40.7215  ENERGIEREGLEMENT (EnR)  (vom 16. Dezember 20081; Stand am 1. Januar 2023)  Der Regierungsrat des Kantons Uri,   gestützt auf Artikel 94 Absatz 1 der Kantonsverfassung2 und Artikel 19 des  Energiegesetzes des Kantons Uri vom 18. April 1999 (EnG)3,  beschliesst:  1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Artikel 1 Gegenstand  Dieses Reglement vollzieht das Energiegesetz des Bundes vom 26. Juni  19984, die Energieverordnung des Bundes vom 7. Dezember 19985 und das  Energiegesetz des Kantons Uri vom 18. April 1999.  Artikel 2 Geltungsbereich  1 Soweit dieses Reglement nichts anderes bestimmt, gilt es für:  a) Neubauten;  b) eingreifende Umbauten und eingreifende Erweiterungen;  c) eingreifende Zweckänderungen;  d) Neuinstallationen und Ersatz energetisch wichtiger haustechnischer  Anlagen.  2 Fahrnisbauten, die länger als drei Jahre bestehen bleiben, Anbauten und  neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen, gelten als  Neubauten. 3 Bei eingreifenden Umbauten, eingreifenden Erweiterungen und eingrei- fenden Zweckänderungen gelten die Bestimmungen dieses Reglements nur  für die jeweils betroffenen Gebäudeteile.  1 AB vom 9. Januar 2009 2 RB 1.1101 3 RB 40.7211 4 SR 730.0 5 SR 730.01  1     40.7215 4 Die Anhänge 1 bis 6 sind Bestandteil dieses Reglements.  Artikel 3 Begriffe  1 Die Definition der Begriffe Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und  Zweckänderungen richtet sich nach dem Baugesetz des Kantons Uri6,  soweit dieses Reglement nichts anderes bestimmt. 2 Umbauten, Erweiterungen und Zweckänderungen gelten als eingreifend,  wenn die voraussichtlichen Baukosten 30 Prozent des Gebäudeversiche- rungswerts nach dem Gebäudeversicherungsgesetz7 überschreiten oder  wenn dadurch ein erheblich höherer Energieverbrauch entsteht. 3 Als energetisch wichtige haustechnische Anlagen gelten insbesondere:  a) Heizungsanlagen (Wärmeerzeuger und -speicher);  b) Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen;  c) Anlagen für die Wassererwärmung.  Artikel 4 Stand der Technik  1 Die nach diesem Reglement geforderten Massnahmen sind nach den  anerkannten Regeln der Baukunst und dem Stand der Technik zu planen  und auszuführen. 2 Soweit dieses Reglement nichts anderes bestimmt, gelten als Stand der  Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der Normen, Richtlinien  und Empfehlungen der Fachorganisationen.  2. Abschnitt: Anforderungen an den Wärme- und Kälteschutz  von Gebäuden  Artikel 5 Nachweis des winterlichen Wärmeschutzes a) Grundsatz  1 Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden richten sich nach  den Grenzwerten der Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau»  mit dem von der Baudirektion bezeichneten Ausgabedatum. 2 Eingreifende Umbauten, Erweiterungen und Zweckänderungen haben die  Anforderungen für Umbauten gemäss Norm SIA 380/1 mit dem von der  Baudirektion bezeichneten Ausgabedatum zu erfüllen.  6 RB 40.1111 7 RB 40.1402  2     40.7215  Artikel 6 b) Verfahren  Das Nachweisverfahren für die Anforderungen an den Wärmeschutz von  Gebäuden richtet sich nach der Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im  Hochbau» mit dem von der Baudirektion bezeichneten Ausgabedatum.  Artikel 7 c) Klimadaten  Für den Nachweis gelten grundsätzlich die Daten der Klimastation Altdorf.  Artikel 8 Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes  1 Der sommerliche Wärmeschutz ist nachzuweisen. 2 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei denen eine Kühlung  notwendig oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g-Wert, die  Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der  Technik einzuhalten. 3 Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des  Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.  Artikel 9 Kühlräume  1 Bei Kühl- und Tiefkühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden,  darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro  Temperaturzone 5 W/m2 nicht überschreiten. Für die entsprechende  Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des Kühlraums einerseits  und den folgenden Umgebungstemperaturen andererseits auszugehen:  a) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung;  b) gegen das Aussenklima: 20°C;  c) gegen das Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C. 2 Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten nicht für Kühl- und Tiefkühlräume  mit weniger als 30 m3 Nutzvolumen, deren umschliessende Bauteile einen  mittleren U-Wert gleich oder kleiner 0,15 W/m2K einhalten.  Artikel 10 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen  1 Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen vorgege- bene Wachstumsbedingungen für die Aufzucht, Produktion oder  Vermarktung von Pflanzen aufrechterhalten werden müssen, gelten die  Anforderungen gemäss der Empfehlung der Energie-Fachstellen-Konferenz  (EnFK) «Beheizte Gewächshäuser».  3     40.7215 2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss der Empfeh- lung der Energie-Fachstellen-Konferenz (EnFK) «Beheizte Traglufthallen».  Artikel 11 Erleichterungen  1 Die Gemeindebaubehörde kann bei den Anforderungen an den Wärme- schutz ganzer Gebäude oder einzelner Gebäudeteile Erleichterungen bewil- ligen für:  a) Gebäude, die auf weniger als 10°C beheizt werden;  b) Gebäude, die höchstens während drei Jahren geheizt oder gekühlt  werden (provisorische Bauten);  c) denkmalpflegerisch schützenswerte Bauten, falls das Erscheinungsbild  beeinträchtigt würde;  d) Umbauten, wenn zwingende bauphysikalische Gründe vorliegen oder  die Einhaltung der Anforderungen mit unverhältnismässigem Aufwand  verbunden ist;  e) Gebäude oder Räume, in denen überschüssige, anderweitig nicht sinn- voll nutzbare Abwärmemengen anfallen.  2 Gesuche um Erleichterungen nach Absatz 1 müssen den Grund für die  Erleichterung nachweisen und angemessene Wärmeschutzmassnahmen  vorschlagen.  3. Abschnitt: Anforderungen an haustechnische Anlagen   Artikel 12 Wärmeerzeugung und Wärmespeicher  1 Bei Neubauten mit einer Absicherungstemperatur von weniger als 110°C  müssen die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkessel die Konden- sationswärme ausnützen können. 2 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers gilt die Anforderung nach Absatz 1,  soweit es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. 3 Neue und ersetzte Wassererwärmer, Warmwasserspeicher oder Wärme- speicher, für die nach Bundesrecht keine energetischen Anforderungen  bestehen, dürfen bezüglich der allseitigen Wärmedämmung die Dämm- stärken gemäss Anhang 3 nicht unterschreiten. 4 Neue und ersetzte Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von  max. 60°C auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwärmer, deren  Temperatur aus betrieblichen oder aus hygienischen Gründen höher sein  muss.  4     40.7215 5 Für neue und vollständig ersetzte Warmwasserversorgungen ist eine  direktelektrische Erwärmung des Brauchwarmwassers in Wohnbauten nur  erlaubt, wenn  a) das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem Wärmeer- zeuger für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird, oder  b) das Brauchwarmwasser primär mit erneuerbarer Energie oder nicht  anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird.  Artikel 13 Wärmeverteilung und -abgabe  1 Bei Neubauten oder beim Ersatz des Wärmeabgabesystems darf die  Vorlauftemperatur bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens  50°C, bei Fussbodenheizungen höchstens 35°C betragen. Höhere Vorlauf- temperaturen sind zulässig, sofern nachgewiesenermassen eine höhere  Raumtemperatur notwendig ist. 2 Folgende neue oder ersetzte Installationen, Armaturen und Pumpen sind  durchgehend mindestens mit den Dämmstärken gemäss Anhang 4 zu  dämmen:  a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien;  b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, ausge- nommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstellen;  c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserlei- tungen mit Begleitheizungen in beheizten Räumen;  d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis und mit Verteiler. 3 Bei Neubauten oder beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind beheizte  Räume mit Einrichtungen zu versehen, die es ermöglichen, die Raumluft- temperatur einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen sind  Räume, die überwiegend mit träger Flächenheizungen, mit einer Vorlauf- temperatur von höchstens 30°C, beheizt werden. 4 In begründeten Fällen, beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und  Deckendurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C und  bei Armaturen, Pumpen und dergleichen, können die Dämmstärken redu- ziert werden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstempera- turen bis 90°C; bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken  angemessen zu erhöhen. 5 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 5 nicht  überschritten werden. 6 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den  Anforderungen nach Absatz 2 anzupassen, soweit es die örtlichen Platzver- hältnisse erlauben.  5     40.7215  Artikel 14 Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien  1 Neubauten oder eingreifende Erweiterungen von bestehenden Bauten  müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass höchstens 80 Prozent des  zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nichterneuer- baren Energien gedeckt werden. 2 Von den Anforderungen gemäss Absatz 1 befreit sind Erweiterungen  bestehender Bauten, wenn  a) die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2, oder  b) maximal 20 Prozent der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäu- deteiles, aber nicht mehr als 1 000 m2 beträgt.  3 Der Nachweis kann rechnerisch oder über eine der Standardlösungen  gemäss Anhang 2 erbracht werden.  Artikel 15 Berechnungsregeln  1 Der zulässige Wärmebedarf ergibt sich aus dem Grenzwert für den Heiz- wärmeschutz gemäss Artikel 5, und dem Wärmebedarf für Warmwasser  entsprechend der Standardnutzung gemäss der Norm SIA 380/1 «Thermi- sche Energie im Hochbau» mit dem von der Baudirektion bezeichneten  Ausgabedatum. 2 Elektrizität wird mit dem Faktor 2 gewichtet. 3 Bei Gebäuden mit mechanischen Lüftungsanlagen kann zur Berechnung  des Heizwärmebedarfs der effektive Energiebedarf für Lüftung inkl. Energie- bedarf für Luftförderung eingesetzt werden. Der hygienisch notwendige  Aussenluftvolumenstrom ist dabei zu gewährleisten.  Artikel 16 Abwärmenutzung  Im Gebäude anfallende Abwärme ist zu nutzen, soweit dies technisch und  betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  Artikel 17 Kühlen, Befeuchtung und Entfeuchtung  1 Bei neu installierten Anlagen ist der elektrische Leistungsbedarf für die  Zirkulation und Aufbereitung inklusiver allfälliger Kühlung, Befeuchtung und  Wasseraufbereitung gesamthaft zu betrachten. In Neubauten darf der Leis- tungsbedarf für die Kühlung oder die Befeuchtung höchstens 7 W/m2 und in  bestehenden Bauten höchstens 12 W/m2 betragen. 2 Bei Anlagen für die Komfortlüftung, welche nicht unter Absatz 1 fallen, sind  die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen nach dem Stand der  Technik auszulegen und zu betreiben.  6     40.7215 3 Bei Anlagen, welche nicht unter Absatz 1 fallen, müssen die Auslegung  und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtungsanlage nach dem Stand der  Technik erfolgen.  Artikel 18 Lüftungstechnische Anlagen  1 Neue und ersetzte lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft  sind mit einer Wärmerückgewinnung auszurüsten, die einen Temperatur- Änderungsgrad nach dem Stand der Technik enthält. 2 Neue und ersetzte einfache Abluftanlagen beheizter Räume sind entweder  mit einer kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewin- nung oder mit einer Nutzung der Abluftwärme auszurüsten, sofern der  Abluftvolumenstrom mehr als 1 000 m3/h und die Betriebsdauer mehr als  500 h/a beträgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im  gleichen Gebäude als eine Anlage. 3 Die Luftgeschwindigkeit in Apparaten darf, bezogen auf die Nettofläche,  nicht höher sein als 2 m/s. Zudem darf sie im massgebenden Strang der  Kanäle folgende Werte nicht überschreiten:  bis 1 000 m/h 3 m/s, bis 2 000 m/h 4 m/s, bis 4 000 m/h 5 m/s, bis 10 000 m/h 6 m/s, über 10 000 m/h 7 m/s.  4 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn mit einer fach- gerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass:  a) kein erhöhter Energieverbrauch auftritt;  b) mit weniger als 1 000 Jahresbetriebsstunden zu rechnen ist, oder  c) sie wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind. 5 Bei neuen oder ersetzten lufttechnischen Anlagen für Räume oder Raum- gruppen mit wesentlich abweichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind  Einrichtungen zu installieren, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.  Artikel 19 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen  1 Neue und ersetzte Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klima- anlagen müssen, je nach Temperaturdifferenz, im Auslegungsfall und ( - Wert des Dämmmaterials gemäss Anhang 6 gegen Wärmeübertragung  (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden. 2 In begründeten Fällen, beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und  Deckendurchbrüchen, bei wenig benutzten Leitungen mit Klappen im  Bereich der thermischen Hülle oder wenn bei ersetzten Anlagen Platzpro- bleme entstehen, können die Dämmstärken reduziert werden.  7     40.7215  Artikel 20 Betrieb und Unterhalt  1 Haustechnische Anlagen sind fachgerecht in Betrieb zu setzen, einzu- regeln und zu unterhalten. Sie sind mit geeigneten Geräten und Instru- menten zur Betriebsüberwachung und mit einer vollständigen Betriebsdoku- mentation zu versehen. 2 Haustechnische Anlagen müssen abgenommen werden. Das Abnahme- protokoll bestätigt die Einhaltung der energierechtlichen Vorschriften. Es ist  der Gemeindebaubehörde auf Verlangen einzureichen.  Artikel 21 Erleichterungen  1 Die Gemeindebaubehörde kann bei den Anforderungen an haustechni- schen Anlagen Erleichterungen bewilligen, wenn sich zeigt, dass die Erfül- lung der Anforderungen technisch nicht durchführbar oder wirtschaftlich  nicht zumutbar ist. 2 Gesuche um Erleichterungen nach Absatz 1 müssen den Grund für die  Erleichterung nachweisen und angemessene Wärmeschutzmassnahmen  vorschlagen. 3 Besondere Bestimmungen über Erleichterungen bleiben vorbehalten.  4. Abschnitt: Heizung   Artikel 22 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung  1 Zentralbeheizte neue Bauten, für die nach Artikel 6 Absatz 1 des Energie- gesetzes des Kantons Uri8 eine Ausrüstungspflicht besteht, sind der Baudi- rektion zu melden. 2 Bestehende Bauten gemäss Artikel 6 Absatz 2 des Energiegesetzes des  Kantons Uri sind beim vollständigen Ersatz des Wärmeverteil- und Wärme- abgabesystems mit den nötigen Geräten zur Erfassung des Wärmever- brauchs (Heizenergie) auszurüsten und der Baudirektion zu melden. 3 Im Rahmen der Absätze 1 und 2 gilt im Einzelnen Folgendes:  a) bei Flächenheizungen ist für den beheizten Bauteil zwischen der  Wärmeabgabe und der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von  maximal 0.8 W/m2 K einzuhalten;  b) Erfassungsgeräte müssen von der zuständigen Prüfstelle des Bundes  zugelassen sein. Sie sind nach den Richtlinien der Fachorganisationen  einzubauen, in Betrieb zu nehmen und nach den Vorschriften der  Hersteller ordnungsgemäss zu unterhalten;  8     40.7215  c) die Abrechnung erfolgt nach den Grundsätzen des Abrechnungsmodells  des Bundesamtes für Energie. Die Abrechnung muss für den einzelnen  Verbraucher verständlich dargestellt sein.  4 Die Baudirektion kann Ausnahmen von der Ausrüstungspflicht bewilligen,  wenn  a) die installierte Wärmeerzeugerleistung bei Neubauten kleiner ist als  30 W/m2 beheizte Fläche;  b) die installierte Wärmeerzeugerleistung bei bestehenden Bauten kleiner  ist als 50 W/m2 beheizte Fläche;  c) der Energiebedarf zu mehr als 50 Prozent durch den Einsatz von erneu- erbarer Energie oder mit nicht anders nutzbarer Abwärme gedeckt wird;  d) der MINERGIE-Standard erreicht wird;  e) es sich um Zweit- oder Ferienwohnungen handelt, die nicht dauernd  bewohnt werden, oder  f) die Ausrüstung bestehender Bauten technisch nicht sinnvoll oder wirt- schaftlich nicht zumutbar ist.  Artikel 23 Ortsfeste Elektroheizungen  1 Die Baudirektion bewilligt ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen  nach Artikel 7 des Energiegesetzes des Kantons Uri. 2 Sie kann Ausnahmen von der Bewilligungspflicht gewähren für:  a) Anlagen, die für höchstens drei Jahre installiert sind;  b) Anlagen, die mit überschüssiger Energie unabhängiger Produzenten  betrieben werden, sofern diese Energie nicht anderweitig sinnvoll  nutzbar ist;  c) Anlagen, die der Sicherheit von Personen und Sachen oder zum Schutz  von technischen Einrichtungen dienen, sofern bauliche oder betriebliche  Massnahmen nicht ausführbar oder unverhältnismässig sind.  Artikel 24 Aussenheizungen  1 Die Installation neuer sowie der Ersatz und die Änderung bestehender  Aussenheizungen sind bewilligungspflichtig. 2 Die Baudirektion erteilt die Bewilligung, wenn  a) die Sicherheit von Personen und Sachen oder der Schutz von techni- schen Einrichtungen den Betrieb einer Aussenheizung erfordern;  b) bauliche oder betriebliche Massnahmen nicht ausführbar oder unverhält- nismässig sind;  9     40.7215  c) die Aussenheizung mit einer witterungsabhängigen Regelung ausge- rüstet ist.  Artikel 25 Heizbare Freiluftbäder  1 Der Bau neuer sowie der Ersatz und die wesentliche Änderung der techni- schen Einrichtungen bestehender heizbarer Freiluftbäder sind bewilligungs- pflichtig. 2 Die Baudirektion erteilt die Bewilligung, wenn das heizbare Freiluftbad  ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer  Abwärme betrieben wird. Zudem ist eine Abdeckung gegen Wärmeverluste  erforderlich. 3 Öffentliche Freiluftbäder bewilligt die Baudirektion, wenn sie wenigstens  zur Hälfte mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme  betrieben werden. In diesem Fall ist eine Abdeckung gegen Wärmeverluste  erforderlich.  Artikel 26 Ferienhäuser  1 Bei Neubauten oder beim Ersatz des Wärmeerzeugers in Einfamilienhäu- sern, die nur zeitweise belegt sind, muss die Raumtemperatur mittels Fern- bedienung (z. B. Telefon, Internet, SMS) auf mindestens zwei unterschied- liche Niveaus regulierbar sein. 2 Bei Neubauten oder beim Ersatz des Wärmeerzeugers in Mehrfamilien- häusern, die nur zeitweise bewohnt sind, muss die Raumtemperatur für jede  Einheit getrennt mittels Fernbedienung (z. B. Telefon, Internet, SMS) auf  mindestens zwei unterschiedliche Niveaus regulierbar sein.  5. Abschnitt: Energiesparmassnahmen   Artikel 27 Vereinbarungen  1 Die Baudirektion kann mit einzelnen oder mit Gruppen von Grossver- brauchern mittel- und langfristige Verbrauchsziele vereinbaren. Dabei  werden die Effizienz des Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung  und die absehbare technische und wirtschaftliche Entwicklung der  Verbraucher mitberücksichtigt. Die Baudirektion kann diese Grossver- braucher für die Dauer der Vereinbarung von genau bestimmten Anforde- rungen dieses Reglements entbinden. Sie kann die Vereinbarung aufheben,  wenn die Verbrauchsziele nicht eingehalten werden.  10     40.7215 2 Grossverbraucher können sich zu Gruppen zusammenschliessen. Sie  organisieren sich selber und regeln die Aufnahme und den Ausschluss von  Mitgliedern.  Artikel 28 Gebäudeenergieausweis  Wer Eigentümer eines Gebäudes ist, kann dessen Gesamtenergieeffizienz  zu Informationszwecken darstellen, von der Baubehörde als richtig erklären  lassen und auf einem Formular des Kantons gegenüber Dritten ausweisen.  Artikel 29 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf  1 Bei Neubauten oder eingreifenden Umbauten, Erweiterungen, Zweckän- derungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF) von mehr als 1 000 m2 muss  die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf gemäss  SIA 380/4 «Elektrische Energie im Hochbau», für Beleuchtung E’Li und  entweder Lüftung E’V oder Lüftung/Klimatisierung E’VCH nachgewiesen  werden. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon. 2 Wird der Nachweis erbracht, dass der Zielwert der spezifischen Leistung  für die Beleuchtung pLi eingehalten wird, kann auf den Nachweis der  Einhaltung des Grenzwertes für den jährlichen Elektrizitätsbedarf der  Beleuchtung verzichtet werden. 3 Wird der Nachweis erbracht, dass der Grenzwert der spezifischen Leis- tung für die Lüftung pV eingehalten wird, kann auf den Nachweis der Einhal- tung des Grenzwertes für den jährlichen Elektrizitätsbedarf Lüftung  verzichtet werden. Auf den Nachweis Lüftung kann verzichtet werden, wenn  die mechanisch belüftete Nettofläche weniger als 500 m2 beträgt. 4 Wird der Nachweis erbracht, dass der elektrische Leistungsbedarf für die  Lüftung und die Klimatisierung für eine neue Anlage 7 W/m2 oder für eine  bestehende und sanierte Anlage 12 W/m2 oder kleiner ist, kann auf den  Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes für den jährlichen Elektrizitätsbe- darf der Lüftung/Klimatisierung verzichtet werden.  Artikel 29a8 Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden  1 Bei Neubauten ab einer anrechenbaren Gebäudefläche von 300 m2 ist auf  dem Dach oder an der Fassade eine Solaranlage, beispielsweise eine  Photovoltaik- oder Solarthermieanlage, zu erstellen. 2 Die Leistung der installierten Solaranlage muss mindestens 20 W pro m2  anrechenbarer Gebäudefläche betragen.  8 Eingefügt durch RRB vom 13. Dezember 2022, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2023  und gültig bis zum 31. Dezember 2025 (AB vom 23. Dezember 2022).  11     40.7215 3 Ausnahmen von der Pflicht der Installation einer Solaranlage werden  gewährt, wenn die Erstellung einer Anlage:  a) anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht;  b) technisch nicht möglich ist; oder  c) wirtschaftlich unverhältnismässig ist. 4 Wird eine Ausnahme gewährt, ist die Pflicht zur Nutzung der Sonnen- energie mit einer Ersatzabgabe abzugelten. Für jedes fehlende kW Anlage- leistung ist eine Ersatzabgabe von 2 500 Franken zu entrichten. Die Ersatz- abgabe fliesst in den Fonds Förderprogramm Energie Uri. 5 Die Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie kann auch als Beteiligung an  einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gemäss dem Energiegesetz  des Bundes9 erfüllt werden. 6 Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb der projizierten  Fassadenlinie.  6. Abschnitt: Zuständigkeit und Verfahren   Artikel 30 Zuständigkeit  Soweit weder das Bundesrecht noch das Energiegesetz des Kantons Uri  oder dieses Reglement etwas anderes bestimmt, ist die Gemeindebaube- hörde die zuständige Behörde.  Artikel 31 Verfahren a) Pflichten der gesuchstellenden Person  Die gesuchstellende Person, die gestützt auf das Bundesrecht, das Energie- gesetz des Kantons Uri oder dieses Reglement um eine Bewilligung  ersucht, hat nachzuweisen, dass sie die Vorschriften dieser Erlasse einhält.  Sie hat in den Projektplänen die energietechnisch wichtigen Einrichtungen  anzugeben.  Artikel 32 b) Überprüfung des Nachweises  1 Die Gemeindebaubehörde kann die Angaben nach Artikel 33 einem  privaten Fachmann zur Überprüfung einreichen. 2 Das Amt für Energie bezeichnet die Fachleute, die diese Überprüfung  durchführen können.  9 SR 730.0  12     40.7215  Artikel 33 Erfolgskontrolle  Die für die Erfolgskontrolle benötigten Werte, insbesondere die Energiever- brauchszahlen, sind während fünf Jahren nach der Bauabnahme aufzube- wahren und dem Amt für Energie auf Verlangen mitzuteilen.  7. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Artikel 34 Aufhebung bisherigen Rechts  Das Energiereglement vom 4. Mai 200410 wird aufgehoben.  Artikel 35 Übergangsbestimmung  Dieses Reglement gilt für alle bewilligungspflichtigen Vorhaben, die im Zeit- punkt des Inkrafttretens noch nicht erstinstanzlich entschieden sind.  Artikel 36 Inkrafttreten  Dieses Reglement tritt am 1. April 2009 in Kraft.  Im Namen des Regierungsrats  Der Landammann: Isidor Baumann Der Kanzleidirektor: Dr. Peter Huber  Anhänge: – U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten  – U-Wert-Grenzwerte bei eingreifenden Umbauten und eingreifenden  Zweckänderungen  – Grenzwerte für den Heizwärmebedarf von Neubauten und eingreifenden  Umbauten und eingreifenden Zweckänderungen  – Standardlösungen  – Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und  Wärmespeichern  – Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei  Warmwasserleitungen  – Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen  – Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von  Lüftungs- und Klimaanlagen  10 RB 40.7215  13     40.7215  Anhang 1a U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten  Grenzwerte U in W/(mK) mit  Wärmebrückennachweis  Grenzwerte U in W/(mK)  ohne Wärmebrückennach- weis  Bauteil gegen Bauteil Aussenklima  oder weni- ger als 2 m  im Erdreich  unbeheizte  Räume oder  mehr als  2 m im Erd- reich  Aussenklima  oder weniger  als 2 m im  Erdreich  unbeheizte  Räume  oder mehr  als 2 m im  Erdreich  opakeBauteile Dach, Decke, Wand, Boden  0,20 0,25 0,28  0,17 0,25  opake Bauteile mit  Flächenheizungen  0.20 0,25 0,17 0,25  Fenster, Fenstertüren und  Türen  1,3 1,6 1,3 1,6  Fenster mit vorgelagerten  Heizkörpern  1,0 1,3 1,0 1,3  Tore (Türen grösser als 6 m) 1,7 2,0 1,7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50 0,50 0,50 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Grenzwert  W/(m∙K) Typ 1: Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln  0.30  Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände oder Decken  0.20  Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an horizontalen oder vertikalen Gebäudekanten  0.20  Typ 5: Fensteranschlag 0.10  Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Grenzwert W/K  Punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0.30  Die Typen der Wärmebrücken sind in der Norm SIA 380/1, Ausgabe 2007,  definiert.   Als Beispiele sind erwähnt:  Typ 1: Balkone, Vordächer, vertikale Riegel  Typ 2: Kellerdeckendämmung durch Kellerwände oder Innendämmung  durch Innenwände oder Geschossdecken  Typ 5: Leibung, Fensterbank, Fenstersturz  Punktuelle Durchdringungen: Stützen, Träge, Konsolen; Befestigungen von  Ladenkolben und  -rückhalter, Sonnenstoren, Aussenlampen und Spalieren  14     40.7215  Anhang 1b U-Wert-Grenzwerte bei eingreifenden Umbauten und eingreifenden  Zweckänderungen  Grenzwerte U in W/(mK) Bauteil gegen Bauteil Aussenklima oder   weni- ger als 2 m im  Erdreich  unbeheizte Räume  oder mehr als 2 m im Erd- reich  opakeBauteile Dach, Decke, Wand, Boden  0,25 0,25  0,28 0,30  opake Bauteile mit Flächenheizungen 0,25 0,28 Fenster, Fenstertüren und Türen 1,3 1,6 Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern 1,0 1,3 Tore (Türen grösser als 6 m) 1,7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50  15     40.7215  Anhang 1c Grenzwerte für den Heizwärmebedarf von Neubauten und eingrei- fenden Umbauten und eingreifenden Zweckänderungen  Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 8,5 C Jahresmitteltem- peratur)  16     40.7215  Anhang 2 Standardlösungen  Die Anforderung gemäss Artikel 15 gilt als erbracht, wenn eine der folgenden   Standardlösungen fachgerecht ausgeführt wird:  1 Verbesserte Wärmedämmung:  • U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,12 W/m2K und U-Wert Fenster ≤ 1,0  W/m2K  2 Verbesserte Wärmedämmung, Komfortlüftung:  • U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,15 W/m2K und U-Wert Fenster ≤ 1,0  W/m2K  • Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung  3 Verbesserte Wärmedämmung, Solaranlage:  • U-Wert opake Bauteile gegen aussen ≤ 0,15 W/m2K und U-Wert Fenster ≤ 1,0  W/m2K  • Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF; als Mass der  Sonnenkollektorfäche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Ab- sorbern  4 Holzfeuerung, Solaranlage:  • Holzfeuerung für Heizung  • Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF. Als Mass der  Sonnenkollektorfäche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Ab- sorbern  5 Automatische Holzfeuerung:  • Automatische Holzfeuerung für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig (z. B.  Pelletheizung)  6 Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser:  • Elektrische angetriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde oder  Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grund- oder Oberfächenwasser als Wärme- quelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig  7 Wärmepumpe mit Aussenluft:  • Elektrische angetriebene Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und  Wassererwärmung ganzjährig. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist so auszulegen,  dass der Wärmeleistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwär- mung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht werden kann. Maxi- male Vorlauftemperatur von 35°C für die Heizung  8 Komfortlüftung und Solaranlage:  • Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung  17     40.7215  • Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 5 % der EBF;  als Mass der Sonnenkollektorfäche gilt die Fläche von verglasten, selektiv be- schichteten Absorbern  9 Solaranlage:  • Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 7 % der EBF;  als Mass der Sonnenkollektorfäche gilt die Fläche von verglasten, selektiv be- schichteten Absorbern  10 Abwärme:  • Nutzung von Abwärme, z. B. Fernwärme aus KVA, warme Fernwärme aus ARA  oder Abwärme aus Industrie; für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig  11 Wärmekraftkopplung:  • Wärmekraftkopplungsanlage mit einem elektrischen Wirkungsgrad von mindes- tens 30 % für mindestens 70 % des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser.  18     40.7215  Anhang 3 Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und  Wärmespeichern  Speicherinhalt in Litern Dämmstärke bei λ 0,03 W/mK bis λ ≤ 0,05 W/mK  Dämmstärke bei λ 0,03 W/mK  bis 400 110 mm 90 mm > 400 bis 2000 130 mm 100 mm > 2000 160 mm 120 mm  19     40.7215  Anhang 4 Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei  Warmwasserleitungen  Rohrnennweite Zoll bei λ > 0,03 W/mK bis λ ≤0,05 W/mK  bei λ  ≤ 0,03  W/mK  10 - 15 /" - /" 40 mm 30 mm 20 - 32 /" - 1/" 50 mm 40 mm 40 - 50 1/" - 2" 60 mm 50 mm 65 - 80 2/" - 3" 80 mm 60 mm 100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm 175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm  20     40.7215  Anhang 5 Maximale U-Werte für erdverlegte Leitungen  D N  20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200  /“ 1“ /“ 1/“ 2“ 2/“ 3“ 4“ 5“ 6“ 7“ 8“  Für starre Rohre [W/mK] 0,1 4  0,1 7  0,1 8  0,2 1  0,2 2  0,2 5  0,2 7  0,2 8  0,3 1  0,3 4  0,3 6  0,3 7  Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK] 0,1 6  0,1 8  0,1 8  0,2 4  0,2 7  0,2 7  0,2 8  0,3 1  0,3 4  0,3 6  0,3 8  0,4 0  21     40.7215  Anhang 6 Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von  Lüftungs- und Klimaanlagen  Temperaturdifferenz in K im Auslegungsfall 5 10 15 oder mehr Dämmstärke in mm bei λ > 0,03 W/mK bis λ ≤ 0,05 W/mK  30 60 100  22    	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen  	Artikel 1 Gegenstand 	Artikel 2 Geltungsbereich 	Artikel 3 Begriffe 	Artikel 4 Stand der Technik 	2. Abschnitt: Anforderungen an den Wärme- und Kälteschutz  von Gebäuden 	Artikel 5 Nachweis des winterlichen Wärmeschutzes a) Grundsatz 	Artikel 6 b) Verfahren 	Artikel 7 c) Klimadaten 	Artikel 8 Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes 	Artikel 9 Kühlräume 	Artikel 10 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen 	Artikel 11 Erleichterungen 	3. Abschnitt: Anforderungen an haustechnische Anlagen  	Artikel 12 Wärmeerzeugung und Wärmespeicher 	Artikel 13 Wärmeverteilung und -abgabe 	Artikel 14 Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien 	Artikel 15 Berechnungsregeln 	Artikel 16 Abwärmenutzung 	Artikel 17 Kühlen, Befeuchtung und Entfeuchtung 	Artikel 18 Lüftungstechnische Anlagen 	Artikel 19 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 	Artikel 20 Betrieb und Unterhalt 	Artikel 21 Erleichterungen 	4. Abschnitt: Heizung  	Artikel 22 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 	Artikel 23 Ortsfeste Elektroheizungen 	Artikel 24 Aussenheizungen 	Artikel 25 Heizbare Freiluftbäder 	Artikel 26 Ferienhäuser 	5. Abschnitt: Energiesparmassnahmen  	Artikel 27 Vereinbarungen 	Artikel 28 Gebäudeenergieausweis 	Artikel 29 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf 	Artikel 29a Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden 	6. Abschnitt: Zuständigkeit und Verfahren  	Artikel 30 Zuständigkeit 	Artikel 31 Verfahren a) Pflichten der gesuchstellenden Person 	Artikel 32 b) Überprüfung des Nachweises 	Artikel 33 Erfolgskontrolle 	7. Abschnitt: Schlussbestimmungen  	Artikel 34 Aufhebung bisherigen Rechts 	Artikel 35 Übergangsbestimmung 	Artikel 36 Inkrafttreten 	Anhänge: 	Anhang 1a U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten 	Anhang 1b U-Wert-Grenzwerte bei eingreifenden Umbauten und eingreifenden Zweckänderungen 	Anhang 1c Grenzwerte für den Heizwärmebedarf von Neubauten und eingreifenden Umbauten und eingreifenden Zweckänderungen 	Anhang 2 Standardlösungen 	Anhang 3 Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern 	Anhang 4 Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen 	Anhang 5 Maximale U-Werte für erdverlegte Leitungen 	Anhang 6 Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von Lüftungs- und Klimaanlagen