchstens 4 cm und einen  Bodenabstand von höchstens 10 cm aufweisen.  3 Für die Dimensionierung der Abspann- und Tragkonstruktionen sowie deren Fun- damente gelten die Bestimmungen über Freileitungen in der Leitungsverordnung  vom 30. März 199430.   Art. 42 Wege innerhalb der Anlage   Wege innerhalb der Freiluftanlage müssen mindestens 1,2 m breit sein und eine  lichte Höhe von 2,5 m aufweisen.       30 SR 734.31     Elektrische Anlagen   16   734.2   Art. 43 Sicherheitsabstände  1 Die minimalen vertikalen Abstände zwischen spannungsführenden Teilen und dem  Erdboden oder begehbaren Teilen innerhalb von Freiluftanlagen richten sich nach  Anhang 3 Kolonne 3.  2 Die Kontrollstelle kann Unterschreitungen dieser Abstände bewilligen, wenn die  unter Spannung stehenden Anlageteile so gesichert sind, dass eine Gefährdung des  Personals ausgeschlossen ist. Über begehbaren Flächen sind die Mindestabstände in  jedem Fall einzuhalten.  3 Ist kein Berührungsschutz vorhanden, so muss der geerdete Isolatorfuss mindestens  2,25 m Abstand zum Boden aufweisen.  4 Innerhalb von Freiluftanlagen dürfen sich längs der Anlagenumzäunung in einer  Breite von 1,6 m+0,01 m pro kV Nennspannung und einer Höhe von 6 m bei Anla- gen unter 220 kV, einer Höhe von 6,6 m bei Anlagen von 220 kV und einer Höhe  von 7,1 m bei Anlagen von 380 kV keine spannungsführenden Teile befinden. Diese  Höhe ist sinngemäss nach Artikel 33 der Leitungsverordnung vom 30. März 199431  anzupassen, sofern das Gelände unmittelbar ausserhalb der Umzäunung befahrbar  ist.   Art. 44 Geschützte Anlagen   Für vollwandig umbaute oder gekapselte und gegen Witterungseinflüsse geschützte  Anlagen gelten die Bestimmungen für Innenraumanlagen.   5. Abschnitt: Zusätzliche Bestimmungen für Transformatorenstationen   Art. 45 Abschalt- und Abtrennbarkeit  1 Jede Transformatorenstation mit Freileitungsanschluss muss durch einen in Stati- onsnähe angebrachten Freileitungsschalter vom Netz abgetrennt werden können.  2 Transformatorenstationen mit Kabelanschlüssen müssen unmittelbar nach dem Ka- belanschluss abtrennbar sein und die Kabelzuleitungen selbst müssen in den benach- barten Gegenstationen abschaltbar sein.  3 Die Belastung in den Stationen muss so reduziert werden können, dass die Schal- tungen nach den Absätzen 1 und 2 problemlos und rasch vorgenommen werden kön- nen.  4 Jeder Transformator muss einzeln primär- und sekundärseitig von der Anlage ab- trennbar sein.  5 Alle Zu- und Abgänge von Hoch- und Niederspannungssammelschienen müssen  einzeln und unter Spannung abtrennbar sein. Ausgenommen sind Zuleitungen zu  Spannungswandlern und Überspannungsableitern.       31 SR 734.31     Starkstromverordnung   17   734.2  Art. 46 Anordnung   Transformatoren und dazugehörige Schalter oder Sicherungen sind grundsätzlich in  der gleichen Anlage und örtlich so anzuordnen, dass sie gefahrlos bedient und kon- trolliert werden können.   Art. 47 Überstromschutz   Die hochspannungsseitigen Schutzeinrichtungen für den Transformator müssen auch  den Kurzschlussschutz bis und mit den ersten Niederspannungsschutzeinrichtungen  gewährleisten.   Art. 48 Sicherheitsabstände auf Maststationen  1 Der Vertikalabstand zwischen den bei geöffnetem Leitungsschalter noch unter  Spannung stehenden Teilen und den nächstliegenden Anlageteilen der Maststation  muss mindestens 1,5 m betragen.  2 Der Vertikalabstand zwischen den bei geöffnetem Leitungsschalter noch unter  Spannung stehenden Teilen und den für Bedienung und Instandhaltung erforderli- chen Standorten (Fusshöhe) muss der Mindesthöhe nach Anhang 3 Kolonne 3 in  Freiluftanlagen entsprechen.  3 Für die Montage und Demontage des Transformators muss grundsätzlich eine ge- fahrlos bedienbare Vorrichtung vorhanden sein. Diese Vorrichtung ist nicht erfor- derlich, wenn sich die Zuleitung zur Station jederzeit ausschalten lässt oder für die  Auswechslung der Transformatoren geeignete Hebeeinrichtungen eingesetzt werden  können.   Art. 49 Tragwerke von Maststationen  1 Die Berechnung und Erstellung der Tragwerke von Maststationen richtet sich nach  den Bestimmungen über Freileitungen in der Leitungsverordnung vom 30. März  199432.  2 Werden die für Freileitungen vorgeschriebenen Abstände zum Boden unterschrit- ten, so gilt die Maststation als Freiluftanlage.   Art. 50 Innenraumtransformatorenstationen  1 Für Transformatorenstationen in Gebäuden gelten zusätzlich die Bestimmungen  über die Innenraumanlagen.  2 Trockentransformatoren ohne geerdete Umhüllungen benötigen einen Berührungs- schutz.       32 SR 734.31     Elektrische Anlagen   18   734.2   6. Abschnitt: Betriebseigene Niederspannungsanlagen   Art. 51 Betriebseigene Niederspannungsanlagen in Hochspannungsanlagen   Wenn es die Zweckbestimmung von betriebseigenen Niederspannungsanlagen in  Hochspannungsanlagen erfordert, kann von den Bestimmungen der Verordnung vom  6. September 198933 über elektrische Niederspannungsinstallationen abgewichen  werden.   Art. 52 Akkumulatorenanlagen  1 Räume, in denen sich nicht gekapselte und versiegelte Akkumulatoren befinden,  müssen ausreichend belüftet werden. Die Räume und die darin vorhandenen Anlagen  und Installationen müssen gegen Korrosion geschützt werden.  2 Akkumulatorenbatterien müssen allpolig abschaltbar sein. Die Betriebsinhaber sor- gen dafür, dass Teile mit mehr als 250 V Spannung nicht zufällig berührt werden  können.  3 Das Personal muss über die Gefahren orientiert und die notwendigen Schutzmass- nahmen müssen getroffen werden.   4. Kapitel: Schutzmassnahmen   1. Abschnitt: Erdungsvorschriften   Art. 53 Grundsatz  1 Leitfähige Anlageteile, die normalerweise nicht unter Spannung stehen, müssen ge- erdet werden, um die Gefährdung von Personen durch Berührungs- und Schrittspan- nungen und von Sachen durch Fehler- oder Erdschlussströme zu vermindern.  2 Einzelne Stellen von Stromkreisen müssen dauernd oder im Fehlerfall vorüberge- hend geerdet werden, um Spannungen zu beschränken, die Personen gefährden oder  die Isolation beschädigen können.   Art. 54 Zulässige Berührungs- und Schrittspannungen in Starkstromanlagen  1 Bei einem Erdschluss in einer Starkstromanlage dürfen die Berührungsspannungen  unter Berücksichtigung des höchstmöglichen einpoligen Erdschlussstromes dauernd  50 V Wechselspannung bzw. 120 V Gleichspannung nicht überschreiten. Für Ein- wirkungszeiten unter fünf Sekunden gelten die Werte nach Anhang 4.  2 Bei Tragwerken von Hochspannungsfreileitungen aus leitenden Materialien müssen  bei Erdschlüssen folgende Bedingungen eingehalten werden:       33 [AS 1989 1834, 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1, 1997 1008 Anhang Ziff. 3, 1998 54 Anhang  Ziff. 4, 1999 704 Ziff. II 20, 2000 762 Ziff. I 4. AS 2002 128 Art. 43]. Siehe heute die V  vom 7. Nov. 2001 (SR 734.27).     Starkstromverordnung   19   734.2  a. In Gebieten, in denen grössere Menschenansammlungen zu erwarten sind  oder in denen sich Personen periodisch für längere Zeit aufhalten, sind für  die Berührungsspannungen die Werte nach Anhang 4 einzuhalten;   b. In besiedelten Gebieten, in der näheren Umgebung von Einzelbauten und an  Verkehrswegen, wo sich Personen regelmässig für kurze Zeit aufhalten, dür- fen die Werte für Berührungsspannungen während höchstens zwei Sekunden  überschritten werden;   c. Im übrigen Gebiet dürfen die Berührungsspannungen die Werte nach Ab- satz 1 überschreiten. Die Werte über 50 V Wechselspannung, bzw. 120 V  Gleichspannung sollen jedoch nicht länger als wenige Stunden bestehen  bleiben.   3 In geschlossenen (städtischen) Überbauungen sind zur Erreichung des Potential- ausgleichs alle Erdungen von Hoch- und Niederspannungsanlagen miteinander zu  verbinden. Der Nachweis für die Einhaltung der Berührungsspannungen muss nur  für kritische Randzonen erbracht werden.  4 Für Schrittspannungen werden im allgemeinen keine Grenzwerte vorgeschrieben.  In besonderen Fällen, vor allem bei Zugangswegen zu Hochspannungsanlagen und  zu Mastschaltern, sind Schutzmassnahmen nach Artikel 56 anzuwenden.   Art. 55 Zulässige Berührungsspannungen in Niederspannungsanlagen  1 In Niederspannungsverteilnetzen muss beim Kontakt eines oder mehrerer Polleiter  mit einem Leiter, welcher dem Schutz gegen gefährliche Berührungs- und Schritt- spannungen dient (PEN-Leiter, Schutzleiter), die Speisung der betroffenen Polleiter  sicher unterbrochen werden.  2 Die Bedingungen nach Artikel 54 Absatz 1 gelten in Niederspannungsnetzen als  erfüllt, wenn zwischen dem Schutz dienenden Leitern und den Stellen an der Erd- oberfläche, die ausserhalb des Einflussbereiches der Erdungen liegen (Bezugserde)  keine Spannungen von mehr als 100 V Wechsel- bzw. 240 V Gleichspannung auf- treten.  3 Werden diese Spannungen überschritten, so gelten die Werte nach Anhang 4.   Art. 56 Massnahmen zur Verminderung der Gefährdung in   Starkstromanlagen   1 Um eine Gefährdung durch Erdschlüsse zu vermindern, sind die leitfähigen Teile  einer Starkstromanlage, die normalerweise nicht unter Spannung stehen, zu verma- schen und so zu erden, dass durch zweckmässige Anordnung der Erder die in den  Artikeln 54 und 55 festgelegten Werte eingehalten werden.  2 Können die Bedingungen von Absatz 1 nicht eingehalten werden, kann die Gefäh- rdung unter anderem mit folgenden Massnahmen vermindert werden:   a. Steuerung des Potentialgefälles durch die Anordnung der Erdungsanlage;   b. Bilden isolierter Standorte oder Isolieren von berührbaren leitfähigen Teilen;   c. Abschrankungen;     Elektrische Anlagen   20   734.2   d. Schnellabschaltung;   e. Verwendung von Langstabisolatoren oder von Isolatoren, bei denen ein Feh- ler während des Betriebes sicher erkennbar ist;   f. Einbau von Isolierstössen;   g. galvanische Trennung.   Art. 57 Erden in Hochspannungsanlagen  1 In Hochspannungsanlagen sind grundsätzlich alle zu erdenden Teile mit der Anla- geerdung zu verbinden. Jede Anlageerdung ist über mindestens zwei unabhängige  Erdungsleitungen zu erden.  2 Überschreitet bei einem einpoligen Erdschluss die Erdungsspannung an der Anla- geerdung samt allen daran angeschlossenen Teilen die Werte nach Anhang 4, so sind  folgende Teile von der Anlageerdung zu isolieren und mit einer Sondererdung zu  verbinden:   a. die Anschlussstellen für das betriebsmässige Erden von Niederspannungs- Stromkreisen, die über den Wirkungsbereich der Anlageerdung hinausfüh- ren;   b. die leitfähigen Apparatekörper und die leitfähigen Umhüllungen von Nieder- spannungskabeln, die über den Wirkungsbereich der Anlageerdung hinaus- führen.   3 Die mit einer Sondererdung verbundenen Teile und die zugehörenden Erdungslei- tungen sind gegenüber der Anlageerdung und allen mit ihr verbundenen leitfähigen  Teilen für eine Prüfspannung, die mindestens dem 1,3fachen Wert der höchstmögli- chen Erdungsspannung entspricht, mindestens jedoch für 2 kV zu isolieren.  4 Anstelle der in Absatz 3 erwähnten Isolierung kann eine Einrichtung treten, welche  die ausserhalb des Wirkungsbereiches der Anlageerdung liegenden Teile von jenen  galvanisch trennt, die innerhalb dieses Bereiches liegen. Die Isolationsfestigkeit der  Trennstelle hat den im Absatz 3 festgelegten Anforderungen zu genügen.  5 Bei der galvanischen Trennung nach Absatz 4 müssen alle zu erdenden Teile, die  im Wirkungsbereich der Anlageerdung liegen, mit dieser verbunden werden. Die  Teile ausserhalb der Anlageerdung müssen unter sich und mit einer Sondererdung  verbunden werden.  6 Für die Schwachstromanlagen im Wirkungsbereich der Anlageerdung sind die in  der Schwachstromverordnung vom 30. März 199434 festgelegten Schutzmassnahmen  zu treffen.   Art. 58 Erden von Niederspannungsanlagen  1 In jedem Niederspannungsnetz ist ein Punkt nahe der Speisestelle direkt zu erden.  In Drehstromnetzen ist es in der Regel der Sternpunkt des Transformators. Die Nie-      34 SR 734.1     Starkstromverordnung   21   734.2  derspannungsnetze sind als TN-Systeme (Nullung) oder TT-Systeme (Schutzerdung)  auszubilden.  2 In Niederspannungs-Sonderanlagen (Steuersysteme, Wandlerstromkreise, Anspei- sung einzelner Verbraucher, Anlagen, die keine Betriebsunterbrüche zulassen usw.)  kann auf eine Erdung eines Punktes nahe der Speisestelle verzichtet werden.  3 Wird in den Niederspannungsverteilnetzen und den daran angeschlossenen Nieder- spannungsinstallationen das TN-System angewendet, so gelten, in Ergänzung von  Artikel 55, die folgenden Anforderungen:   a. Der PEN-Leiter oder der Schutzleiter PE ist beim Übergang vom Netz in die  Installation zu erden (Nullungserdung). In bestehenden Installationen kann  auf die Nullungserdung verzichtet werden, wenn die Bedingungen von Arti- kel 55 eingehalten sind.   b. Bei Freileitungen müssen Querschnitt und mechanische Festigkeit des PEN- Leiters oder des Schutzleiters PE überall mindestens so gross sein wie bei  den zugehörenden Polleitern.   c. Bei Kabelleitungen muss der PEN-Leiter oder der Schutzleiter PE grundsätz- lich den gleichen Leitwert haben wie die zugehörenden Polleiter.   Art. 59 Erden von Leitungsbestandteilen  1 Aus leitenden Materialien bestehende Tragwerke von Hochspannungsfreileitungen  sind direkt oder über Erdungsleiter so zu erden, dass die Anforderungen von Arti- kel 54 eingehalten werden. Die Erdungsleiter der Freileitungen sind an ihren Enden  mit der Anlageerdung zu verbinden.  2 Metallene Gestänge an Tragwerken aus isolierendem Material müssen geerdet wer- den, wenn sie vom Boden aus berührbar sind.  3 Betätigungseinrichtungen von Hochspannungsmastschaltern sind zu erden oder es  sind andere Massnahmen zu treffen, um die Anforderungen von Artikel 54 Absätze 1  und 4 einzuhalten.  4 Befinden sich leitfähige Tragwerke von Niederspannungsfreileitungen, andere leit- fähige Konstruktionen für Verteilung oder Beleuchtung sowie Verkehrssignale und  dergleichen an Orten mit Personenverkehr, so sind sie mit einem PEN-Leiter oder  Schutzleiter PE so zu verbinden, dass die Anforderungen von Artikel 55 Absatz 1  erfüllt sind.  5 Metallumhüllungen von Hochspannungskabeln sind an beiden Enden zu erden.  Führt dies zu erheblichen technischen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Nachtei- len, so ist einseitiges Erden zulässig. Je nach örtlichen Verhältnissen sind zusätzliche  Massnahmen zu treffen, damit die Anforderungen von Artikel 54 eingehalten werden  können.  6 Metallumhüllungen von Niederspannungskabeln sind an beiden Enden zu erden.  Beim Übergang von Kabeln auf Freileitungen kann auf die Erdung verzichtet wer- den.     Elektrische Anlagen   22   734.2   Art. 60 Bemessung der Erdungen  1 Die Erdungsleitungen sind so zu bemessen, dass sie bis zur Ausschaltung durch  Schutzeinrichtungen den dynamischen und thermischen Beanspruchungen, die durch  den höchsten voraussehbaren in den Leitungen fliessenden Strom entstehen, ohne  Schaden zu nehmen gewachsen sind. Sie müssen gegen mechanische Beschädigun- gen sowie gegen Korrosion geschützt sein und dürfen weder Schalter noch Über- stromunterbrecher enthalten.  2 Die Erder, die zur Ableitung eines Stromes ins Erdreich dienen, sind so zu bemes- sen und anzuordnen, dass bei den höchsten auftretenden einpoligen Erdschlussströ- men die Anforderungen nach den Artikeln 54 und 55 eingehalten werden.   Art. 61 Kontrolle   Die Ausführung, die Erhaltung der Wirksamkeit und die Kontrolle von Erdungsan- lagen haben, unter Berücksichtigung von Artikel 54 und 55, nach den anerkannten  Regeln der Technik zu erfolgen.   2. Abschnitt: Überstromschutz   Art. 62 Schutzmassnahmen bei Kurz- und Erdschluss  1 Alle Teile einer Starkstromanlage müssen so erstellt werden, dass sie den mechani- schen und thermischen Beanspruchungen widerstehen, die betriebsmässig oder bei  Kurz- und Erdschlüssen am Einbauort auftreten können. Dabei ist die Art der Null- punktbehandlung zu berücksichtigen.  2 Elektrische Anlagen müssen so erstellt werden, dass sich Betriebsstörungen und  Schäden durch Lichtbogen auf ein Minimum beschränken. Das Wandern von Licht- bögen ist zu verhindern.  3 Wo Personen durch die Auswirkungen von Lichtbögen unmittelbar gefährdet sind,  müssen besondere Schutzmassnahmen (Verschalungen, Schutzverkleidung usw.)  getroffen werden.  4 Gebäude müssen so erstellt werden, dass die Folgen eines Druckanstieges beim  Auftreten von Lichtbögen nicht zu einer Gefährdung von Personen oder Sachen  führt.   Art. 63 Abschaltung  1 In Starkstromanlagen sind Einrichtungen einzubauen, die durch das Abschalten der  Anlage Schäden infolge von Überlast-, Kurzschluss- und Erdschlussströmen mög- lichst begrenzen.  2 Die Anlage muss nicht abgeschaltet werden, wenn die Ströme auf andere Weise auf  ungefährliche Werte begrenzt werden können.     Starkstromverordnung   23   734.2  Art. 64 Änderung der Verhältnisse   Ändern sich die Verhältnisse bei einer Starkstromanlage durch Erweiterung, Umbau,  Instandsetzungen oder durch den Einfluss anderer Anlagen, so sind die Einrichtun- gen zum Überstromschutz unverzüglich den neuen Verhältnissen anzupassen.   3. Abschnitt: Überspannungsschutz   Art. 65   Die Abstände, Isolationen und Überspannungsschutzeinrichtungen einer Anlage sind  nach den anerkannten Regeln der Technik so auszulegen, dass durch die inneren und  äusseren Überspannungen keine Gefahren oder Beschädigungen entstehen.   5. Kapitel: Arbeiten an Starkstromanlagen   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 66 Begriff  1 Als Arbeiten an Starkstromanlagen gelten Tätigkeiten, deren Ausführung Mass- nahmen erfordert, die Personen oder Sachen vor den Gefahren des Stroms schützen.  2 Das Bedienen einer Anlage von einem sicheren Standort aus und mit den Hilfsmit- teln, welche für diesen Zweck konstruiert sind und ohne weitere Schutzmassnahmen  gefahrlos angewendet werden können, gilt nicht als Arbeit an einer Starkstromanla- ge.   Art. 67 Ausführendes Personal  1 Der Betriebsinhaber einer Starkstromanlage sorgt dafür, dass Bedienung und Ar- beiten an der Anlage nur von sachverständigen oder instruierten Personen nach Arti- kel 11 ausgeführt werden. Er ist dafür verantwortlich, dass genügend Personal einge- setzt wird.  2 Er bezeichnet für jede Arbeitsstelle eine Person, welche für die notwendigen  Schutzmassnahmen und die sichere Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist.  3 Er sorgt dafür, dass die eingesetzten Personen auch durch Dritte nicht gefährdet  werden können und ordnet die geeigneten Massnahmen an.   Art. 68 Ausrüstung  1 Wer eine Arbeit an einer Starkstromanlage ausführt, muss entsprechend ausgerüstet  sein. Zur Ausrüstung gehören insbesondere:   a. persönliche Schutzmittel, die einen ausreichenden Schutz bieten gegen die  Berührung unter Spannung stehender Teile, gegen Lichtbogen und mechani- sche Gefahren;     Elektrische Anlagen   24   734.2   b. Mittel zur Prüfung des spannungslosen Zustandes;   c. Material für wirksame Abgrenzungen, Abschrankungen, Verschalungen und  Markierungen;   d. Erdungsvorrichtungen, die dem zu erwartenden Kurzschluss-Strom bis zu  dessen Abschaltung sicher standhalten;   e. geeignete Kommunikationsmittel.  2 Bei der Bemessung der Erdungsvorrichtungen für Hochspannungsfreileitungen  dürfen allfällige Erdtrenner an beiden Ausschaltstellen für die zu beherrschenden  Kurzschlusssströme berücksichtigt werden.  3 Ausrüstung und Hilfsmittel müssen periodisch auf Funktionsfähigkeit und guten  Zustand überprüft werden.   Art. 69 Technische Unterlagen  1 Der Betriebsinhaber einer Anlage erteilt dem Verantwortlichen der Arbeit grund- sätzlich einen schriftlichen Auftrag und stellt die notwendigen technischen Unterla- gen zur Verfügung. Für Arbeiten an Niederspannungsanlagen, zur Behebung von  Betriebsstörungen und in einfachen Fällen dürfen der Arbeitsauftrag und die not- wendigen Informationen mündlich erteilt werden.  2 Die Unterlagen müssen insbesondere Auskunft geben über:   a. den Schaltzustand;   b. die vorzunehmenden Schalthandlungen;   c. die zu treffenden Schutzmassnahmen und den erforderlichen Arbeitsablauf;   d. die Möglichkeiten, auf die Arbeitsstelle Spannung zuzuschalten;   e. die Fremdeinspeisungen, die direkt oder über eine Installation möglich sind;   f. die Kreuzungen und Parallelführungen mit elektrischen und anderen Leitun- gen;   g. die Lage der einzelnen Anlageteile, z. B. durch Situationspläne.  3 Der für die Arbeit Verantwortliche muss den zeitlichen Ablauf der Schalthandlun- gen und die Arbeitsabläufe allen Beteiligten zur Kenntnis bringen.   Art. 70 Sicherung der Arbeitsstelle  1 Der für die Arbeit Verantwortliche muss dafür sorgen, dass durch die Arbeit keine  Drittpersonen gefährdet oder Anlagen anderer Unternehmungen gestört oder gefähr- det werden können.  2 Können Arbeitende durch elektrische Anlagen anderer Unternehmungen gefährdet  werden, so müssen sich die Beteiligten gegenseitig absprechen und die notwendigen  Schutzmassnahmen treffen.     Starkstromverordnung   25   734.2  3 Bei erkennbarer Gefährdung durch atmosphärische Überspannungen oder andere  Ursachen im Bereich der Arbeitsstelle ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ar- beitsstelle bzw. die Anlagen sind zu sichern und zu verlassen.   Art. 71 Schalthandlungen im Zusammenhang mit Arbeiten an   Starkstromanlagen   1 Bevor mit dem Sichern der Arbeitsstelle und mit der Arbeit begonnen wird, ist eine  Rückfrage über die Freischaltung der Anlage erforderlich.  2 Schalter oder Trennvorrichtungen von Anlageteilen, an denen gearbeitet wird,  müssen in ausgeschaltetem Zustand gesichert und nach den Regeln der Technik mar- kiert werden.  3 Schalthandlungen an Anlagen, an welchen gearbeitet wird, dürfen nur auf direkte  Anweisung, allenfalls über Funk oder Telefon, der verantwortlichen Person an der  Arbeitsstelle vorgenommen werden.   2. Abschnitt: Arbeiten an ausgeschalteten Starkstromanlagen   Art. 72 Vorbereiten der Arbeitsstelle  1 Vor Beginn der Arbeiten an Hochspannungsanlagen muss die Arbeitsstelle nach  den folgenden fünf Sicherheitsregeln vorbereitet werden:   a. freischalten und allseitig trennen;   b. gegen Wiedereinschalten sichern;   c. auf Spannungslosigkeit prüfen;   d. erden und kurzschliessen;   e. gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.  2 Ist die Erdung und Kurzschliessung von der Arbeitsstelle aus nicht sichtbar, müssen  allseitig der Arbeitsstelle zusätzliche Erdungen oder andere gleichwertige Schutz- massnahmen vorgesehen werden. Kabelanlagen sind davon ausgenommen.  3 Bei gasisolierten Anlagen, in denen eine Spannungsprüfung nach Absatz 1 nicht  möglich ist, muss die allseitige Trennung an Ort überprüft und der abgetrennte Anla- geteil mit eingebauten Schnell- oder Arbeitserdern geerdet werden.  4 Bei Arbeiten an Niederspannungsanlagen darf auf das Erden und Kurzschliessen  verzichtet werden, wenn keine Gefahr von Spannungsübertragung oder Rückeinspei- sung besteht.   Art. 73 Weitere Sicherungsmassnahmen  1 Bei grossräumigen Starkstromanlagen müssen auch die Zugangswege zu den Ar- beitsstellen markiert und, wenn nötig, abgeschrankt werden.     Elektrische Anlagen   26   734.2   2 Elektrisch leitende Konstruktionsteile müssen, auch wenn sie nicht der Stromfüh- rung dienen, im Bereich der Arbeitsstelle ebenfalls in die Erdung der Arbeitsstelle  einbezogen werden.  3 Leitende Umhüllungen von Kabeln müssen vor dem Auftrennen überbrückt wer- den.  4 Anlagen mit Kondensatoren und gleichartigen Einrichtungen müssen vor Beginn  der Arbeiten entladen, kurzgeschlossen und markiert werden. Sie müssen während  der Arbeit kurzgeschlossen bleiben.   Art. 74 Wiedereinschalten der Starkstromanlage   Die für die Arbeit verantwortliche Person überprüft die Anlage nach Beendigung der  Arbeit. Sie darf sie zur Einschaltung erst freigeben, wenn sie betriebsbereit ist und  den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht.   3. Abschnitt:   Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen   Art. 75 Grundsatz  1 Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen sind nur dann zulässig,  wenn die nach dem Stand der Technik anerkannten Methoden (wie Arbeiten auf Ab- stand, Arbeiten mit Kontakt, Arbeiten auf Potential) gefahrlos angewendet werden  können.  2 Personen, die für das Arbeiten an unter Hochspannung stehenden Anlagen einge- setzt sind, dürfen die nach Absatz 1 verlangten Methoden nicht mit Arbeiten an aus- geschalteten Anlagen gemäss dem zweiten Abschnitt kombinieren.  3 Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten nicht für:   a. Arbeiten an Starkstromanlagen mit Spannungen unter 50 V;   b. Arbeiten an Steuerungs-, Regel- und Messkreisen;   c. einfache Routinearbeiten wie Prüfen, Messen, Reinigen, Anbringen oder  Entfernen von Abdeckungen und dergleichen.   Art. 76 Anforderungen an das Personal  1 Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen dürfen nur Personen  eingesetzt werden, die dazu geeignet und für das Arbeiten unter Spannung besonders  ausgebildet sind.  2 Sie müssen eine regelmässige gezielte Schulung mit genügend praktischen Einsät- zen nachweisen.     Starkstromverordnung   27   734.2  Art. 77 Anforderungen an den Arbeitsplatz  1 Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen sind nur zulässig, wenn  dafür an einem sicheren Standort genügend Platz vorhanden ist.  2 Lichtbogenbildungen müssen durch genügend grosse Abstände oder durch das An- bringen isolierender Abdeckungen verhindert werden.   Art. 78 Zusätzliche Anforderungen an die Ausrüstung  1 Die Arbeitskleidung muss Schutz bieten gegen Lichtbogeneinwirkungen und ge- fährliche kapazitive Aufladung des Arbeitenden.  2 Werkzeuge und Hilfsmittel müssen entsprechend den grössten vorkommenden  Spannungen isoliert und nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert sein.   Art. 79 Organisation am Arbeitsplatz  1 An jedem Arbeitsplatz müssen mindestens zwei Personen eingesetzt werden. Eine  davon muss sachverständig sein und die Arbeiten leiten und beaufsichtigen. Die üb- rigen Personen müssen mindestens instruiert sein.  2 Für Arbeiten an betriebseigenen Niederspannungsanlagen (z. B. Versorgungs-,  Mess-, Regel- und Steuerleitungen) kann eine einzelne Person eingesetzt werden,  wenn Massnahmen getroffen werden, die einen Stromfluss durch den menschlichen  Körper und eine Lichtbogenbildung weitgehend ausschliessen.   4. Abschnitt: Prüf- und Entwicklungseinrichtungen   Art. 80  1 Können bei Prüf- und Entwicklungseinrichtungen die Vorschriften dieser Verord- nung nicht vollumfänglich eingehalten werden, so muss der Betriebsinhaber der Ein- richtung den Schutz von Personen und Sachen nach den anerkannten Regeln der  Technik durch andere gleichwertige oder durch zusätzliche Schutzmassnahmen si- cherstellen.  2 Prüf- und Entwicklungseinrichtungen dürfen nur unter der Aufsicht einer instruier- ten Person bedient und betrieben werden.   6. Kapitel: Provisorische Anlagen   Art. 81 Sicherheit  1 Diese Verordnung gilt auch für Anlagen, die nur für eine beschränkte Betriebsdauer  erstellt werden (provisorische Anlagen).  2 Abweichungen sind nur zulässig, wenn die Sicherheit von Personen und Sachen  durch andere gleichwertige oder durch zusätzliche Massnahmen gewährleistet ist.     Elektrische Anlagen   28   734.2   3 Wird eine provisorische Anlage nur für wenige Tage erstellt, so können auch Er- satzmassnahmen getroffen werden, die eine Gefährdung von Personen und Sachen  ausschliessen, wie:   a. Abgrenzungen oder Abschrankungen bei dauernd beaufsichtigten Anlagen;   b. fest angebrachte Verschalungen oder zweckmässige Umzäunungen mit  Warntafeln bei unbeaufsichtigten Anlagen.   Art. 82 Konstruktionsmaterialien  1 Für provisorische Anlagen verwendete Materialien müssen so gewählt oder nöti- genfalls behandelt werden, dass sie den ihrem Verwendungszweck entsprechenden  technischen Anforderungen genügen und den witterungsbedingten Beanspruchungen  während der ganzen Betriebsdauer standhalten.  2 Brennbare Konstruktionsmaterialien dürfen für provisorische Anlagen nur verwen- det werden, wenn ein Brand dieser Anlage keine Gefährdung für benachbarte Ge- bäude und Anlagen darstellt und keine schwerwiegende Beeinträchtigung des Be- triebes anderer Anlagen zur Folge hat.  3 Wo betriebsmässig oder in voraussehbaren Störfällen örtliche Erhitzungen auftreten  können, müssen die brennbaren Konstruktionsmaterialien so behandelt oder ver- kleidet werden, dass sie sich nicht entzünden können.   Art. 83 Entfernung und Überprüfung  1 Provisorische Anlagen müssen entfernt werden, sobald sie nicht mehr benützt wer- den.  2 Provisorische Anlagen für mehrere Jahre müssen jeweils vom Betriebsinhaber nach  Ablauf eines Jahres erneut auf ihre Sicherheit überprüft werden.   7. Kapitel: Schlussbestimmungen   Art. 84 Aufhebung bisherigen Rechtes   Die Starkstromverordnung vom 7. Juli 193335 wird aufgehoben.   Art. 85 Änderung bisherigen Rechtes   …36   Art. 86 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft.       35 [BS 4 798; AS 1948 789, 1954 1119, 1971 24, 1977 1943, 1985 35, 1987 888 Art. 21, 22  Bst. a, 1989 1834 Art. 41 Ziff. 1, 1993 901 Anhang Ziff. 13]   36 Die Änderung kann unter AS 1994 1199 konsultiert werden.     Starkstromverordnung   29   734.2  Anhang 1  (Art. 27 und 35)   Minimalmasse für Gänge und Zugänge in Innenraumanlagen    freie   Gangbreite m   freie   Ganghöhe m   1. Bedienungsgänge      In Niederspannungsanlagen 0,8 2,0    In Hochspannungsanlagen 1,0 2,1   2. Montagegänge      In offenen Niederspannungsanlagen 0,7 2,0    In gekapselten Anlagen 0,5 2,0   Breite m Höhe m   3. Zugänge      Türen zu Niederspannungsanlagen 0,65 1,95    Türen zu Hochspannungsanlagen 0,8 1,95    Notausgänge 0,6 1,95    Einstiegschächte (Durchmesser)  0,8   Anmerkung   Sofern sich an der Decke einer Innenraumanlage spannungsführende Teile befinden,  gelten die Abstände nach Anhang 2.     Elektrische Anlagen   30   734.2   Anhang 2  (Art. 36)   Mindestabstände in Innenraumanlagen   Nennspannung kV   1 3 6 10 15 20 30 45 60 110 132 150  höchste Betriebsspannung kV 3,6 7,2 12 17,5 24 36 52 72,5 123 145 170   1. Mindestabstand zwi- schen unter Span- nung stehenden Tei- len und                 a. Schranke m 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,85 1,10 1,30 1,50  b. Gitterabschluss m 0,15 0,16 0,16 0,19 0,22 0,26 0,37 0,58 0,73 1,00 1,20 1,40  c. Vollwandver-  schalung (metal- lisch geerdet)   m 0,08 0,08 0,09 0,12 0,16 0,22 0,32 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30   2. Mindesthöhe zwi- schen Bedienungs- standort und unge- schützt unter Span- nung stehenden Tei- len   m 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,75 2,9 3,4 3,55 3,7   Bemessungshinweise  1. Schrankenhöhe Hochspannungsanlagen: 0,5 m und 1,4 m   2. Schrankenhöhe Niederspannungsanlagen: 1,2 m   3. Gitter- und Verschalungshöhe: min. 1,8 m   4. Gitterabschluss    – max. Maschenweite: 40 mm   – min. Drahtdicke: 2 mm   5. Bei Mindesthöhen sind allfällige Stufen, Isolierschemel oder ähnliches zu berücksichti- gen.      6. Die Abstände gelten für Höhen bis 1000 m über Meer. In grösseren Höhen sind sie linear  um 14 Prozent pro 1000 m Höhenzunahme zu vergrössern.        Starkstromverordnung   31   734.2  Innenraumanlagen: Minimalmasse in m        Elektrische Anlagen   32   734.2   Anhang 3  (Art. 43 und 48)   Sicherheitsabstände in Freiluftanlagen   Kol. 1   Nennspannung   Kol. 2   Höchste   Betriebsspannung   Kol. 3   Mindesthöhe zu unter Spannung   stehenden Teilen   kV kV m    20  24 2,50   30  36 2,55   45  52 2,70   60  72,5 2,85  110 123 3,35  132 145 3,57  150 170 3,75  220 245 4,45  380 420 6,05   Bemessungshinweise  1. Die Mindesthöhen in Kolonne 3 betragen 2,25 m+0,01 m pro kV Nennspannung, min-  destens aber 2,5 m.  2. Für extreme Schneehöhen sind Zuschläge notwendig.  3. Für weitere Abstände gelten die anerkannten Regeln der Technik.  4. Die Abstände der Leitungszuführungen richten sich nach der Leitungsverordnung.  5. Die Abstände gelten für Höhen bis 1000 m über Meer. In grösseren Höhen sind sie linear   um 14 Prozent pro 1000 m Höhenzunahme zu vergrössern.     Starkstromverordnung   33   734.2  Anhang 4  (Art. 54, 55 und 57)   Zulässige Berührungsspannungen           Elektrische Anlagen   34   734.2