734.27   1 / 28   Verordnung  über elektrische Niederspannungsinstallationen   (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV)   vom 7. November 2001 (Stand am 1. Januar 2023)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf die Artikel 3, 3a, 3b und 55 Absatz 3 des Elektrizitätsgesetzes vom  24. Juni 19021 (EleG),2   verordnet:   1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich   1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Nie- derspannungsinstallationen (elektrische Installationen) und die Kontrolle dieser In- stallationen.   2 Sie gilt für elektrische Installationen, die:   a. mit Starkstrom, höchstens jedoch mit 1000 V Wechselspannung oder 1500 V  Gleichspannung, betrieben werden;   b. mit Spannungen nach Buchstaben a gespeist, jedoch mit Hochspannung be- trieben werden (Röntgen-, Neon-, Ionisations-, Lackierungs-, Viehhütinstal- lationen usw.).   3 Für elektrische Installationen mit einer maximalen Betriebsspannung von 50 V  Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung und einem maximalen Betriebsstrom  von 2 A gelten nur die allgemeinen Bestimmungen (Art. 1–5) dieser Verordnung.  Können solche Installationen Personen oder Sachen gefährden, gilt die Verordnung  im vollen Umfang.   4 Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen  Schwierigkeiten befolgt werden oder erweisen sie sich für die technische Entwicklung  als hinderlich, so kann das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Ener- gie und Kommunikation (UVEK3) oder in weniger bedeutenden Fällen das Eidgenös- sische Starkstrominspektorat (Inspektorat) auf begründetes Gesuch hin Abweichun- gen bewilligen.           AS 2002 128  1 SR 734.0  2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019    (AS 2019 1375).  3 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981). Die Änd. wurde im ganzen Text berücksichtigt.   734.27      Elektrische Anlagen   2 / 28   734.27   5 Die Verordnung gilt nicht für:   a. die elektrischen Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1 der Eisenbahnverordnung  vom 23. November 19834;   b. die elektrischen Anlagen von Seilbahnen nach der Seilbahnverordnung vom  21. Dezember 20065;   c. die Beleuchtung von Strassen und öffentlichen Plätzen.6   Art. 2 Begriffe   1 Elektrische Installationen sind:   a. Hausinstallationen nach Artikel 14 des EleG;   b. Installationen, die aus einer Hausinstallation gespeist werden, mit ihr örtlich  zusammenhängen und sich auf einem Areal befinden, über das der Inhaber  der speisenden Hausinstallation das Verfügungsrecht hat, sowie Verbindungs- leitungen zwischen Hausinstallationen, die über privaten oder öffentlichen  Grund führen;   c. Energieerzeugungsanlagen7 mit oder ohne Verbindung zu einem Niederspan- nungsverteilnetz;   d. stromverteilende und stromverbrauchende elektrische Installationen, die un- mittelbar aus dem öffentlichen Niederspannungsverteilnetz gespeist werden,  insbesondere solche für:   1. Tunnel und andere unterirdische Bauten,   2. Rohrleitungen und Tankanlagen für Treib- und Brennstoffe,   3. Campingplätze, Bootsanlegestellen usw.,   4. Baustellen, Märkte, Zirkus- und Schaustellerbetriebe, Billettautomaten,  Reklamebeleuchtung an öffentlichen Haltestellen, Beleuchtung von öffent- lichen Gebäuden und Einrichtungen;   5. Frisch- und Abwasserreinigungsanlagen;   e. elektrische Installationen in klassifizierten Bauten und Anlagen des Militärs;   f. Installationen in Zivilschutzbauten;   g. ortsfeste Erzeugnisse oder provisorische Installationen, die an Installationen  nach den Buchstaben a–f fest angeschlossen werden;   h. elektrische Installationen auf Schiffen.   2 Grenzstelle zwischen der Anschlussleitung des Niederspannungsverteilnetzes und  der elektrischen Installation sind die Eingangsklemmen am Anschlussüberstromun- terbrecher.       4 SR 742.141.1  5 SR 743.011  6 Fassung gemäss Beilage 2 Ziff. II 3 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012   (AS 2011 6233).  7 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981). Die Änd. wurde im ganzen Text berücksichtigt.     Niederspannungs-Installationsverordnung   3 / 28   734.27   3 Netzbetreiberinnen sind privat- und öffentlichrechtlich organisierte Unternehmen,  welche ein Elektrizitätsverteilnetz für die Belieferung von Endverbraucherinnen und  -verbrauchern betreiben.   Art. 3 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit   1 Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt,  geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsge- mässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Ge- brauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder  Tiere gefährden.8   2 Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC9 und  CENELEC10. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizeri- schen Normen11.   3 Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare  Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.   Art. 4 Grundlegende Anforderungen zur Vermeidung von Störungen   1 Elektrische Installationen müssen, soweit dies ohne aussergewöhnlichen Aufwand  möglich ist, so erstellt, geändert und in Stand gehalten werden, dass sie den bestim- mungsgemässen Gebrauch von anderen elektrischen Installationen, elektrischen Er- zeugnissen und Schwachstrominstallationen nicht in unzumutbarer Weise stören.   2 Störungsgefährdete elektrische Installationen müssen, soweit dies ohne ausserge- wöhnlichen Aufwand möglich ist, so erstellt, geändert und in Stand gehalten werden,  dass ihr bestimmungsgemässer Gebrauch nicht durch andere elektrischen Installatio- nen oder elektrische Erzeugnisse in unzumutbarer Weise gestört wird.   3 Für die elektromagnetische Verträglichkeit von Erzeugnissen, die in die elektrischen  Installationen eingebaut oder daran angeschlossen werden, gelten die Bestimmungen  der Verordnung vom 25. November 201512 über die elektromagnetische Verträglich- keit13.14   4 Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung gelten die Bestimmungen der Ver- ordnung vom 23. Dezember 199915 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung.       8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   9 International Electrotechnical Commission  10 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique  11 Die Liste der Titel der Normen sowie deren Texte können kostenlos eingesehen und ge-  gen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV),  Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.   12 SR 734.5  13 Fassung gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. d der V vom 25. Nov. 2015 über die elektromagneti-  sche Verträglichkeit, in Kraft seit 20. April 2016 (AS 2016 119).  14 Bezeichnung gemäss Anhang 3 Ziff. II 5 der V vom 18. Nov. 2009 über die elektromag-  netische Verträglichkeit, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 6243).  15 SR 814.710     Elektrische Anlagen   4 / 28   734.27   5 Treten trotz Beachtung der anerkannten Regeln der Technik unzumutbare Beeinflus- sungen auf, die nur mit grossem Aufwand beseitigt werden können, so suchen sich  die Beteiligten zu verständigen. Können sie sich nicht einigen, so entscheidet das  UVEK; es hört zuvor die beteiligten Kontrollstellen (Art. 21 EleG) an.   Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation   1 Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elek- trischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er  muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.   2 Er hat zu diesem Zweck die technischen Unterlagen der Installation (z. B. Installa- tionsschema, Installationspläne, Betriebsanleitungen usw.), die ihm vom Anlagener- steller oder Elektroplaner16 ausgehändigt werden müssen, während ihrer ganzen Le- bensdauer und die Grundlagen für den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 während  mindestens einer Kontrollperiode gemäss Anhang aufzubewahren.   3 Er muss Mängel unverzüglich beheben lassen.   4 Wer eine elektrische Installation, die im Eigentum eines Dritten steht, unmittelbar  betreibt und nutzt, muss festgestellte Mängel dem Eigentümer bzw. dessen Vertreter  nach Massgabe der Regelung seines Nutzungsrechtes unverzüglich melden und deren  Behebung veranlassen.   2. Kapitel: Bewilligung für Installationsarbeiten   1. Abschnitt: Bewilligungspflicht   Art. 6   Wer elektrische Installationen erstellt, ändert oder in Stand stellt und wer elektrische  Erzeugnisse an elektrische Installationen fest anschliesst oder solche Anschlüsse un- terbricht, ändert oder in Stand stellt, braucht eine Installationsbewilligung des Inspek- torates.   2. Abschnitt: Allgemeine Installationsbewilligung   Art. 717 Bewilligung für natürliche Personen   Natürliche Personen, die in eigener Verantwortung Installationsarbeiten ausführen,  erhalten die allgemeine Installationsbewilligung, wenn:   a. sie fachkundig sind;       16 In dieser V sind mit der maskulinen Form der Berufsbezeichnungen und Funktionen stets  Personen beiderlei Geschlechts gemeint.   17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   5 / 28   734.27   b. ihr Ausbildungsstand dem neuesten Stand der Technik entspricht und ihre  Weiterbildung gewährleistet ist; und   c. sie Gewähr bieten, dass sie die Vorschriften dieser Verordnung einhalten.   Art. 818 Fachkundigkeit im Installationsbereich   1 Fachkundig ist eine Person, welche die Höhere Fachprüfung (Meisterprüfung) als  Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte bestanden hat.   2 Fachkundige Person ist im Weiteren auch, wer drei Jahre Praxis im Installieren unter  Aufsicht einer fachkundigen Person ausweist, eine Praxisprüfung bestanden hat und:   a. ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis «Elektroinstallateur EFZ» und ein Dip- lom einer Fachhochschule (FH) in der Energie-/Elektrotechnik (Bachelor oder  Master of Science FH) oder ein Diplom einer höheren Fachschule (HF) oder  einen gleichwertigen Abschluss besitzt;   b. ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines dem Elektroinstallateur EFZ  nahe verwandten Berufes oder die Maturität und ein Diplom einer eidgenös- sischen technischen Hochschule oder FH in der Energie-/Elektrotechnik (Ba- chelor oder Master of Science FH) oder ein Diplom einer HF oder einen  gleichwertigen Abschluss besitzt; oder   c. ein eidgenössisches Diplom (höhere Fachprüfung, HFP) eines dem Elektroin- stallations- und Sicherheitsexperten nahe verwandten Berufes besitzt.   3 Das UVEK legt die Einzelheiten der Praxisprüfung in Zusammenarbeit mit den  branchenüblichen Organisationen der Arbeitswelt (OdA) fest. Die sicherheitsrelevan- ten Kompetenzen gemäss Berufsprüfung als Elektroprojektleiter Installation und Si- cherheit und Höherer Fachprüfung als Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte  sind in jedem Fall zu prüfen.   4 Über die Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen und über die dem  Elektroinstallateur EFZ nahe verwandten Berufe entscheidet das Inspektorat in ana- loger Anwendung der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 200319.   Art. 920 Bewilligung für Betriebe   1 Betriebe erhalten die allgemeine Installationsbewilligung, wenn:   a. sie eine fachkundige Person beschäftigen, die in den Betrieb so eingegliedert  ist, dass sie die technische Aufsicht über die Installationsarbeiten wirksam  ausüben kann (fachkundiger Leiter);   b. der Ausbildungsstand der fachkundigen Person und der in der Installationsbe- willigung aufgeführten Personen dem neuesten Stand der Technik entspricht  und deren Weiterbildung gewährleistet ist; und       18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   19 SR 412.101  20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   6 / 28   734.27   c. sie Gewähr bieten, dass sie die Vorschriften dieser Verordnung einhalten.   2 Zweigniederlassungen von Betrieben nach Absatz 1 brauchen keine eigene allge- meine Installationsbewilligung. Sie müssen aber wie der Betrieb die Anforderungen  nach Absatz 1 erfüllen.   3 Beschäftigt ein Betrieb den fachkundigen Leiter in einem Teilzeitarbeitsverhältnis,  so wird die allgemeine Installationsbewilligung nur erteilt, wenn:   a. dessen Beschäftigungsgrad mindestens 40 Prozent beträgt;   b. dessen Arbeitsbelastung dem Beschäftigungsgrad entspricht; und   c. er insgesamt nicht mehr als zwei Betriebe betreut.   Art. 1021 Betriebsorganisation   1 Betriebe müssen pro 20 in der Installation beschäftigte Personen mindestens einen  fachkundigen Leiter vollzeitlich beschäftigen.   2 Ein Betrieb kann jedem fachkundigen Leiter höchstens drei kontrollberechtigte  Personen nach Artikel 27 Absatz 1 unterstellen, die ihrerseits zusätzlich höchstens je  10 Personen beaufsichtigen dürfen.22   3 Zweigniederlassungen müssen wie der Betrieb die Anforderungen nach Absatz 1  erfüllen. Sie können sich nach Absatz 2 organisieren.   Art. 10a23 Ausführung von Installationsarbeiten durch den Betrieb selbst   1 Betriebe dürfen die Ausführung von Installationsarbeiten nur Betriebsangehörigen  übertragen, die:   a. über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis «Elektroinstallateur EFZ» verfü- gen oder einen gleichwertigen Abschluss besitzen; oder   b. über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis «Montage-Elektriker EFZ» ver- fügen oder einen gleichwertigen Abschluss besitzen.   2 Fachkundige Personen und Personen nach Absatz 1 Buchstabe a dürfen elektrische  Installationen erstmalig in Betrieb nehmen.   3 Personen nach Absatz 1 Buchstabe b dürfen nur elektrische Installationen erstmalig  in Betrieb nehmen, die von ihrer Ausbildung erfasst sind. Andere elektrische Installa- tionen dürfen sie nur unter der Aufsicht einer fachkundigen Person oder einer Person  nach Absatz 1 Buchstabe a erstmalig in Betrieb nehmen.   4 Lernende oder Hilfskräfte dürfen Installationsarbeiten nur unter Anleitung und Auf- sicht von fachkundigen Personen oder Personen nach Absatz 1 ausführen.       21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 800).   23 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   7 / 28   734.27   5 Die fachkundigen Personen und Personen nach Absatz 1 dürfen höchstens fünf Ler- nende oder Hilfskräfte beaufsichtigen.   6 Die fachkundigen Personen und die kontrollberechtigten Personen nach Artikel 10  Absatz 2 sorgen dafür, dass die Installationsarbeiten gemäss Artikel 24 kontrolliert  werden.   7 Über die Gleichwertigkeit von Ausbildungsabschlüssen entscheidet das Inspektorat.   Art. 10b24 Beizug von anderen Betrieben und Einzelpersonen   1 Betriebe mit einer Installationsbewilligung nach Artikel 9 können für die Ausfüh- rung von Installationsarbeiten beiziehen:   a. andere Betriebe, wenn diese die Anforderungen nach Artikel 9 erfüllen;   b. Einzelpersonen, wenn sie diese für die Ausführung von Installationsarbeiten  wie betriebseigene Personen nach den Vorschriften von Artikel 10 und 10a in  die Betriebsorganisation integrieren.   2 Die Verantwortung für die Installationsarbeiten von Betrieben oder Personen nach  Absatz 1 und die Durchführung der Schlusskontrolle nach Artikel 24 Absatz 2 ver- bleiben in jedem Fall beim beiziehenden Betrieb.   3 Die fachkundigen Personen und die kontrollberechtigten Personen nach Artikel 10  Absatz 2 des beiziehenden Betriebs sorgen dafür, dass die Installationsarbeiten von  Betrieben oder Personen nach Absatz 1 regelmässig kontrolliert werden.   Art. 11 Ersatzbewilligung   1 Beschäftigt ein Betrieb vorübergehend keine fachkundige Person, so kann ihm das  Inspektorat eine Ersatzbewilligung erteilen, wenn er mindestens eine kontrollberech- tigte Person oder eine Person beschäftigt, welche die Voraussetzungen für die Ertei- lung einer Bewilligung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen (Art. 13) erfüllt.  Diese Person ist in der Ersatzbewilligung aufzuführen.25   2 Die Ersatzbewilligung ist sechs Monate gültig; sie kann um höchstens sechs Monate  verlängert werden.   3 Solange der Betrieb eine Ersatzbewilligung besitzt, muss das Inspektorat dessen In- stallationstätigkeit besonders beaufsichtigen. Der Inhaber der Ersatzbewilligung trägt  die Kosten.       24 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   8 / 28   734.27   3. Abschnitt:26 Eingeschränkte Installationsbewilligungen   Art. 12 Arten   1 Das Inspektorat kann eingeschränkte Installationsbewilligungen erteilen:    a. für Arbeiten an betriebseigenen Installationen (Art. 13);   b. für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen (Art. 14);   c. für den Anschluss von elektrischen Erzeugnissen (Art. 15);   2 Betriebe können gleichzeitig eingeschränkte Bewilligungen nach Absatz 1 Buchsta- ben b und c innehaben, wenn die in der Bewilligung aufgeführten Personen nicht iden- tisch sind.   Art. 13 Bewilligung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen   1 Eine Bewilligung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen wird einem Betrieb  erteilt, der zur Ausführung dieser Arbeiten Betriebsangehörige (Betriebselektriker)  einsetzt, die:   a. ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als «Elektroinstallateur EFZ» besitzen  und zusätzlich mindestens drei Jahre praktische Tätigkeit in elektrischen In- stallationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person nachweisen können;   b. ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in einem dem Elektroinstallateur EFZ  nahe verwandten Beruf besitzen oder einen gleichwertigen Abschluss haben  und zusätzlich mindestens fünf Jahre praktische Tätigkeit in elektrischen In- stallationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person nachweisen können;  oder   c. eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestanden haben.   2 Über die dem Elektroinstallateur EFZ nahe verwandten Berufe und die Gleichwer- tigkeit des Abschlusses nach Absatz 1 Buchstabe b entscheidet das Inspektorat.   3 Die Bewilligung berechtigt zu folgenden Arbeiten an betriebseigenen Installationen:   a. Unterhaltsarbeiten und Beseitigung von Störungen;   b. Änderung der Installation nach einem Bezügerüberstromunterbrecher oder ei- ner Überstrom-Schutzeinrichtung für Endstromkreise;   c. Installationsarbeiten nach der Netztrennstelle bei temporären Installationen  wie auf Baustellen und Märkten oder in Zirkus- und Schaustellerbetrieben.   4 Der Inhaber der Bewilligung sorgt dafür, dass:   a. die Ausbildung der in der Bewilligung aufgeführten Betriebsangehörigen dem  neuesten Stand der Technik entspricht;   b. die Personen nach Buchstabe a die erforderliche Weiterbildung absolvieren;  und       26 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   9 / 28   734.27   c. die berufsbegleitende fachliche Betreuung der Personen nach Buchstabe a  durch eine akkreditierte Inspektionsstelle ununterbrochen gewährleistet ist.   Art. 14 Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen   1 Eine Bewilligung für Installationsarbeiten an Anlagen, deren Erstellung spezielle  Kenntnisse erfordert, insbesondere an Alarmanlagen, Hebe- und Förderanlagen,  Leuchtschriften, Photovoltaikanlagen, stationären Batterieanlagen, Systemen zur un- terbrechungsfreien Stromversorgung und an Schiffen wird einem Betrieb erteilt, der  zur Ausführung der Arbeiten Betriebsangehörige einsetzt, die:   a.27 die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung für Arbeiten an be- triebseigenen Installationen (Art. 13 Abs. 1) erfüllen und drei Jahre praktische  Tätigkeit in solchen Installationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person  oder unter Anleitung einer Person nachweisen, welche die entsprechende Prü- fung des Inspektorats bestanden hat; oder   b.28 eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestanden haben und:   1. drei Jahre praktische Tätigkeit in solchen Installationen unter Anleitung  eines Bewilligungsträgers nachweisen, oder   2. eine vom Inspektorat bezeichnete fachspezifische Ausbildung in solchen  Installationen abgeschlossen haben.   2 Die Bewilligung berechtigt zu den in ihr aufgeführten Installationsarbeiten.   3 Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe a und b gilt sinngemäss.   4 Betriebsangehörige, die nicht in der Bewilligung aufgeführt sind, dürfen Serviceund  Reparaturarbeiten an Alarm-, Hebe- und Förderanlagen sowie auf Schiffen ausführen,  wenn sie einen vom Inspektorat anerkannten Kurs für solche Arbeiten an den jewei- ligen Anlagen im Umfang von mindestens 40 Lektionen Elektrosicherheit im Betrieb  oder in einer qualifizierten Ausbildungsstätte absolviert haben. Die Arbeiten sind mit  einer Kontrolle der ausgeführten Arbeiten abzuschliessen. Das Ergebnis dieser Kon- trolle ist zu dokumentieren.29   Art. 15 Anschlussbewilligung   1 Die Anschlussbewilligung wird einem Betrieb erteilt, der zur Ausführung der Ar- beiten Betriebsangehörige einsetzt, die:    a. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung für Arbeiten an be- triebseigenen Installationen (Art. 13 Abs. 1) erfüllen; oder   b. eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestanden haben.   2 Diese Bewilligung berechtigt zum Anschliessen und Auswechseln von den in ihr  aufgeführten fest anzuschliessenden oder fest angeschlossenen elektrischen Erzeug- nissen.       27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  29 Berichtigung vom 31. Okt. 2017 (AS 2017 5761).     Elektrische Anlagen   10 / 28   734.27   3 Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe a und b gilt sinngemäss.   4 Betriebsangehörige, die nicht in der Bewilligung aufgeführt sind, dürfen Service-  und Reparaturarbeiten an funktionsrelevanten, hinter einem Anlageschalter direkt an  eine Steuerung angeschlossenen Komponenten von Anlagen der Sanitär-, Heizungs-,  Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik ausführen, wenn sie einen vom Inspektorat aner- kannten Kurs für solche Arbeiten an den jeweiligen Anlagen im Umfang von mindes- tens 40 Lektionen Elektrosicherheit im Betrieb oder bei einer qualifizierten Ausbil- dungsstätte absolviert haben. Die Arbeiten sind mit einer Kontrolle der ausgeführten  Arbeiten abzuschliessen. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist zu dokumentieren.30   4. Abschnitt: Installationsarbeiten ohne Bewilligung   Art. 16   1 Keine Installationsbewilligung benötigen fachkundige Personen nach Artikel 8, kon- trollberechtigte Personen nach Artikel 27 sowie Elektroinstallateure EFZ für Installa- tionsarbeiten in von ihnen bewohnten oder in ihrem Eigentum stehenden Wohnräu- men und in den zugehörigen Nebenräumen.31   2 Keine Installationsbewilligung benötigen Personen, die:   a. einzelne Steckdosen und Schalter in bestehenden Installationen in von ihnen  bewohnten Wohnräumen und in den zugehörigen Nebenräumen hinter Ver- braucherüberstromunterbrechern an einphasigen Endstromkreisen mit Fehler- stromschutzeinrichtungen für maximal 30 mA Nennauslösestrom installieren;   b. Beleuchtungskörper und zugehörige Schalter in von ihnen bewohnten Wohn- räumen und zugehörigen Nebenräumen montieren und demontieren.32   3 Elektrische Installationen nach Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a müssen vom In- haber einer Kontrollbewilligung kontrolliert werden. Die kontrollierende Person muss  dem Eigentümer den Sicherheitsnachweis übergeben.   5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen   Art. 17 Inhalt der Installationsbewilligung   1 Die allgemeine Installationsbewilligung für Betriebe legt fest:   a. den Bewilligungsinhaber;       30 Die Berichtigung vom 28. Dez. 2017 betrifft nur den französischen Text (AS 2017 7785).  31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).  32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   11 / 28   734.27   b.33 den fachkundigen Leiter und dessen Beschäftigungsgrad sowie die kontroll- berechtigten Personen nach Artikel 10 Absatz 2; und   c. die weiteren fachkundigen Personen, die der Betrieb zur Unterschrift gegen- über den Netzbetreiberinnen ermächtigt hat.   2 Die eingeschränkten Installationsbewilligungen legen fest:   a. den Bewilligungsinhaber;   b. die Person, welche die für die Erteilung der Bewilligung verlangten Fach- kenntnisse besitzt; und    c. Art und Umfang der bewilligten Installationsarbeiten und gegebenenfalls die  Erzeugnisse und Anlagen, für welche die Bewilligung gilt.34   3 In Bewilligungen für innerbetriebliche Installationsarbeiten wird überdies die akkre- ditierte Inspektionsstelle festgelegt, welche die fachliche Betreuung nach Artikel 13  Absatz 4 sicherstellt.   Art. 18 Gültigkeit der Installationsbewilligung   1 Die Installationsbewilligung ist unbefristet und nicht übertragbar. Sie gilt für die  ganze Schweiz.   2 Verlässt der fachkundige Leiter oder, bei eingeschränkten Installationsbewilligun- gen, die Person, welche die für die Erteilung der Bewilligung verlangten Fachkennt- nisse besitzt, den Betrieb, so erlischt die Installationsbewilligung für diesen Betrieb.35   Art. 19 Änderung und Widerruf der Installationsbewilligung   1 Der Bewilligungsinhaber muss dem Inspektorat innert zwei Wochen jede Tatsache  melden, die eine Änderung der Installationsbewilligung erfordert.   2 Die Installationsbewilligung wird widerrufen, wenn:   a. die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind;   b. der Bewilligungsinhaber oder sein Personal trotz Mahnung in schwerwiegen- der Weise gegen diese Verordnung verstösst.   3 Das Inspektorat gibt den Widerruf einer Installationsbewilligung öffentlich be- kannt.36   Art. 20 Verzeichnis der Installationsbewilligungen   1 Das Inspektorat führt ein Verzeichnis der Installationsbewilligungen; dieses Ver- zeichnis ist öffentlich.       33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   12 / 28   734.27   2 Widerrufene Installationsbewilligungen sind unverzüglich aus dem Verzeichnis zu  entfernen.   Art. 21 Prüfungen   1 Das Inspektorat führt die Prüfungen durch, die zur Erlangung der eingeschränkten  Installationsbewilligungen (Art. 13 Abs. 1 Bst. c, 14 Abs. 1 Bst. b und 15 Abs. 3)  erforderlich sind.   2 Das UVEK regelt in Zusammenarbeit mit den OdA die Prüfungsanforderungen.37   3. Kapitel: Ausführung von Installationsarbeiten   Art. 22 Arbeitssicherheit   1 Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen in der Regel nur ausgeführt werden,  wenn diese nicht unter Spannung stehen. Der betreffende Teil der Installation ist vor  Beginn der Arbeit:   a. abzutrennen;   b. gegen Wiedereinschaltung zu sichern;   c. auf Spannungsfreiheit zu prüfen;   d. zu erden und kurzzuschliessen, wenn die Gefahr von Spannungsübertragun- gen oder Rückeinspeisungen besteht;   e. gegen benachbarte, unter Spannung verbliebene Teile abzudecken.   2 An elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, dürfen nur Elektroinstal- lateure EFZ oder Personen mit einer gleichwertigen Ausbildung arbeiten. Sie müssen  für solche Arbeiten entsprechend den neuesten Erkenntnissen speziell ausgebildet und  ausgerüstet sein.38   3 Für Arbeiten an elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, sind immer  zwei Personen einzusetzen. Eine von diesen ist als verantwortlich zu bestimmen.   Art. 2339 Meldepflichten bei allgemeinen Installationsbewilligungen   1 Die Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung und diejenigen einer Ersatz- bewilligung müssen Installationsarbeiten vor der Ausführung der Netzbetreiberin, mit  deren Niederspannungsverteilnetz die elektrische Installation verbunden ist, melden.   2 Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anordnen.       37 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   38 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).     Niederspannungs-Installationsverordnung   13 / 28   734.27   Art. 2440 Baubegleitende Erstprüfung und betriebsinterne Schlusskontrolle   1 Vor der Inbetriebnahme einer elektrischen Installation oder von Teilen davon ist eine  baubegleitende Erstprüfung durchzuführen. Diese Erstprüfung ist zu protokollieren.   2 Vor der Übergabe einer elektrischen Installation an den Eigentümer muss eine  Schlusskontrolle durchgeführt werden. Diese Schlusskontrolle wird durchgeführt:   a. von einer fachkundigen Person nach Artikel 8 oder einer kontrollberechtigten  Person nach Artikel 27 Absatz 1; oder   b. bei einer Installation, an der gemeinsam mehrere Betriebe mit je einem fach- kundigen Leiter zusammengearbeitet haben: von der Person, die vom Eigen- tümer der Installation als für die Gesamtheit der Installation verantwortlich  bestimmt wurde.   3 Als Übergabe gilt der Zeitpunkt ab dem ein Teil oder eine ganze elektrische Instal- lation bestimmungsgemäss genutzt wird.   4 Die Personen, welche die Schlusskontrolle durchführen, haben die Ergebnisse dieser  Kontrolle in einem Sicherheitsnachweis (Art. 37) festzuhalten.   5 Der Sicherheitsnachweis ist vom Inhaber der allgemeinen Installationsbewilligung  oder der Ersatzbewilligung dem Eigentümer zu übergeben. Für Arbeiten, für die eine  Ausnahme des Inspektorats nach Artikel 23 vorliegt, genügt das Protokoll der Erst- prüfung.41   6 Nach der Schlusskontrolle meldet der Eigentümer der Netzbetreiberin den Ab- schluss der Installationsarbeiten und stellt ihr den Sicherheitsnachweis zu.   Art. 2542 Meldepflichten bei eingeschränkten Installationsbewilligungen   1 Installationsarbeiten im Rahmen von eingeschränkten Installationsbewilligungen  müssen vor der Ausführung der Netzbetreiberin, mit deren Niederspannungsverteil- netz die Installation verbunden ist, gemeldet werden.43   1bis Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anord- nen.44   2 Die in der eingeschränkten Bewilligung aufgeführten Personen führen eine Erstprü- fung oder eine Kontrolle der ausgeführten Arbeiten durch und erstellen davon ein  Protokoll. Sie unterzeichnen es und bewahren es zuhanden der Kontrollorgane auf.   3 Sie führen ein Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.       40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).  43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  44 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).     Elektrische Anlagen   14 / 28   734.27   4 Der Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung übergibt dem Eigentü- mer entweder das Protokoll der Erstprüfung oder das Protokoll der Kontrolle der aus- geführten Arbeiten.45   4. Kapitel: Installationskontrolle   1. Abschnitt: Bewilligungspflicht   Art. 26 Kontrollorgane   1 Kontrollorgane sind:   a. die unabhängigen Kontrollorgane;   b. die akkreditierten Inspektionsstellen;   c. die Netzbetreiberinnen;   d. das Inspektorat.   2 Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen brau- chen für die Ausübung der Kontrolle eine Bewilligung des Inspektorates.   3 Netzbetreiberinnen dürfen die Aufgaben eines unabhängigen Kontrollorganes oder  einer akkreditierten Inspektionsstelle nur wahrnehmen, wenn sie:   a. hiefür eine rechtlich und finanziell unabhängige Organisationseinheit bilden;  oder   b. nur Anlagen, die nicht von ihrem Netz versorgt werden, als unabhängiges  Kontrollorgan oder akkreditierte Kontrollstelle technisch kontrollieren. In  diesem Fall muss für die technische Kontrolle eine eigene Rechnung geführt  werden.   4 Die Akkreditierung der Inspektionsstellen richtet sich nach der Akkreditierungs- und  Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni 199646. Das UVEK kann die fachlichen An- forderungen für die Akkreditierung festlegen; es hört hiefür das Inspektorat und die  Fachorganisationen an.   Art. 2747 Kontrollbewilligung   1 Die Kontrollbewilligung wird einer Person erteilt, die in eigener Verantwortung In- stallationskontrollen durchführt, wenn:   a. sie fachkundig ist (Art. 8) oder die Berufsprüfung als Elektroprojektleiter In- stallation und Sicherheit bestanden hat;   b. ihr Ausbildungsstand dem neuesten Stand der Technik entspricht und ihre  Weiterbildung gewährleistet ist;       45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  46 SR 946.512  47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   15 / 28   734.27   c. die internen Arbeitsanweisungen zur Kontrolltätigkeit auf dem neuesten  Stand sind;   d. sie über geeignete und kalibrierte Mess- und Kontrollgeräte verfügt.   2 Die Kontrollbewilligung wird einem Betrieb erteilt, wenn:   a. er für die Kontrolle eine Person mit einer Ausbildung nach Absatz 1 (kontroll- berechtigte Person) einsetzt;   b. der Ausbildungsstand der kontrollberechtigten Person dem neuesten Stand der  Technik entspricht und deren Weiterbildung gewährleistet ist;   c. die internen Arbeitsanweisungen zur Kontrolltätigkeit auf dem neuesten  Stand und für das Kontrollpersonal zugänglich sind;   d. die geeigneten und kalibrierten Mess- und Kontrollgeräte vorhanden sind.   3 Die Bewilligung ist unbefristet und nicht übertragbar. Sie gilt für die ganze Schweiz.   4 In der Bewilligung sind die zur Ausführung der Installationskontrolle berechtigten  Personen aufgeführt.   Art. 28 Änderung, Widerruf und Erlöschen der Kontrollbewilligung   1 Der Bewilligungsinhaber muss dem Inspektorat innert zwei Wochen jede Tatsache  melden, die eine Änderung der Kontrollbewilligung erfordert.   2 Die Kontrollbewilligung wird widerrufen, wenn:   a. die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind;   b. der Bewilligungsinhaber oder sein Personal trotz Mahnung in schwerwiegen- der Weise gegen diese Verordnung verstossen.   3 Die Kontrollbewilligung für einen Betrieb erlischt, wenn im Betrieb keine Person  mehr angestellt ist, die über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.48   4 Das Inspektorat gibt den Widerruf einer Kontrollbewilligung öffentlich bekannt.49   Art. 29 Verzeichnis der Kontrollbewilligungen   1 Das Inspektorat führt ein Verzeichnis der Kontrollbewilligungen; dieses Verzeichnis  ist öffentlich   2 Widerrufene Kontrollbewilligungen sind unverzüglich aus dem Verzeichnis zu ent- fernen.   Art. 30 Anforderungen für Netzbetreiberinnen und Inspektorat   Für das Kontrollpersonal und die Ausrüstung der Netzbetreiberinnen und des Inspek- torates gelten die Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 2 sinngemäss.       48 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   16 / 28   734.27   Art. 31 Unabhängigkeit der Kontrollen   Wer an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung der zu kontrollieren- den elektrischen Installationen beteiligt war, darf nicht mit der Abnahmekontrolle  nach Artikel 35 Absatz 3, der periodischen Kontrolle oder mit Stichprobenkontrollen  beauftragt werden.   2. Abschnitt: Zuständigkeiten und Aufgaben der Kontrollorgane   Art. 3250 Technische Kontrollen   1 Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen  im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen  durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.   2 Die Tätigkeiten nach Absatz 1 dürfen nur von akkreditierten Inspektionsstellen  wahrgenommen werden für:   a. elektrische Installationen mit besonderem Gefährdungspotenzial (Spezialin- stallationen, Anhang Ziff. 1);   b. elektrische Installationen von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbe- willigung (Art. 12 Abs. 1).   3 Die Eigentümer von Installationen nach Absatz 2 melden dem Inspektorat die Ertei- lung eines entsprechenden Auftrages.   4 Die Zuständigkeiten für die Kontrollen elektrischer Installationen und die Kontroll- perioden sind im Anhang festgelegt.   Art. 3351 Aufgaben der Netzbetreiberinnen   1 Die Netzbetreiberinnen überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise für die  elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt wer- den, soweit diese Überwachung nicht nach Artikel 34 Absatz 3 dem Inspektorat ob- liegt.   1bis Sie melden dem Inspektorat die Fertigstellung von Energieerzeugungsanlagen, die  mit ihrem Niederspannungsverteilnetz verbunden sind, innert 14 Tagen nach Eingang  der Sicherheitsnachweise nach Artikel 35 Absatz 3.52   1ter Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anord- nen.53       50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   51 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   52 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  53 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).     Niederspannungs-Installationsverordnung   17 / 28   734.27   2 Sie prüfen die Sicherheitsnachweise stichprobenweise auf ihre Richtigkeit und ord- nen gegebenenfalls die Massnahmen an, die zur Behebung der Mängel erforderlich  sind.   3 Sie bewahren die Sicherheitsnachweise bis zur Beendigung der nächsten periodi- schen Kontrolle auf.   4 Sie führen ein Verzeichnis der von ihnen versorgten elektrischen Installationen; da- rin sind einzutragen:   a. Ort und Eigentümer der Installation;   b. die Kontrollperioden;   c. jede Kontrolle (Art, Datum, Kontrollpersonal, Ergebnis);   d. allfällige Anordnungen nach Artikel 38;   e. der Name des Installateurs;   f. allfällige Anordnungen betreffend die Mängelbehebung.   5 Sie informieren das Inspektorat, wenn sie feststellen, dass Inhaber von Installations- bewilligungen oder Kontrollbewilligungen ihre Pflichten in schwerwiegender Weise  verletzen oder dass Installationsarbeiten oder Installationskontrollen ohne Bewilli- gung ausgeführt werden.   Art. 34 Aufgaben des Inspektorates   1 Das Inspektorat beaufsichtigt die übrigen Kontrollorgane, die Inhaber einer allge- meinen Installationsbewilligung sowie einer Ersatzbewilligung. Es unterstützt die üb- rigen Kontrollorgane in der Durchführung der Überwachung der Installationskon- trolle und kann die dafür notwendigen Massnahmen anordnen.54   2 Es kontrolliert die elektrischen Installationen, die weder von einem unabhängigen  Kontrollorgan noch von einer akkreditierten Inspektionsstelle kontrolliert werden.55   3 Soweit die Durchführung technischer Kontrollen von elektrischen Installationen  nach Artikel 32 Absatz 2 akkreditierten Inspektionsstellen übertragen worden ist,  überwacht das Inspektorat den Eingang der Sicherheitsnachweise und prüft diese  stichprobenweise auf ihre Richtigkeit. Artikel 33 Absätze 3 und 4 gelten sinngemäss.   3bis Es kann einem Eigentümer von Installationen auf dessen Antrag die Führung und  Überwachung eines Verzeichnisses über den Eingang der Sicherheitsnachweise über- tragen.56   4 Das Inspektorat entscheidet in Streitfällen, ob eine elektrische Installation den Vor- schriften dieser Verordnung entspricht.       54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   55 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   56 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   18 / 28   734.27   3. Abschnitt: Nachweis der Sicherheit   Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation   1 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer  Kontrollperiode von 20 Jahren gemäss Anhang, so muss er der Netzbetreiberin bei  der Übernahme mit dem Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 nachweisen, dass die  Installation:   a. den Vorschriften dieser Verordnung und den Regeln der Technik entspricht;  und    b. nach Artikel 24 kontrolliert wurde.57   2 Handelt es sich um eine Energieerzeugungsanlage nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe  c ohne Verbindung mit einem Niederspannungsverteilnetz zur Einspeisung in eine  feste Installation, so muss der Eigentümer den Sicherheitsnachweis bei der Inbetrieb- nahme dem Inspektorat einreichen.   3 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine Energieerzeugungsanlage nach Arti- kel 2 Absatz 1 Buchstabe c, die mit einem Niederspannungsverteilnetz verbunden ist,  so veranlasst er innerhalb von zwei Monaten eine Abnahmekontrolle der Energieer- zeugungsanlage durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte In- spektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbe- treiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2, dem Inspektorat ein.58   4 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer  Kontrollperiode von weniger als 20 Jahren gemäss Anhang, so veranlasst er innerhalb  von sechs Monaten eine Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan  oder eine akkreditierte Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den Sicher- heitsnachweis der Netzbetreiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2,  dem Inspektorat ein.59   Art. 36 Periodische Nachweise   1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus  ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor  Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37  bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.   1bis Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a  der Energieverordnung vom 1. November 201760) melden der Netzbetreiberin die Ei- gentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die Ei- gentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere Ei- gentümerwechsel.61       57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   58 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  59 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 372).  60  SR 730.01  61 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 24. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022    (AS 2021 828).     Niederspannungs-Installationsverordnung   19 / 28   734.27   2 Das Inspektorat fordert die Eigentümer von Spezialinstallationen nach Anhang Zif- fer 1 und die Eigentümer von Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 35 Absatz 2  mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicher- heitsnachweis einzureichen.62   3 Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode  verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht  innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, so übergibt die Netzbetreiberin dem In- spektorat die Durchsetzung der periodischen Kontrolle.   3bis Die Inhaber von Bewilligungen für Arbeiten an betriebseigenen Installationen ge- mäss Artikel 13 sind vom Inspektorat mindestens sechs Monate vor Ablauf jeder drit- ten Kontrollperiode, die Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach  den Artikeln 14 und 15 vor Ablauf jeder Kontrollperiode schriftlich aufzufordern, die  Bescheinigung der von ihnen beigezogenen akkreditierten Inspektionsstelle einzu- reichen.63   4 Die Kontrollperioden für die einzelnen elektrischen Installationen sind im Anhang  festgelegt. Das Inspektorat kann in Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kon- trollperioden bewilligen.   Art. 37 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis   1 Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:   a. Adresse der Installation und des Eigentümers;   b.64 Beschreibung der Installation einschliesslich angewendeter Normen und all- fälliger Besonderheiten;   c. Kontrollperiode;   d. Name und Adresse des Installateurs;   e. Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle nach Artikel 24;   f. Name und Adresse des Inhabers der Kontrollbewilligung und Ergebnis seiner  Kontrolle bei Abnahmekontrollen nach Artikel 35 Absatz 3 und periodischen  Kontrollen nach Artikel 36.   2 Der Sicherheitsnachweis muss unterzeichnet werden:   a. von den Personen, welche die Kontrolle durchgeführt haben; und   b. von einer der kontrollberechtigten Personen, welche in der Installationsbewil- ligung aufgeführt sind.65       62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   63 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   20 / 28   734.27   3 Das UVEK legt den technischen Inhalt des Sicherheitsnachweises fest. Es hört dabei  das Inspektorat und die Fachorganisationen an.   Art. 38 Ungenügende Sicherheitsnachweise   1 Die Netzbetreiberinnen weisen unvollständige oder offensichtlich unrichtige Sicher- heitsnachweise zurück und ordnen die notwendigen Massnahmen an.   2 Sie können zusätzliche Angaben und die Vorlage der technischen Unterlagen der  Installation verlangen.   4. Abschnitt: Stichprobenkontrollen und Mängelbehebung   Art. 39 Stichprobenkontrollen   1 Das Inspektorat und die Netzbetreiberinnen kontrollieren elektrische Installationen  mit Stichproben und wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie dieser Verordnung  nicht entsprechen. Sie können hiefür andere Kontrollorgane beiziehen.   2 Die Kosten der Stichprobenkontrollen sind vom Eigentümer der Installation zu tra- gen, wenn Mängel an der Installation festgestellt werden. Ist die Installation mängel- frei, so geht die Stichprobenkontrolle zu Lasten derjenigen Stelle, welche sie ange- ordnet hat.   Art. 40 Mängelbehebung   1 Mängel, die Personen oder Sachen gefährden können, müssen unverzüglich behoben  werden. Besteht eine unmittelbare und erhebliche Gefahr, unterbricht das Kontrollor- gan die Stromzufuhr zum personen- oder sachgefährdenden Installationsteil sofort.   2 Die Netzbetreiberinnen oder das Inspektorat setzen für die Behebung von Mängeln,  die im Rahmen der Überprüfung des Sicherheitsnachweises oder bei Stichprobenkon- trollen festgestellt werden, eine angemessene Frist.   3 Werden innerhalb der festgesetzten Frist die Mängel nicht behoben oder die ange- ordneten Massnahmen nicht durchgeführt, so übergibt die Netzbetreiberin die Durch- setzung dem Inspektorat.   3bis Das Inspektorat setzt eine weitere Frist für die Behebung der Mängel. Verstreicht  diese, ohne dass die Mängel behoben werden, so kann es die Behebung dieser Mängel  auf Kosten des Eigentümers der Installation durch Dritte anordnen oder die Stromzu- fuhr der betroffenen Anlageteile unterbrechen oder unterbrechen lassen, soweit diese  insbesondere nicht dem unmittelbaren Notbedarf dienen.66   4 Es kann weitere interessierte Stellen, insbesondere die kantonale Brandschutzbe- hörde oder die zuständige Gebäudeversicherung, über die Mängel der elektrischen       66 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   21 / 28   734.27   Installationen und die Weigerung des Eigentümers der Installation, diese zu beheben,  informieren.67   5. Kapitel: Gebühren, Strafbestimmungen68   Art. 41 Gebühren   Für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung erhebt das In- spektorat Gebühren nach den Artikeln 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember  199269 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat.   Art. 4270 Strafbestimmungen   Nach Artikel 55 Absatz 3 EleG wird bestraft, wer:   a. Installationsarbeiten ohne die dafür notwendige Bewilligung (Art. 6) ausführt;   b. Kontrollen ohne die dafür notwendige Bewilligung (Art. 26 Abs. 2) ausführt;   c. die mit einer Bewilligung verbundenen Pflichten verletzt, insbesondere:   1. gegen die Vorschriften betreffend die Betriebsorganisation verstösst  (Art. 10 und 10a),   2. die Vorschriften über den Beizug von anderen Betrieben und von Einzel- personen nicht einhält (Art. 10b),   3. die Arbeit von Personen, die nicht gemäss den Artikeln 10 und 10a in  den Betrieb integriert sind, oder die Arbeit von anderen Betrieben meldet  oder mit einem Sicherheitsnachweis abschliesst,   4. den Sicherheitsnachweis nicht oder nicht fristgerecht erstellt oder dem  Eigentümer der Installation nicht fristgerecht übergibt (Art. 24),   5. die vorgeschriebenen Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise  nicht korrekt ausführt (Art. 24 und 25),    6. gegen die Pflicht zur Unabhängigkeit der Kontrollen verstösst (Art. 31),  oder   7. elektrische Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer  übergibt (Art 3).        67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).   69 SR 734.24  70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018    (AS 2017 4981).     Elektrische Anlagen   22 / 28   734.27   6. Kapitel: Schlussbestimmungen   Art. 43 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Verordnung vom 6. September 198971 über elektrische Niederspannungsinstalla- tionen wird aufgehoben.   Art. 44 Übergangsbestimmungen   1 und 2 …72   3 Nach bisherigem Recht ausgestellte Anerkennungen der Fachkundigkeit behalten  ihre Gültigkeit.   4 Wer nach bisherigem Recht zur Ausführung von Installationskontrollen berechtigt  war, kann bis zur Erteilung der Kontrollbewilligung, längstens aber zwei Jahre nach  dem Inkrafttreten dieser Verordnung, Installationskontrollen durchführen.   5 Das Inspektorat erstellt innerhalb von zwei Jahren seit dem Inkrafttreten dieser Ver- ordnung die Verzeichnisse der Inhaber von Installations- und Kontrollbewilligungen.   6 Die laufenden Kontrollperioden auf Grund des bisherigen Rechts werden unverän- dert weitergeführt. Ist eine Installationskontrolle noch nach bisherigem Recht fällig  geworden und im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht erledigt,  so muss sie nach den bisherigen Verfahrensvorschriften durchgeführt werden:   a. für elektrische Installationen mit einer Kontrollperiode von 20 Jahren inner- halb von fünf Jahren;   b. für elektrische Installationen mit einer Kontrollperiode von weniger als  20 Jahren innerhalb von zwei Jahren.   7 Installationskontrollen nach Absatz 6, die innerhalb dieser Übergangszeit nicht er- ledigt werden, lässt das Inspektorat auf Kosten der säumigen Netzbetreiberinnen aus- führen.   8 Netzbetreiberinnen dürfen die Aufgaben eines unabhängigen Kontrollorganes oder  einer akkreditierten Inspektionsstelle während längstens sechs Monaten nach dem In- krafttreten dieser Verordnung wahrnehmen, ohne den Anforderungen von Artikel 26  Absatz 3 zu entsprechen.   Art. 44a73 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 23. August 2017   1 Anerkennungen der Fachkundigkeit oder der Kontrollberechtigung, die vor dem In- krafttreten der Änderung vom 23. August 2017 oder auf der Grundlage der       71 [AS 1989 1834; 1992 2499 Art. 15 Ziff. 1; 1997 1008 Anhang Ziff. 3; 1998 54 Anhang  Ziff. 4; 1999 704 Ziff. II 20; 2000 762 Ziff. I 4]   72 Aufgehoben durch Ziff. IV 24 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des  Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).   73 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 4981).     Niederspannungs-Installationsverordnung   23 / 28   734.27   Reglemente des EIT.swiss74 über die Durchführung der Berufs- und höheren Fach- prüfungen im Elektro- und Telematik-Installationsgewerbe vom 28. Mai 2003 oder  über die Durchführung der Praxisprüfung vom 14. Dezember 2009 ausgestellt wur- den, behalten ihre Gültigkeit.   2 Betriebe, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 23. August 2017 eine Instal- lationsbewilligung erhalten haben, müssen die Betriebsorganisation innerhalb von  drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Änderung den Anforderungen von Artikel 9  anpassen.   3 Personen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis «Montage-Elektriker EFZ»  oder einem gleichwertigen Abschluss, die ihre berufliche Grundbildung vor 2015 be- gonnen haben, dürfen elektrische Installationen gemäss Artikel 10a Absatz 3 nur in  Betrieb nehmen, wenn sie ein Jahr Praxis unter Aufsicht einer fachkundigen Person  und eine vom EIT.swiss definierte Zusatzausbildung aufweisen, die sie befähigt die  Erstprüfung durchzuführen.   Art. 45 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.       74 Die Bezeichnung des Verbands wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikati- onsgesetzes vom 18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 22. Juni 2019 angepasst. Diese An- passung wurde im ganzen Text vorgenommen.     Elektrische Anlagen   24 / 28   734.27   Anhang75     (Art. 5 Abs. 2, 17 Abs. 2 Bst. d, 32 Abs. 2 Bst. a und 4, 35 Abs. 1 und 3,   36 Abs. 2 und 4)   Periodische Kontrolle   1 Elektrische Installationen, die der Kontrolle durch eine  akkreditierte Inspektionsstelle unterliegen (Spezialinstallationen,  Art. 32 Abs. 2)   1.1 Der jährlichen Kontrolle unterliegen:   1.1.1 die elektrischen Installationen an Rohrleitungsanlagen, die der Bundesauf- sicht unterstehen;   1.1.2 die elektrischen Installationen in klassifizierten unterirdischen Munitions- und  Tankanlagen des Militärs;   1.1.3 die elektrischen Installationen in medizinisch genutzten Räumen der  Gruppe 2;   1.1.4 die elektrischen Installationen in Räumen, in denen Sprengstoff oder pyro- technische Produkte hergestellt oder verarbeitet oder gelagert werden;   1.1.5 die elektrischen Installationen in Bergwerken;   1.1.6 die elektrischen Installationen, die von Inhabern einer Bewilligung für Arbei- ten an betriebseigenen Installationen (Art. 13) erstellt, geändert oder in Stand  gestellt werden.   1.2 Der Kontrolle alle drei Jahre unterliegen die elektrischen Installationen in den  nach den Grundsätzen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt  (SUVA) festgelegten explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20  sowie 1 und 21, ausgenommen Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstät- ten.   1.3 Der Kontrolle alle fünf Jahre unterliegen:   1.3.1 die für die Verkehrs- und Betriebssicherheit kritischen elektrischen Installati- onen an Nationalstrassen 1. und 2. Klasse;   1.3.2 die elektrischen Installationen in den klassifizierten Anlagen und Bauten des  Militärs, die nicht der Kontrolle nach Ziffer 1.1. unterliegen;   1.3.3 die elektrischen Installationen in den nach den Grundsätzen der SUVA fest- gelegten explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 von Tankanla- gen;         75 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 23. Aug. 2017 (AS 2017 4981). Bereinigt gemäss   Ziff. I der V vom 4. Juni 2021 (AS 2021 372) und vom 3. Juni 2022, in Kraft seit   1. Juli 2022 (AS 2022 358).     Niederspannungs-Installationsverordnung   25 / 28   734.27   1.3.4 die dem Bahnbetrieb dienenden nicht bahnspezifischen elektrischen Installa- tionen der Eisenbahnen und der übrigen konzessionierten Transportunterneh- mungen, die mit dem Rückleitungssystem der Eisenbahn oder der Transport- unternehmung verbunden sind, auch wenn sie nicht von der Bahn- oder  Transportunternehmung selbst angespeist werden, namentlich Anlagen im  Tunnel sowie in Werkstätten und Waschanlagen;   1.3.5. die elektrischen Installationen, die von Inhabern einer eingeschränkten Bewil- ligung gemäss den Artikeln 14 und 15 erstellt, geändert oder in Stand gestellt  werden;   1.3.6 die elektrischen Installationen in medizinisch genutzten Räumen der Gruppe  1, ausgenommen Massageräume, Untersuchungs- oder Behandlungsräume,  Physiotherapieräume oder Zahnarztpraxen ausserhalb von Kliniken;   1.3.7 die elektrischen Installationen von Mobilfunkanlagen auf Hochspannungs- masten, inklusive Erdungseinrichtung, die aus der allgemeinen Stromversor- gung gespeist werden.   1.4 Der Kontrolle alle zehn Jahre unterliegen:   1.4.1 die elektrischen Installationen in Zivilschutzbauten, welche mit Energieerzeu- gungsanlagen ausgerüstet sind oder gegenüber den Wirkungen des NEMP  (Nuclear Electromagnetical Pulse) geschützt sind;   1.4.2 die elektrischen Installationen auf Schiffen für gewerbsmässigen Personen-  oder Warentransport;   1.4.3 Hochspannungsanlagen, die aus elektrischen Installationen gespeist werden,  wie Filter, Prüffelder und Ozongeneratoren, ausgenommen Neonbeleuchtun- gen und nicht-medizinische Röntgenanlagen;   1.4.4 die dem Bahnbetrieb dienenden nicht bahnspezifischen elektrischen Installa- tionen der Eisenbahnen und der übrigen konzessionierten Transportunterneh- mungen, die mit dem Rückleitungssystem der Eisenbahn oder der Transport- unternehmung verbunden sind, auch wenn sie nicht von der Bahn- oder  Transportunternehmung selbst angespeist werden und nicht nach Ziffer 1.3.4.  kontrolliert werden.    2 Elektrische Installationen, die der Kontrolle durch ein vom  Ersteller der Installation unabhängiges Kontrollorgan  unterliegen   2.1 Der jährlichen Kontrolle unterliegen die elektrischen Installationen auf Bau- stellen und Märkten.   2.2 Der Kontrolle alle drei Jahre unterliegen die elektrischen Installationen in  Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstätten in den nach den Grundsätzen  der SUVA) festgelegten explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20  sowie 1 und 21 sowie die Installationen in den explosionsgefährdeten Berei- chen der Zonen 2 und 22.        Elektrische Anlagen   26 / 28   734.27   2.3 Der Kontrolle alle fünf Jahre unterliegen:   2.3.1 die elektrischen Installationen in Bühnen von Theatern;   2.3.2 die elektrischen Installationen in Räumen, in denen sie korrosionsgefährlichen  Stoffen ausgesetzt sind;   2.3.3 die elektrischen Installationen von Ladestationen für die Elektromobilität im  öffentlichen Raum;   2.3.4 die elektrischen Installationen in medizinisch genutzten Räumen der Gruppen  0 und 1, die nicht gemäss Ziffer 1.3.6. kontrolliert werden;   2.3.5 die elektrischen Installationen in Untertagbauten wie Tunneln, Kavernen;   2.3.6 die elektrischen Installationen in Betriebsräumen der Industrie und des Gross- gewerbes;   2.3.7 die elektrischen Installationen in Laboratorien und Prüffeldern von Industrien,  Gewerbebetrieben, Schulen usw.;   2.3.8 die elektrischen Installationen Räumen, die der Aufnahme einer grösseren An- zahl von Personen dienen wie Warenhäuser und Baumärkte mit einer Ver- kaufsfläche über 1200 m2, Theater, Kinos, Messehallen, Tanzlokale, Hotels  und Gaststätten, Pensionen, Ferienheime, Alters- und Pflegeheime, Kinder- heime, Spitäler, Kasernen, Schulhäuser, Hochschulen und dergleichen;   2.3.9 die elektrischen Installationen in Kleingastrobetrieben wie Bistros, Cafés,  Take-away und dergleichen mit einer Verkaufsfläche unter 1200 m2 für  höchstens 300 Personen;   2.3.10 die elektrischen Installationen auf Campingplätzen und bei Bootsanlegestel- len;   2.3.11 die elektrischen Installationen, die Installationsteile nach Nullung Schema III  enthalten, sofern keine kürzere Kontrollperiode nach diesem Anhang anwend- bar ist.   2.4 Der Kontrolle alle zehn Jahre unterliegen:   2.4.1 die elektrischen Installationen in nassen, gewerblich benutzten Räumen;   2.4.2 die elektrischen Installationen in feuergefährdeten, gewerblich benutzten  Räumen;   2.4.3 die elektrischen Installationen in gewerblichen Werkstätten;   2.4.4 die elektrischen Installationen in Verkaufslokalen, die weder der Kontrolle  nach Ziffer 2.3.8. noch derjenigen nach Ziffer 2.3.9. unterliegen;   2.4.5 die elektrischen Installationen in Bürogebäuden;   2.4.6 die elektrischen Installationen in Kirchen;   2.4.7 die elektrischen Installationen in Zeughäusern;   2.4.8 die elektrischen Installationen in landwirtschaftlichen Betrieben;   2.4.9 die elektrischen Installationen in Zivilschutzbauten, welche nicht der Kon- trolle nach Ziffer 1.4.1. unterliegen;     Niederspannungs-Installationsverordnung   27 / 28   734.27   2.4.10 die elektrischen Installationen auf Vergnügungsschiffen;   2.4.11 …   2.4.12 die elektrischen Installationen an Nationalstrassen 1. und 2. Klasse, die nicht  gemäss Ziffer 1.3.1. kontrolliert werden;   2.4.13 die elektrischen Installationen von Mobilfunkanlagen auf Gebäuden, die aus  der allgemeinen Stromversorgung gespeist werden.   2.5 Der Kontrolle alle 20 Jahre unterliegen alle übrigen elektrischen Installatio- nen.    3 Elektrische Installationen mit zehn- oder zwanzigjähriger  Kontrollperiode     Elektrische Installationen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode  müssen ausserdem bei jeder Handänderung nach Ablauf von fünf Jahren seit  der letzten Kontrolle kontrolliert werden.    4 Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 2     Energieerzeugungsanlagen mit oder ohne Verbindung zu einem Niederspan- nungsverteilnetz unterliegen der gleichen Kontrollperiode wie die elektri- schen Installationen des Objekts, an denen die Anlage angeschlossen ist.     Elektrische Anlagen   28 / 28   734.27       	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich 	Art. 2 Begriffe 	Art. 3 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit 	Art. 4 Grundlegende Anforderungen zur Vermeidung von Störungen 	Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation  	2. Kapitel: Bewilligung für Installationsarbeiten 	1. Abschnitt: Bewilligungspflicht 	Art. 6  	2. Abschnitt: Allgemeine Installationsbewilligung 	Art. 7  Bewilligung für natürliche Personen 	Art. 8  Fachkundigkeit im Installationsbereich 	Art. 9  Bewilligung für Betriebe 	Art. 10  Betriebsorganisation 	Art. 10a  Ausführung von Installationsarbeiten durch den Betrieb selbst 	Art. 10b  Beizug von anderen Betrieben und Einzelpersonen 	Art. 11 Ersatzbewilligung  	3. Abschnitt:  Eingeschränkte Installationsbewilligungen 	Art. 12 Arten 	Art. 13 Bewilligung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen 	Art. 14 Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen 	Art. 15 Anschlussbewilligung  	4. Abschnitt: Installationsarbeiten ohne Bewilligung 	Art. 16  	5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 	Art. 17 Inhalt der Installationsbewilligung 	Art. 18 Gültigkeit der Installationsbewilligung 	Art. 19 Änderung und Widerruf der Installationsbewilligung 	Art. 20 Verzeichnis der Installationsbewilligungen 	Art. 21 Prüfungen   	3. Kapitel: Ausführung von Installationsarbeiten 	Art. 22 Arbeitssicherheit 	Art. 23  Meldepflichten bei allgemeinen Installationsbewilligungen 	Art. 24  Baubegleitende Erstprüfung und betriebsinterne Schlusskontrolle 	Art. 25  Meldepflichten bei eingeschränkten Installationsbewilligungen  	4. Kapitel: Installationskontrolle 	1. Abschnitt: Bewilligungspflicht 	Art. 26 Kontrollorgane 	Art. 27  Kontrollbewilligung 	Art. 28 Änderung, Widerruf und Erlöschen der Kontrollbewilligung 	Art. 29 Verzeichnis der Kontrollbewilligungen 	Art. 30 Anforderungen für Netzbetreiberinnen und Inspektorat 	Art. 31 Unabhängigkeit der Kontrollen  	2. Abschnitt: Zuständigkeiten und Aufgaben der Kontrollorgane 	Art. 32  Technische Kontrollen 	Art. 33  Aufgaben der Netzbetreiberinnen 	Art. 34 Aufgaben des Inspektorates  	3. Abschnitt: Nachweis der Sicherheit 	Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation 	Art. 36 Periodische Nachweise 	Art. 37 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis 	Art. 38 Ungenügende Sicherheitsnachweise  	4. Abschnitt: Stichprobenkontrollen und Mängelbehebung 	Art. 39 Stichprobenkontrollen 	Art. 40 Mängelbehebung   	5. Kapitel: Gebühren, Strafbestimmungen 	Art. 41 Gebühren 	Art. 42  Strafbestimmungen  	6. Kapitel: Schlussbestimmungen 	Art. 43 Aufhebung bisherigen Rechts 	Art. 44 Übergangsbestimmungen 	Art. 44a  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 23. August 2017 	Art. 45 Inkrafttreten  	Anhang 	Periodische Kontrolle 	1 Elektrische Installationen, die der Kontrolle durch eine akkreditierte Inspektionsstelle unterliegen (Spezialinstallationen, Art. 32 Abs. 2) 	2 Elektrische Installationen, die der Kontrolle durch ein vom Ersteller der Installation unabhängiges Kontrollorgan unterliegen 	3 Elektrische Installationen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode 	4 Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 2