746.12   1   Ordinanza  sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti   di trasporto in condotta   (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,  OSITC)   del 4 giugno 2021 (Stato 1° luglio 2021)     Il Consiglio federale svizzero,   visti gli articoli 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numero 2 della legge   del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC);   visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione  dell’ambiente,   ordina:    Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Campo d’applicazione   1 La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e  alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC.   2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applica- no soltanto gli articoli 2 e 3 capoversi 1 e 2 nonché l’allegato 1.    Art. 2 Definizioni   1 Gli impianti di trasporto in condotta sono costituiti da condotte e impianti accesso- ri.   2 Per oleodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto  di combustibili o carburanti liquidi.   3 Per gasdotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto  di combustibili o carburanti gassosi.    4 L’autorità di vigilanza tecnica fissa la categoria per le condotte destinate al traspor- to di sostanze che possono trovarsi sia allo stato liquido sia allo stato gassoso.   5 Per impianti accessori s’intendono installazioni (quali pompe e accumulatori  nonché edifici) destinate all’esercizio delle condotte. L’autorità di vigilanza tecnica  stabilisce in dettaglio quali installazioni sono considerate impianti accessori.   6 Tutte le indicazioni di pressione si intendono come sovrappressioni.        RU 2021 348  1 RS 746.1  2 RS 814.01   746.12      Impianti di trasporto in condotta   2   746.12   7 Tutte le distanze indicate designano lo spazio orizzontale tra il bordo esterno di un  oggetto e il lato esterno della condotta (spazio libero).   8 Per sicurezza s’intende la protezione della condotta da danneggiamenti interni ed  esterni per quanto il concetto non sia definito altrimenti in un contesto particolare.   Art. 3 Regole della tecnica   1 La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di  trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecni- ca da personale qualificato.   2 Sono considerate regole della tecnica in particolare le direttive riportate  nell’allegato 1.   3 Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può  adattare l’allegato 1 agli sviluppi della tecnica e dell’economia.    Art. 4 Vigilanza   1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).   2 La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).   3 I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sotto- stanno all’autorizzazione cantonale.   Art. 5 Deroghe   1 L’autorità di vigilanza competente può, nel singolo caso, ordinare misure supple- mentari che vanno oltre le esigenze della presente ordinanza al fine di proteggere  persone e cose.   2 Essa può autorizzare deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se le circo- stanze locali o nuove conoscenze tecniche lo consentono e la sicurezza rimane  garantita.   Art. 6 Regolamento d’esercizio   Gli esercenti degli impianti di trasporto in condotta (esercenti) disciplinano in un  regolamento d’esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza dell’impianto  di trasporto in condotta e del suo esercizio conformemente all’articolo 26  dell’ordinanza del 26 giugno 20193 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).   Sezione 2: Tracciato   Art. 7 Zone edificabili   1 Le condotte non devono attraversare zone edificabili.       3 RS 746.11     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   3   746.12   2 Fanno eccezione le condotte che servono all’approvvigionamento di tali zone; di  norma la loro pressione d’esercizio massima ammessa non deve tuttavia superare i  25 bar.   Art. 8 Tracciato della condotta   1 Occorre per quanto possibile aggirare i terreni che potrebbero comportare rischi  per l’impianto dovuti a pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane,  valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia o innalzamento delle  acque sotterranee, nonché altre zone che presentano particolari pericoli.   2 Altre condotte o infrastrutture già esistenti o progettate devono essere censite in  collaborazione con i loro esercenti e con le competenti autorità e considerate nella  progettazione.   Sezione 3: Distanze di sicurezza   Art. 9 Distanze di sicurezza in generale   1 Tra un impianto di trasporto in condotta e altri impianti devono essere rispettate le  distanze di sicurezza necessarie per una costruzione e un esercizio sicuri  dell’impianto di trasporto in condotta e per la protezione degli altri impianti.   2 In presenza di guaine di protezione le distanze di sicurezza si misurano a partire  dalla guaina di protezione.    Art. 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea,  fondazioni e alberi    Deve essere rispettata una distanza minima di 2 metri tra un impianto di trasporto in  condotta e:   a. il piede della scarpata nel caso di un tracciato in rilevato;   b. il margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea;   c. fondazioni;    d. alberi.    Art. 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrate   1 Nel caso di parallelismo di una condotta con altre condotte interrate a una distanza  fino a 10 metri, la distanza di sicurezza da rispettare deve essere determinata  d’intesa con l’IFO in funzione del tipo di condotte, del loro diametro, del program- ma dei lavori e delle tecniche di costruzione.   2 Nel caso di incroci di una condotta con altre condotte interrate deve essere rispetta- ta una distanza di sicurezza verticale di almeno 30 centimetri. Di norma, la condotta  di trasporto deve passare al di sotto delle altre condotte interrate.     Impianti di trasporto in condotta   4   746.12   Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti  assembramenti di persone   1 I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar nonché gli oleodotti  devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:   a. 2 metri dagli edifici non abitati;   b. 10 metri dagli edifici abitati;   c. 10 metri dai luoghi con frequenti assembramenti di persone.   2 Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio massima di 25 bar e gli edifici abitati  deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.    Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade    1 Le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade.   2 Nel caso di parallelismo di una condotta con autostrade, semiautostrade e strade  principali deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno 5 metri; nel caso  di parallelismo con altre strade con copertura dura, la distanza di sicurezza deve  essere di almeno 2 metri dal bordo di tale copertura.   3 Nel caso di incroci di una condotta con una strada deve essere rispettata una di- stanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri.    Art. 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie   1 Nel caso di parallelismo di una condotta con linee ferroviarie deve essere rispettata  una distanza di sicurezza di almeno di 10 metri dalla rotaia più vicina.    2 Nel caso di incroci di una condotta con una linea ferroviaria deve essere rispettata  una distanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri tra la condotta e il bordo supe- riore della traversina.   Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua   Nel caso di incroci di una condotta con un corso d’acqua (letto del fiume) devono  essere rispettate le seguenti distanze verticali:   a. almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro;   b. almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.   Art. 16 Perimetri di protezione    1 Intorno agli impianti di trasporto in condotta è necessario prevedere perimetri di  protezione.    2 Il perimetro di protezione per le condotte misura 10 metri su entrambi i lati della  condotta.     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   5   746.12   3 I perimetri di protezione intorno agli impianti accessori devono essere tenuti  sgombri e devono poter essere sbarrati senza difficoltà dagli esercenti o dai servizi  d’intervento.   4 I perimetri di protezione per gli impianti accessori misurano almeno:   a. 50 metri (di raggio) intorno alle stazioni di pompaggio e di compressione  con una potenza motrice superiore a 300 kW le cui installazioni tecniche so- no collocate in locali con zone a rischio di esplosione di volume superiore a  50 metri cubi;   b. 30 metri (di raggio) intorno agli altri impianti accessori, nonché agli ingressi  e alle finestre dei cunicoli percorribili delle condotte.    5 Il perimetro di protezione previsto per una condotta si applica anche agli impianti  accessori le cui installazioni tecniche sono collocate in locali con zone a rischio di  esplosione di volume inferiore a:    a. 50 metri cubi per mezzi gassosi;   b.  10 metri cubi per mezzi liquidi.   6 Il perimetro di protezione previsto per una condotta si applica anche alle singole  valvole di sezionamento.    Art. 17 Impianti ad alta tensione   1 Gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all’interno del perimetro di  protezione di un impianto accessorio.    2 Per gli impianti di trasporto in condotta situati nel raggio di 30 metri da un impian- to ad alta tensione occorre fornire la prova che un’eventuale dispersione a terra non  influenzerebbe in maniera inammissibile l’impianto di trasporto in condotta. Le  tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell’ordinanza del 30 marzo  19944 sulla corrente forte.    Sezione 4: Condotte   Art. 18 Materiali e metodi di fabbricazione   1 I materiali impiegati per le parti che compongono la condotta (tubi, raccordi,  valvolame e rubinetterie, ecc.) devono essere idonei all’uso previsto quanto a resi- stenza meccanica, resistenza all’invecchiamento e alla corrosione, incombustibilità e  compatibilità. Inoltre non devono essere soggetti a rottura di tipo fragile.   2 Per la fabbricazione delle parti dell’impianto è necessario impiegare acciai norma- lizzati per condotte. Si possono usare altri materiali, ad esempio materie plastiche o  acciai non normalizzati, solo se ne è comprovata l’idoneità all’uso previsto.       4 RS 734.2     Impianti di trasporto in condotta   6   746.12   3 La scelta del materiale, delle sue possibili proprietà chimiche e meccanico- tecnologiche e il metodo di fabbricazione delle parti della condotta devono essere  concordati con l’IFO.   Art. 19 Dimensionamento   1 Lo spessore delle pareti delle parti che compongono la condotta deve essere calco- lato in funzione delle forze interne ed esterne che agiscono sul pezzo nonché della  temperatura di dimensionamento.   2 Per determinare le forze esterne è necessario tenere conto, in particolare nei punti  critici, delle sollecitazioni meccaniche del terreno sulla condotta e delle possibili  variazioni di temperatura.   3 Per determinare la pressione d’esercizio massima si devono considerare tutte le  condizioni d’esercizio statiche e dinamiche possibili nella pratica, tenuto conto delle  proprietà specifiche del fluido trasportato. Per gli oleodotti è necessario tracciare,  sotto forma di linee piezometriche, le pressioni nelle diverse possibili condizioni  d’esercizio stazionarie e transitorie.   4 Le condotte e i loro impianti accessori devono essere dimensionati e calcolati  d’intesa con l’IFO.   Art. 20 Collaudo in fabbrica   1 Le parti di condotta e il rivestimento esterno devono essere sottoposti a un collaudo  in fabbrica per verificare se soddisfano i requisiti posti.   2 Il genere, la portata e la procedura di collaudo devono essere concordati con l’IFO.   3 I certificati del collaudo e dei risultati ottenuti devono essere presentati all’IFO.   Sezione 5: Misure di protezione e di sicurezza   Art. 21 Protezione contro la corrosione   1 La condotta deve essere protetta contro qualsiasi tipo di corrosione.   2 Se la condotta è interrata, la protezione contro la corrosione dall’esterno consiste in  un rivestimento elettroisolante stabilmente aderente e in un impianto di protezione  catodica contro la corrosione.   3 I materiali e i dispositivi previsti per la protezione contro la corrosione, nonché i  relativi metodi di applicazione sono determinati d’intesa con l’IFO. Occorre com- provare le seguenti caratteristiche:   a. idoneità dei materiali, dei dispositivi e dei metodi di applicazione allo scopo  previsto;   b. sicurezza d’esercizio dei dispositivi di protezione contro la corrosione;   c. eco-compatibilità dei materiali e dei dispositivi.     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   7   746.12   Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione   1 La condotta deve essere realizzata in tutta la sua estensione in modo tale da costi- tuire un conduttore elettrico ininterrotto, sempre che a ciò non si oppongano motivi  di forza maggiore. Deve essere separata dalle parti dell’impianto interrate ad essa  collegate mediante pezzi isolanti.   2 Nella scelta dell’ubicazione degli anodi devono essere rispettate le distanze di  sicurezza rispetto ai sistemi di messa a terra degli impianti a corrente forte.  L’ubicazione degli anodi deve essere scelta in modo da non influire in modo inam- missibile su altre condotte interrate.   3 Gli impianti dotati di protezione catodica contro la corrosione devono essere equi- paggiati con una protezione da contatto.   Art. 23 Messa a terra e protezione contro i fulmini degli impianti accessori    Gli impianti accessori isolati e non collegati elettricamente alla condotta devono  essere messi a terra e dotati di un impianto di protezione contro i fulmini.   Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche   1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere protetto in particolare e per quanto  possibile contro gli effetti sfavorevoli dovuti a pericoli naturali gravitazionali (art. 8  cpv. 1), terremoti e vibrazioni.   2 Nelle zone soggette a pericoli naturali gravitazionali è necessario adottare a tal fine  misure di protezione di tipo edilizio o relative all’esercizio.   3 Gli impianti accessori e le condotte posate in superficie devono inoltre essere  protetti da danneggiamenti, provocati in particolare dall’impatto di veicoli o dalla  caduta di alberi.   4 Le condotte che incrociano vie e strade devono essere protette adottando speciali  misure, quali la posa di una piastra protettiva o di una guaina di protezione o  l’abbassamento del tracciato.   Art. 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni   Le condotte devono essere protette mediante adeguate misure da deformazioni e  tensioni inammissibili.   Art. 26 Protezione contro le sovrapressioni   Le stazioni di pompaggio e di compressione devono essere dotate di dispositivi di  sicurezza atti a evitare sovrappressioni inammissibili.   Art. 27 Sistemi con pressioni diverse   1 Gli impianti con diversi livelli di pressione ammissibili devono essere dotati di  dispositivi di sicurezza in grado di impedire efficacemente il superamento del relati- vo limite massimo di pressione ammesso.     Impianti di trasporto in condotta   8   746.12   2 Le riduzioni di pressione non devono provocare la formazione di ghiaccio sul  valvolame e sulle rubinetterie o su parti della condotta.   Art. 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni   1 Gli edifici destinati agli impianti accessori devono essere costruiti con materiale  incombustibile. Devono possedere una buona ventilazione e disporre di mezzi antin- cendio. Occorre inoltre adottare misure per la depressurizzazione.   2 Per gli impianti accessori devono essere previste vie di fuga.   3 Gli impianti accessori devono essere facilmente raggiungibili dagli automezzi dei  servizi d’intervento attraverso strade o passaggi consolidati.   4 Nelle zone a rischio di esplosione occorre evitare qualsiasi fonte di combustione o  adottare misure di protezione per escludere un rischio di combustione. Gli impianti  elettrici devono essere di tipo antideflagrante e gli elementi elettrici devono corri- spondere almeno alla categoria di apparecchi prescritta per l’utilizzazione nella  rispettiva zona. Tali zone sono stabilite d’intesa con l’IFO.   Art. 29 Sicurezza degli impianti accessori in superficie   1 Gli impianti accessori in superficie devono essere resi sicuri da intrusioni e mano- missioni illecite da parte di terzi e muniti di cartelli d’avvertimento.   2 Gli impianti accessori in superficie contenenti carburanti e combustibili liquidi o  gassosi devono inoltre essere recintati.    Art. 30 Misure di ritenuta per gli oleodotti   L’UFE può esigere per gli oleodotti l’adozione di ulteriori misure di protezione atte  a impedire che i combustibili e i carburanti liquidi si riversino nell’ambiente.   Art. 31 Bacini di ritenuta per gli impianti accessori    1 Gli impianti accessori che contengono liquidi pericolosi per l’acqua devono essere  collocati in bacini di ritenuta correttamente dimensionati, a tenuta stagna e stabili.   2 I bacini a cielo aperto devono essere provvisti di un dispositivo non automatizzato  di evacuazione dell’acqua di tracimazione.   Art. 32 Vicinanza ad altri impianti   In caso di incroci di una condotta o in generale di vicinanza di un impianto di tra- sporto in condotta ad altri impianti quali ferrovie, strade, altre condotte, canalizza- zioni, cavi o linee aeree occorre adottare le necessarie misure di protezione  nell’impianto di trasporto in condotta e negli altri impianti.      Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   9   746.12   Sezione 6: Organi di ritegno e dispositivi di scarico   Art. 33 Organi di ritegno    1 Gli impianti di trasporto in condotta devono essere dotati di organi di ritegno che  consentono di separare singoli tratti della condotta o impianti accessori nel più breve  tempo possibile.   2 Gli organi di ritegno devono essere installati nei seguenti casi e posizionati come  descritto di seguito:   a. in tutte le condotte:    1. valvole di sezionamento, a intervalli di al massimo 20 chilometri, se- condo il volume e le condizioni locali,   2. all’inizio di condotte ramificate se la loro lunghezza supera i 100 metri  e, di norma, nella condotta principale immediatamente prima e dopo le  diramazioni,   3. negli allacciamenti di impianti accessori, che servono ad aumentare o a  ridurre la pressione e a misurare il flusso, a una distanza compresa tra  10 e 100 metri prima e dopo l’impianto accessorio;   b. negli oleodotti: organi di ritegno supplementari, secondo la topografia, a  protezione delle falde freatiche utilizzabili.    3 Gli organi di ritegno devono essere configurati in modo che possa essere verificata  la loro tenuta interna.   4 I propulsori degli organi di ritegno devono essere facilmente accessibili in qualsiasi  momento e azionabili in modo semplice. Gli organi di ritegno importanti per la  sicurezza devono inoltre essere dotati di propulsione a motore.   5 Le valvole di sezionamento, necessarie dato il volume o la lunghezza della condot- ta, devono essere munite di un propulsore con comando a distanza.   Art. 34 Valvole di spurgo, bocchette di aerazione e prese di sfioro   1 Nei punti appropriati è necessario prevedere valvole di spurgo o prese di sfioro allo  scopo di poter ridurre la pressione nelle tratte di condotta comprese tra un organo di  ritegno e l’altro oppure di svuotarle.   2 Se necessario possono essere installati manicotti di aerazione. Questi sono utilizza- bili unicamente per il lavaggio e l’inertizzazione di una condotta priva di pressione.   Sezione 7: Sorveglianza   Art. 35 Posto di comando   1 L’esercente gestisce un posto di comando presidiato in permanenza.   2 In caso di evento, il posto di comando deve ricevere supporto entro un termine  consono e in modo adeguato.     Impianti di trasporto in condotta   10   746.12   3 Diverse imprese possono gestire un posto di comando comune.   4 Il posto di comando deve essere organizzato e allestito in modo da garantire in  qualsiasi momento la sorveglianza dell’impianto di trasporto in condotta e l’allerta  delle squadre d’intervento.   Art. 36 Dispositivi di sorveglianza   1 Gli impianti accessori che comprendono installazioni tecniche importanti per  l’esercizio, quali compressori, pompe o regolatori di pressione, devono essere dotati  di strumenti di misurazione a registrazione e dispositivi di allarme e comando.   2 Per quanto le condizioni d’esercizio lo permettano, i dispositivi di sorveglianza  devono essere automatizzati in modo tale da trasmettere l’allarme all’esercente e,  per quanto possibile, mettere l’impianto in sicurezza in caso di variazioni anomale  della pressione, perdite di portata o altre perturbazioni dell’esercizio.   Art. 37 Impianto di teletrasmissione   1 I valori misurati e gli allarmi degli impianti accessori non presidiati, dotati di  dispositivi di sorveglianza, devono essere trasmessi per mezzo di un impianto di  teletrasmissione al posto di comando.   2 Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza devono essere eseguiti in  modo ridondante.   Art. 38 Dispositivo di comando a distanza   1 Le installazioni tecniche importanti degli impianti accessori non presidiati, quali  compressori, pompe o organi di ritegno a motore, devono poter essere comandate a  distanza.   2 I dispositivi di comando a distanza devono essere protetti da manipolazioni errate.   Art. 39 Sicurezza dell’esercizio   1 I dispositivi di sicurezza, sorveglianza, teletrasmissione e comando a distanza e le  installazioni tecniche ad essi allacciate devono funzionare in modo sicuro anche in  caso di interruzione dell’apporto di energia dall’esterno.   2 Essi devono essere dotati di un sistema di automonitoraggio dell’operatività che  segnali il loro stato al posto di comando.   3 Essi devono essere schermati contro le interferenze esterne in modo da non com- promettere la sicurezza ed il controllo dell’impianto di trasporto in condotta.       Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   11   746.12   Sezione 8: Costruzione   Art. 40 Messa in opera della condotta   1 Per la messa in opera devono essere utilizzati materiali che non danneggino la  condotta e la sua isolazione.   2 La condotta non deve essere coperta o ricoperta successivamente con sostanze  corrosive.   3 Sopra la generatrice superiore della condotta devono essere posati nastri di avver- timento.   4 È necessario adottare adeguati provvedimenti per evitare che il materiale di riem- pimento sia dilavato.   Art. 41 Posa della condotta   1 La condotta deve di norma essere interrata. La copertura, misurata dalla generatrice  superiore, deve avere uno spessore compreso fra un minimo di 1 metro e un massi- mo di 4 metri; deve essere adattata alle condizioni locali. In presenza di guaine di  protezione la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione.   2 La condotta deve essere assicurata contro le spinte ascensionali.   3 La condotta deve essere accessibile per lavori di manutenzione (art. 7 cpv. 3  OITC5).   4 Le tratte di condotta alle quali non può essere applicata una protezione catodica  devono essere posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosio- ne.   Art. 42 Demarcazione   1 La condotta deve essere contrassegnata sul terreno in modo che il suo tracciato  possa essere facilmente individuato anche da terzi.   2 Nel definire l’ubicazione dei segnali di demarcazione occorre tener conto delle  esigenze connesse alla gestione dei fondi.   3 La posizione della condotta deve essere contrassegnata con precisione nei punti di  particolare pericolo, quali incroci con autostrade, strade principali, linee ferroviarie e  corsi d’acqua.   4 I segnali di demarcazione devono essere realizzati come contrassegni aerei di  colore arancione.   Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta   La posizione dell’impianto di trasporto in condotta dev’essere definita con coordina- te nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario e nei dati della  misurazione ufficiale.        5  RS 746.11     Impianti di trasporto in condotta   12   746.12   Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà    I perimetri di protezione delle condotte e degli impianti accessori secondo  l’articolo 16 devono essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico  della proprietà.   Art. 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta   1 Gli esercenti documentano i propri impianti di trasporto in condotta sotto forma di  geodati e li trasmettono all’UFE.   2 L’UFE allestisce una panoramica generale, accessibile al pubblico.    Art. 46 Tecniche di costruzione e di collaudo   1 Le tecniche di costruzione e di collaudo per impianti di trasporto in condotta devo- no essere definite d’intesa con l’IFO.   2 Possono essere utilizzati esclusivamente saldatori autorizzati dall’IFO.   3 I manufatti delle condotte devono essere censiti in un registro delle tubazioni. Il  contenuto del registro è concordato con l’IFO.    Sezione 9: Esercizio, manutenzione e controlli   Art. 47 In generale   1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere mantenuto in condizioni tali da  garantire un esercizio ininterrotto e sicuro.   2 L’esercente provvede al rispetto delle distanze di sicurezza dagli edifici di terzi  anche se, nell’area in cui si trova l’impianto di trasporto in condotta, una zona  diventa edificabile successivamente.   3 Egli è tenuto a informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito  all’attuale piano direttore e ai piani di utilizzazione del territorio, alla prevista modi- fica di tali piani e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere  l’esistenza o l’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.   4 Egli è inoltre tenuto a informare le autorità locali e l’autorità di vigilanza su possi- bili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e  l’impianto di trasporto in condotta.   Art. 48 Controllo della sicurezza d’esercizio e dello stato dell’impianto   1 L’esercente controlla a scadenze regolari la sicurezza dell’esercizio e lo stato della  condotta, degli impianti accessori, dell’impianto di protezione catodica contro la  corrosione e dei dispositivi di sorveglianza e di comando a distanza, nonché degli  impianti di teletrasmissione.   2 I controlli devono essere documentati.     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   13   746.12   Art. 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori   1 Il tracciato, l’area circostante gli impianti accessori, compreso il relativo accesso,  nonché le opere protettive edilizie e i segnali di demarcazione devono essere con- trollati almeno ogni due settimane in modo adeguato.    2 Le componenti meccaniche ed elettriche degli impianti accessori devono essere  controllate almeno una volta al mese.   3 Nel definire l’estensione e la frequenza dei controlli l’esercente considera gli  strumenti di controllo impiegati, l’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta e  l’area circostante.    4 L’estensione e la frequenza dei controlli devono essere definite nel regolamento  d’esercizio.   5 Per il controllo del tracciato possono essere impiegati strumenti di controllo terre- stri o altri strumenti adeguati quali elicotteri. A tale riguardo occorre tenere conto  delle condizioni ambientali e meteorologiche.    6 I controlli possono essere svolti solamente da personale adeguatamente formato  che dispone della necessaria documentazione.   Art. 50 Sorveglianza della tenuta e individuazione di perdite e rotture    1 Gli oleodotti devono essere di regola dotati di un sistema automatizzato che sorve- gli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d’esercizio.    2 I gasdotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una  rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta  interessato.   3 Il sistema deve essere concordato con l’IFO.   Art. 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta   1 I rapporti concernenti i controlli di cisterne e recipienti di impianti di trasporto in  condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua devono essere sottoposti all’IFO.   2 I recipienti a pressione degli impianti di trasporto in condotta devono essere sotto- posti a un esame interno almeno ogni otto anni. L’IFO può prolungare questo termi- ne fino a dodici anni.   Art. 52 Protezione catodica contro la corrosione   1 La progettazione, l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’impianto di prote- zione catodica devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica.   2 I controlli devono essere eseguiti d’intesa con l’IFO.     Impianti di trasporto in condotta   14   746.12   Art. 53 Pericoli naturali gravitazionali   1 La documentazione di cui all’articolo 10 lettera g OITC6 deve essere periodica- mente aggiornata e adattata alla situazione.   2 Le misure devono essere concordate con l’IFO.   Art. 54 Pig (scovoli)   1 Ad eccezione delle condotte brevi, le condotte devono essere controllate a interval- li regolari mediante un pig intelligente.   2 Nel caso di condotte in cui non sia possibile effettuare il controllo mediante pig  intelligente deve essere svolta una misurazione di rilevamento delle anomalie.   3 Nel corso del primo anno d’esercizio è necessario effettuare una misurazione di  riferimento (taratura).   Art. 55 Modifiche e lavori di manutenzione alla condotta    1 Per quanto riguarda le modifiche e i lavori di manutenzione all’impianto di traspor- to in condotta (art. 7 cpv. 1 e 3 OITC7) valgono i medesimi requisiti tecnici applicati  alla costruzione dell’impianto di trasporto in condotta.   2 I lavori di manutenzione non devono diminuire il grado di sicurezza della condotta.   Art. 56 Operazioni di depressurizzazione e svuotamento   1 Le operazioni di depressurizzazione e svuotamento possono essere effettuate sul  posto soltanto sotto sorveglianza.   2 In caso di depressurizzazione di combustibili e carburanti gassosi la quantità di gas  rilasciata nell’ambiente deve essere ridotta al minimo.   Art. 57 Odorizzazione   1 I combustibili e i carburanti che in condizioni normali sono inodori e invisibili  devono, di norma, essere odorizzati.    2 Gli odorizzanti non devono avere un effetto corrosivo.   Art. 58 Riconversione    Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi, che non  sono costruiti né gestiti, o lo sono solo in parte, secondo le prescrizioni per gli im- pianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, non possono essere riconverti- ti, ossia non possono essere gestiti con una pressione superiore a 5 bar.        6  RS 746.11  7  RS 746.11     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   15   746.12   Art. 59 Messa fuori esercizio   1 Le parti di un impianto di trasporto in condotta messe fuori esercizio devono essere  smontate o poste in condizioni tali da non mettere in pericolo la vita o la salute di  persone, cose di notevole valore e altri beni giuridici rilevanti.    2 Se una condotta messa fuori esercizio è ancora protetta catodicamente, tale prote- zione non deve compromettere la protezione contro la corrosione dell’impianto  ancora in esercizio.   3 I segnali di demarcazione di cui all’articolo 42 devono essere rimossi nel caso in  cui cessi la vigilanza da parte della Confederazione.   Sezione 10: Misure di prevenzione   Art. 60 Principio   L’esercente deve adottare tutte le misure atte a prevenire incidenti e sinistri e a  ridurne al minimo gli effetti sulle persone e sull’ambiente.   Art. 61 Squadre d’intervento   1 L’esercente deve approntare una squadra d’intervento formata e attrezzata per  ridurre al minimo i danni.   2 La squadra d’intervento deve essere pronta a entrare in azione in ogni momento e  deve poter comunicare con un posto di comando centrale.   Art. 62 Materiale di riparazione   1 Nel regolamento d’esercizio l’esercente elenca il materiale che deve sempre essere  disponibile per contenere i danni e per le riparazioni.   2 Accordi con terzi o partecipazioni a magazzini collettivi sono ammessi purché  garantiscano le stesse condizioni di sicurezza e di prontezza operativa offerte da un  magazzino proprio.   Art. 63 Collaborazione con i servizi d’intervento pubblici   È necessario concordare una collaborazione efficace con i competenti servizi  d’intervento. Tale collaborazione deve essere verificata a intervalli regolari.   Art. 64 Esercizi d’intervento   1 L’esercente di un impianto di trasporto in condotta effettua annualmente almeno un  esercizio d’intervento.   2 Gli esercizi d’intervento devono essere strutturati in modo tale da poter ripetere  regolarmente tutte le operazioni possibili degli scenari di sinistro.    3 Lo scenario d’esercizio va concordato con l’IFO.     Impianti di trasporto in condotta   16   746.12   Art. 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto   1 In caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose, il servizio cantonale di notifica  e l’IFO devono essere informati immediatamente.   2 In caso di danneggiamento o di grave pericolo dell’impianto di trasporto in condot- ta, l’IFO dev’essere informato immediatamente.   3 L’IFO informa l’UFE in merito agli eventi di cui al capoverso 1.   4 Dopo eventi di cui al capoverso 1, l’esercente deve presentare entro tre mesi  all’UFE un rapporto che includa in particolare:   a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e della gestione dell’evento;   b. una valutazione dell’evento.   Sezione 11: Disposizioni penali   Art. 66   1 Secondo l’articolo 45 LITC è punito:   a. chiunque violi una prescrizione della presente ordinanza o una regola rico- nosciuta della tecnica provocando in tal modo una situazione di potenziale  pericolo per la vita o la salute delle persone, per cose altrui di notevole valo- re o per altri beni giuridici rilevanti;   b. chiunque manometta illecitamente una condotta.   2 La legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo è applicabi- le. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni competono all’UFE.   Sezione 12: Disposizioni finali   Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo    L’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta del 4 aprile 20079  è abrogata.   Art. 68 Modifica di altri atti normativi    La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.   Art. 69 Disposizioni transitorie   1 I piani non ancora realizzati ma approvati e le autorizzazioni già accordate al  momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano in vigore.       8 RS 313.0  9 [RU 2007 1823; 2008 2745 all. n. 5; 2019 2205 all. n. 1]     Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   17   746.12   2 Per ampliamenti e trasformazioni di impianti esistenti si applicano le prescrizioni  della presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia possibile senza modifiche essen- ziali delle parti dell’impianto non interessate dai lavori.    3 Le prescrizioni della presente ordinanza in materia di esercizio, manutenzione e  controllo si applicano a tutti gli impianti esistenti.   4 Gli oleodotti e i gasdotti devono essere riequipaggiati entro cinque anni con un  sistema di cui all’articolo 50 capoversi 1 e 2.    5 Per gli oleodotti, finché non sono equipaggiati con un sistema di cui  all’articolo 50 capoverso 1, deve essere svolta annualmente una prova di tenuta.    Art. 70 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.     Impianti di trasporto in condotta   18   746.12   Allegato 1  (art. 3 cpv. 2)   Regole della tecnica   Sono considerate regole della tecnica in particolare:   1.  per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa  superiore a 5 bar:    1.1 la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di  impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revi- sione 2.1 del settembre 200910;   2.  per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:    2.1 la direttiva n. 507 dell’ESTI11, «Misure di protezione contro i pericoli  della corrente elettrica in impianti di trasporto in condotta» (WeR), ver- sione 0113 del gennaio 2013,   2.2 le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la  corrosione12:  2.2.1 direttiva C1 sulla progettazione, la realizzazione e l’esercizio dei   dispositivi di protezione catodica delle condotte contro la corro- sione, edizione 2015,   2.2.2 direttiva C2 sulla protezione dalla corrosione di impianti metalli- ci interrati, edizione 1993,   2.2.3 direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli  impianti a corrente continua, edizione 2011,   2.2.4 direttiva C4, raccomandazione sulla procedura e sulla ripartizio- ne dei costi per misure di protezione in caso di correnti vaganti,  edizione 1987,   2.2.5 direttiva C5 per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio della  protezione catodica di serbatoi di stoccaggio in acciaio interrati e  delle relative condotte, edizione 2018;    3.  per i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa inferiore o uguale  a 5 bar:   3.1 le seguenti direttive emanate dalla Società svizzera dell’industria del  gas e delle acque13:       10 La direttiva può essere ordinata a pagamento all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdot- ti, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen all’indirizzo Internet: www.svti.ch > Ispettorato fe- derale degli oleo- e gasdotti > Regolamenti in vigore oppure all’indirizzo e-mail  eri@svti.ch.   11 La direttiva può essere ordinata gratuitamente all’Ispettorato federale degli impianti a  corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, all’indirizzo Internet:  www.esti.admin.ch > Documentazione > Direttive ESTI oppure all’indirizzo e-mail in- fo@esti.admin.ch.   12 Le direttive possono essere ordinate a pagamento alla Società svizzera per la protezione  contro la corrosione, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo, all’indirizzo Internet: Fehler!  Linkreferenz ungültig. oppure all’indirizzo e-mail sgk@sgk.ch (disponibili soltanto in  tedesco, francese e inglese).   mailto:sgk@sgk.ch   Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta   19   746.12   3.1.1 G2: Condotte, giugno 2019,  3.1.2 G7: Impianti di regolazione di pressione del gas, settembre 2015,  3.1.3 G11: Odorizzazione del gas, aprile 2006,  3.1.4 G13: Immissione di gas rinnovabili, marzo 2016,  3.1.5 G14: Raccolta dati di incidenti sulle reti di gas, agosto 2020,  3.1.6 G18: Proprietà del gas, aprile 2013,  3.1.7 G21: Requisiti per la qualificazione e l’organizzazione del com-  parto tecnico delle società di gestione di reti di distribuzione del  gas sotto la sorveglianza dei cantoni, marzo 2013.       13 Le direttive possono essere ordinate a pagamento alla Società svizzera dell’industria del  gas e delle acque, Grütlistrasse 44, 8002 Zurigo, all’indirizzo Internet: www.svgw > Re- golamento/Shop > Direttive gas oppure all’indirizzo e-mail info@svgw.ch.     Impianti di trasporto in condotta   20   746.12   Allegato 2  (art. 68)   Modifica di altri atti normativi   I seguenti atti normativi sono modificati come segue:   ...14       14 Le mod. possono essere consultate alla RU 2021 348.    	Sezione 1: Disposizioni generali 	Art. 1 Campo d’applicazione 	Art. 2 Definizioni 	Art. 3 Regole della tecnica 	Art. 4 Vigilanza 	Art. 5 Deroghe 	Art. 6 Regolamento d’esercizio  	Sezione 2: Tracciato 	Art. 7 Zone edificabili 	Art. 8 Tracciato della condotta  	Sezione 3: Distanze di sicurezza 	Art. 9 Distanze di sicurezza in generale 	Art. 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi 	Art. 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrate 	Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone 	Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade 	Art. 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie 	Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua 	Art. 16 Perimetri di protezione 	Art. 17 Impianti ad alta tensione  	Sezione 4: Condotte 	Art. 18 Materiali e metodi di fabbricazione 	Art. 19 Dimensionamento 	Art. 20 Collaudo in fabbrica  	Sezione 5: Misure di protezione e di sicurezza 	Art. 21 Protezione contro la corrosione 	Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione 	Art. 23 Messa a terra e protezione contro i fulmini degli impianti accessori 	Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche 	Art. 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni 	Art. 26 Protezione contro le sovrapressioni 	Art. 27 Sistemi con pressioni diverse 	Art. 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni 	Art. 29 Sicurezza degli impianti accessori in superficie 	Art. 30 Misure di ritenuta per gli oleodotti 	Art. 31 Bacini di ritenuta per gli impianti accessori 	Art. 32 Vicinanza ad altri impianti  	Sezione 6: Organi di ritegno e dispositivi di scarico 	Art. 33 Organi di ritegno 	Art. 34 Valvole di spurgo, bocchette di aerazione e prese di sfioro  	Sezione 7: Sorveglianza 	Art. 35 Posto di comando 	Art. 36 Dispositivi di sorveglianza 	Art. 37 Impianto di teletrasmissione 	Art. 38 Dispositivo di comando a distanza 	Art. 39 Sicurezza dell’esercizio  	Sezione 8: Costruzione 	Art. 40 Messa in opera della condotta 	Art. 41 Posa della condotta 	Art. 42 Demarcazione 	Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta 	Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 	Art. 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta 	Art. 46 Tecniche di costruzione e di collaudo  	Sezione 9: Esercizio, manutenzione e controlli 	Art. 47 In generale 	Art. 48 Controllo della sicurezza d’esercizio e dello stato dell’impianto 	Art. 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori 	Art. 50 Sorveglianza della tenuta e individuazione di perdite e rotture 	Art. 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta 	Art. 52 Protezione catodica contro la corrosione 	Art. 53 Pericoli naturali gravitazionali 	Art. 54 Pig (scovoli) 	Art. 55 Modifiche e lavori di manutenzione alla condotta 	Art. 56 Operazioni di depressurizzazione e svuotamento 	Art. 57 Odorizzazione 	Art. 58 Riconversione 	Art. 59 Messa fuori esercizio  	Sezione 10: Misure di prevenzione 	Art. 60 Principio 	Art. 61 Squadre d’intervento 	Art. 62 Materiale di riparazione 	Art. 63 Collaborazione con i servizi d’intervento pubblici 	Art. 64 Esercizi d’intervento 	Art. 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto  	Sezione 11: Disposizioni penali 	Art. 66  	Sezione 12: Disposizioni finali 	Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo 	Art. 68 Modifica di altri atti normativi 	Art. 69 Disposizioni transitorie 	Art. 70 Entrata in vigore  	Allegato 1 	Regole della tecnica  	Allegato 2 	Modifica di altri atti normativi