V C/4/3 - Kaminfegerreglement   V C/4/3  Kaminfegerreglement Vom 5. November 2013 (Stand 1. Januar 2014)  Der Verwaltungsrat der Glarnersach,  gestützt auf Artikel 49 des Gesetzes über den Brandschutz und die Feuer- wehr (Brandschutzgesetz)1) sowie Artikel 2 der Verordnung zum Gesetz über  den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzverordnung)2),  erlässt:  1. Allgemeines  Art.  1 Funktionsbezeichnungen 1 Die in diesem Reglement genannten Funktionen beziehen sich stets auf  beide Geschlechter.  Art.  2 Zuständigkeit 1 Die Abteilung Prävention ist für den Vollzug der Massnahmen gemäss die- sem Reglement zuständig.  2. Zulassung  Art.  3 Voraussetzungen 1 Wer wärmetechnische Anlagen für feste, flüssige oder gasförmige Brenn- stoffe reinigt, bedarf einer Zulassung der Glarnersach. 2 Die Zulassung wird erteilt, wenn der Gesuchsteller folgende Voraussetzun- gen erfüllt: a. Inhaber  des  Meisterdiploms  des  Schweizerischen  Kaminfeger-  meisterverbandes; b. Handlungsfähigkeit; c. Abschluss einer  Berufshaftpflichtversicherung über einen Betrag   von 5 Millionen Franken; d. Kenntnis der Schweizerischen Brandschutzvorschriften; e. Übernahme der Verpflichtung, im ganzen Kanton auch in abgele-  genen  Gebieten Kontroll-  und Reinigungsarbeiten  zu  verhältnis- mässigen Kosten auszuführen;  f. Übernahme der Verpflichtung zur Kontrolle von Holzfeuerungsan- lagen gemäss den Bestimmungen der Verordnung zum kantonalen  Umweltschutzgesetz;  g. Annahme der in der Zulassung formulierten Bedingungen. 1) GS V C/1/1 2) GS V C/1/2  SBE 2013 45 1  http://gesetze.gl.ch/data/V-C.1.1/de http://gesetze.gl.ch/data/V-C.1.2/de   V C/4/3   3 Gesuchsteller  mit Wohnsitz  ausserhalb  des  Kantons Glarus erhalten die  Zulassung nur, wenn der Wohnsitzkanton Gegenrecht erteilt.  Art.  4 Zulassungsverfahren 1 Für die Erteilung der Zulassung hat der Gesuchsteller der Glarnersach fol- gende Unterlagen schriftlich einzureichen: a. offizielles  Antragsformular,  aus  dem  unter  anderem  ersichtlich   sind: 1. Name und Adresse des Betriebes, 2. Funktion und Stellung des Gesuchstellers im Betrieb, 3. Aktuelle Anzahl beschäftigter Kaminfeger mit Fähigkeits-  ausweis und der Kaminfegerlehrlinge, 4. Allfällige Kooperationen mit anderen Betrieben;  b. Kopie des Meisterdiploms des Schweizerischen Kaminfegermeis- terverbandes;  c. Handelsregisterauszug; d. Kopie der Police der Berufshaftpflichtversicherung; e. Handlungsfähigkeitszeugnis; f. Betreibungsregisterauszug; g. Strafregisterauszug; h. Nachweis über die Kenntnisse der Schweizerischen Brandschutz-  vorschriften. 2 Die Glarnersach prüft  die  eingereichten Dokumente und erteilt  dem Ge- suchsteller die Zulassung wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und keine  anderweitigen Ausschlussgründe vorliegen. 3 Die Erteilung von Zulassungen wird im Amtsblatt des Kantons Glarus ver- öffentlicht. 4 Die Glarnersach führt eine öffentliche Liste über  die Zulassungsinhaber.   Diese ist auch auf der Homepage der Glarnersach einsehbar.  Art.  5 Umfang und Dauer der Zulassung 1 Die  Zulassung  ist  für  das  gesamte  Kantonsgebiet  unbeschränkt  gültig,  längstens jedoch bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters. 2 Die Zulassung wird an den Gesuchsteller erteilt und ist nicht übertragbar.  Art.  6 Entzug der Zulassung 1 Die Zulassung kann entzogen werden, wenn: a. gegen Bestimmungen der Zulassung verstossen wird; b. die berufliche Stellung missbräuchlich ausgenützt wird; c. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung nicht mehr   gegeben sind. 2 Der Entzug der Zulassung ist Amtsblatt des Kantons Glarus zu veröffentli- chen.  2       V C/4/3  3. Pflichten des Kaminfegers  Art.  7 Arbeitsausführung 1 Der Inhaber der Zulassung ist für die vorschriftsgemässe und fachgerechte  Kontrolle und/oder  Reinigung der  wärmetechnischen Anlagen verantwort- lich. 2 Der Zulassungsinhaber trägt die Verantwortung für die Arbeiten der  ihm  fachlich unterstellten Personen und sorgt für deren regelmässige Aus- und  Weiterbildung.  Art.  8 Dokumentation 1 Die Einhaltung des Kontroll- und/oder Reinigungsturnus ist durch den Ka- minfeger gemäss Vorgabe der Glarnersach vor Ort zu dokumentieren. 2 Der  Kaminfeger  muss  dem  Anlageeigentümer/-nutzer  eine  detaillierte  Rechnung bzw. einen detaillierten Arbeitsrapport aushändigen. 3 Der Kaminfeger muss der Glarnersach bei Schadenfällen und zu Kontroll- zwecken über Reinigungsdaten und technische Spezifikationen Auskunft er- teilen können.  Art.  9 Brandschutzmängel 1 Der Kaminfeger überprüft bei seiner Tätigkeit die wärmetechnischen Anla- gen auf allfällige Brandschutzmängel. 2 Im Rahmen der periodischen Kontrolle oder Reinigung führt der beauftrag- te Kaminfeger im Auftrag der Glarnersach die Abnahmekontrolle von wärme- technischen Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen durch. 3 Festgestellte Mängel sind dem Anlageeigentümer/-nutzer und der Glarner- sach mit dem Formular «Brandschutzrapport Kaminfeger» zu melden.  Für  geringfügige Mängel kann der Kaminfeger die Frist für die Behebung be- stimmen.  4. Pflichten des Anlageeigentümers/-nutzers  Art.  10 Reinigungspflicht 1 Der Anlageeigentümer/-nutzer ist für die turnusgemässe Kontrolle und Rei- nigung der wärmetechnischen Anlagen verantwortlich. 2 Der Abschluss eines Wartungs- oder  Servicevertrages ersetzt weder die  vorgeschriebene Kontrolle noch die Reinigung durch den Kaminfeger.  Art.  11 Auskunftspflicht 1 Der Anlageeigentümer/-nutzer hat der Glarnersach sämtliche notwendigen  Auskünfte zu erteilen.   3    V C/4/3   5. Kontrolle und Reinigung von Feuerungsanlagen  Art.  12 Berechtigung 1 Für die Reinigung von Feuerungsanlagen darf nur ein Kaminfeger beauf- tragt werden, welcher die Zulassung der Glarnersach besitzt. 2 Die Arbeiten  dürfen nur durch ausgebildete  Kaminfeger (Berufslehre mit  Fähigkeitsausweis) sowie durch in Ausbildung stehende Personen (Berufs- lehre als Kaminfeger) ausgeführt werden. 3 Für die Reinigung von gasbefeuerten Aggregaten, bei denen fest montierte  Gasleitungen demontiert werden müssen, ist – sofern der Kaminfeger nicht  über die notwendige Ausbildung/Fachprüfung verfügt – vom Kaminfeger ein  Fachmann mit entsprechender Ausbildung beizuziehen.  Art.  13 Reinigungsturnus 1 Wärmetechnische Anlagen sind periodisch zu kontrollieren und wenn nötig  zu reinigen. Kontrollen und Reinigungen sind in zweckmässigen Zeitabstän- den vorzunehmen. Bei zweimaliger Reinigung pro Jahr ist mindestens eine  Reinigung in der Heizperiode vorzunehmen. 2 Die Reinigungsfristen basieren auf einem störungsfreien Funktionieren der  wärmetechnischen Anlage bei normaler Betriebszeit sowie auf einer daraus  zu erwartenden Verschmutzung. Bei übermässiger oder geringer Verschmut- zung ist nach Rücksprache mit dem Anlageeigentümer/-nutzer vom festge- legten Kontroll- und Reinigungsintervall abzuweichen. Die Glarnersach be- stimmt endgültig über den anzuwendenden Turnus, sofern sich der Kamin- feger und der Anlageeigentümer/-nutzer nicht einigen können. 3 Kontrollen oder Reinigungen sind wie folgt vorzunehmen: a. Anlagen mit flüssigen Brennstoffen Anzahl Reinigungen  1. Anlagen mit Ölverdampferbrenner (Ölöfen) 2 pro Jahr 2. Anlagen mit Gebläsebrenner bis 70 kW 1 pro Jahr 3. Anlagen mit Gebläsebrenner über 70 kW 2 pro Jahr  b. Anlagen mit festen Brennstoffen 1. Naturzugfeuerungen 2 pro Jahr 2. Gebläseunterstützte Feuerungen 2 pro Jahr 3. Zusatzanlagen  (Raumheizer  usw.),  die  selten  benützt   werden, sind nach Bedarf zu reinigen, mindestens aber  alle fünf Jahre durch den Kaminfeger zu kontrollieren;  c. Anlagen mit gasförmigen Brennstoffen 1. Anlagen mit Gebläsebrenner bis 70 kW 1 pro 2 Jahre 2. Anlagen mit Gebläsebrenner über 70 kW 1 pro Jahr 3. Anlagen mit atmosphärischem Brenner 1 pro 2 Jahre  4       V C/4/3  4. Ausnahme: raumluftunabhängige Aggregate  und deren  Verbindungsrohre, -kanäle, Abgasleitungen und Kamine  werden  alle  zwei  Jahre  durch  den  Kaminfeger  kontrolliert und, wenn notwendig, gereinigt;  d. Anlagen mit verschiedenen Brennstoffen 1. die Reinigungsfristen der vorerwähnten Ziffern sind sinn-  gemäss anzuwenden, wobei die Aufteilung der Betriebs- zeiten für die einzelnen Brennstoffe massgebend ist;  e. gewerbliche und industrielle Feuerungsanlagen 1. dabei  handelt  es sich um Feuerungsanlagen, die nicht   unter die oben genannten Klassen fallen wie Rauchkam- mern, Käsereikessel, Konditoreiöfen, Dampfkessel, Ein- brennanlagen, Trocknungsanlagen usw.,  2. die  Kontroll-  und  Reinigungsintervalle  sind  mit  der  Betriebsleitung zu vereinbaren,  3. die Kontroll- und Reinigungsfristen sind sinngemäss an- zuwenden,  4. Verbrennungsanlagen für Siedlungs- und Sonderabfälle  unterstehen diesen Regelungen nicht.  Art.  14 Kontrolle von Gasfeuerungsanlagen 1 Die Kontrolle von Gasfeuerungsanlagen durch den Kaminfeger umfasst: a. die Feststellung des Verschmutzungsgrades und des allgemeinen   Zustandes des Aggregates; b. die  Überprüfung  der  Abgasanlage  (Rauchrohr  und  Kamin)  hin-  sichtlich Verschmutzung, allgemeinem Zustand,  Querschnittsver- änderungen und Austritt von Abgasen;  c. die Prüfung des Flammenbildes; d. die visuelle Prüfung der gesamten Feuerungsanlage inkl. Gaszulei-  tung im Aufstellungsraum auf Korrosion; e. die Entwässerung bei Kondensationsgeräten (Siphon, Neutralisati-  onsbox) und die umweltgerechte Entsorgung der Rückstände; f. die Überprüfung des Siphons bei Kondensationsgeräten hinsicht-  lich Austrocknen der Sperrflüssigkeit; g. die  Gewährleistung  der  Frischluftzufuhr  (Verbrennungsluft)  nach   den «Gasleitsätzen» und den «Richtlinien für den Bau und Betrieb  von Gasfeuerungen» des Schweizerischen Vereins des Gas- und  Wasserfaches.  2. Zum Abschluss wird eine Funktionskontrolle durchgeführt und das Aggre- gat auf Gasdichtheit überprüft. 3 Wenn es der Verschmutzungsgrad erfordert, ist eine Reinigung durchzu- führen.   5    V C/4/3   Art.  15 Entfernen von Glanzruss 1 Glanzruss in Kaminen ist wenn möglich durch Ausdämpfen,  Ausschläm- men oder ähnliche Verfahren zu entfernen. 2 Müssen Kamine ausgebrannt werden, sind die zuständige Ortsfeuerwehr  sowie die Einsatzzentrale der Kantonspolizei zu benachrichtigen. 3 Bei erheblicher Gefahr darf mit dem Ausbrennen begonnen werden, wenn  die Ortsfeuerwehr die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen hat.  Die daraus erstehenden Kosten trägt der Anlageeigentümer/-nutzer.  Art.  16 Kaminbrände 1 Die im Kanton Glarus zugelassenen Kaminfeger haben die Feuerwehr bei   Kaminbränden fachlich zu unterstützen. 2 Sie werden durch die zuständige Feuerwehr aufgeboten, wobei in erster Li- nie der beauftragte Kaminfeger avisiert wird. 3 Die daraus erstehenden Kosten trägt der Anlageeigentümer/-nutzer.  6. Übergangsbestimmung  Art.  17 1 Die nach bisherigem Recht zugelassenen Kaminfeger, welche die Voraus- setzungen gemäss Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a und f sowie Absatz 3  nicht erfüllen, erhalten eine befristete Zulassung von drei Jahren.  6     	1. Allgemeines 	Art. 1 Funktionsbezeichnungen 	Art. 2 Zuständigkeit  	2. Zulassung 	Art. 3 Voraussetzungen 	Art. 4 Zulassungsverfahren 	Art. 5 Umfang und Dauer der Zulassung 	Art. 6 Entzug der Zulassung  	3. Pflichten des Kaminfegers 	Art. 7 Arbeitsausführung 	Art. 8 Dokumentation 	Art. 9 Brandschutzmängel  	4. Pflichten des Anlageeigentümers/-nutzers 	Art. 10 Reinigungspflicht 	Art. 11 Auskunftspflicht  	5. Kontrolle und Reinigung von Feuerungsanlagen 	Art. 12 Berechtigung 	Art. 13 Reinigungsturnus 	Art. 14 Kontrolle von Gasfeuerungsanlagen 	Art. 15 Entfernen von Glanzruss 	Art. 16 Kaminbrände  	6. Übergangsbestimmung 	Art. 17   		2021-01-12T17:41:50+0100 	"8750 Glarus" 	"Gesetzessammlung Kanton Glarus"