RS 734.1   1   Ordinanza  concernente gli impianti elettrici a corrente debole  (Ordinanza sulla corrente debole)   del 30 marzo 1994 (Stato 20  aprile 2016)     Il Consiglio federale svizzero,   visto l’articolo 3 della legge del 24 giugno 19021 concernente gli impianti elettrici   a corrente forte e a corrente debole (LIE),2   ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Campo d’applicazione  1 La presente ordinanza disciplina lo stabilimento, l’esercizio e la manutenzione di  impianti elettrici a corrente debole.  2 Le disposizioni relative allo stabilimento si applicano agli impianti esistenti che:   a. vengono trasformati in modo radicale;   b. vengono modificati in misura rilevante, se l’applicazione delle disposizioni  non richiede un dispendio eccessivo e non pregiudica considerevolmente la  sicurezza;   c. rappresentano un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente oppure  disturbano in misura notevole altri apparecchi elettrici.   2bis Non si applicano:   a. agli impianti militari e agli impianti della protezione civile;   b. agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del  23 novembre 19833 sulle ferrovie.4   3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni5 (Dipartimento) o, in casi di minore importanza, l’istanza di controllo (art. 21  LIE) può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe a singole disposizioni della  presente ordinanza, che possono essere osservate solo con grande difficoltà oppure  ostacolano lo sviluppo tecnico o la protezione dell’ambiente.        RU 1994 1185  1 RS 734.0  2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998   (RU 1998 54).  3 RS 742.141.1  4 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 1997 (RU 1998 54). Nuovo testo giusta il n. II 1   dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).  5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione    dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).   734.1    Installazioni elettriche   2   734.1   Art. 2 Altre prescrizioni  Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, sono applicabili:   a. l’ordinanza del 30 marzo 19946 sugli impianti elettrici a corrente forte;   b. l’ordinanza del 30 marzo 19947 sulle linee elettriche;   c.8 l’ordinanza del 23 novembre 19839 sulle ferrovie;   d.10 l’ordinanza del 9 aprile 199711 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT);   e. l’ordinanza del 6 settembre 198912 concernente gli impianti elettrici a bassa  tensione (OIBT);   Art. 313 Definizioni  Le definizioni contenute nella presente ordinanza significano:   1. Messa a terra d’impianto: la messa a terra di un impianto ad alta tensione.   2. Detentore d’impianto: il detentore responsabile (proprietario, affittuario, lo- catario ecc.) di un impianto elettrico.   3. Messa a terra d’esercizio: la messa a terra necessaria per l’esercizio di un  impianto elettrico a corrente debole.   4. Terra di riferimento: parte del terreno situata a distanza tale della zona di in- fluenza degli elettrodi di terra che tra due punti qualsiasi non possano pro- dursi tensioni significative dovute alle correnti di terra.   5. Corto circuito verso terra: collegamento, dovuto a un difetto o a un arco, fra  una parte d’impianto attiva del circuito elettrico d’esercizio e la terra o una  parte messa a terra.   6. Messa a terra: l’insieme degli elettrodi di terra e delle linee di messa a terra  collegati tra di loro, comprese le condutture metalliche dell’acqua, le armatu- re di fondazioni, le guaine metalliche di cavi, i conduttori di terra e altre con- dutture metalliche.   7. Linea di messa a terra: la linea che stabilisce il collegamento diretto o indi- retto tra le parti degli impianti da mettere a terra e gli elettrodi di terra.       6 RS 734.2  7 RS 734.31  8 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal    1° lug. 2012 (RU 2011 6233).  9 RS 742.141.1  10 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 9 apr. 1997 sui prodotti elettrici a bassa   tensione, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1016).  11 [RU 1997 1016, 2000 734 art. 19 n. 2 762 n. I 3, 2007 4477 n. IV 23, 2009 6243 all. 3 n. II   4, 2010 2583 all. 4 n. II 1 2749 n. I 1, 2013 3509 all. n. 2. RU 2016 105 art. 29]. Vedi ora  l’O del 25 nov. 2015 (RS 734.26).   12 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4,  1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001  (RS 734.27).   13 Correzione del 23 feb. 2016 (RU 2016 625).     O sulla corrente debole   3   734.1   8. Impianto ad alta tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale è  superiore a 1000 V tensione alternata o a 1500 V tensione continua.   9. Zona d’alta tensione: la zona costituita dalla zona dell’officina e dalla zona  di transizione.   10. Impianto a bassa tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale non  supera i 1000 V tensione alternata o i 1500 V tensione continua.   11. Impianto elettrico a corrente debole: impianto elettrico che, secondo l’arti- colo 2 capoverso 1 della LIE, normalmente non produce correnti pericolose  per le persone o per le cose.   12. Impianto elettrico a corrente forte: impianto elettrico per la produzione, la  trasformazione, la conversione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione  dell’elettricità che, secondo l’articolo 2 capoverso 2 della LIE, è alimentato  da correnti o nel quale si verificano, in caso di perturbazioni prevedibili, cor- renti che possono mettere in pericolo le persone o provocano danni alle cose.   Art. 4 Sicurezza  1 Lo stabilimento, la modificazione, la manutenzione e il controllo degli impianti  elettrici a corrente debole e dei dispositivi elettrici ad essi allacciati devono essere  effettuati conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza. Nei casi in cui  l’ordinanza non contiene disposizioni si applicano le regole riconosciute della  tecnica.  2 Per regole riconosciute della tecnica si intendono in particolare le norme della  CEI14 e del CENELEC15. In mancanza di norme armonizzate a livello internazionale  si applicano le norme svizzere16.17  3 Se non esistono norme tecniche specifiche, si considerano norme applicabili per  analogia o eventuali istruzioni tecniche delle istanze di controllo.18   Art. 5 Protezione contro le perturbazioni  1 Gli impianti elettrici a corrente debole e i dispositivi elettrici ad essi allacciati non  devono disturbare in maniera inammissibile, in nessuna condizione d’esercizio, altri  impianti e dispositivi elettrici utilizzati appropriatamente, se ciò non richiede un  onere eccessivo.  2 Gli impianti elettrici a corrente debole e i dispositivi elettrici ad essi allacciati uti- lizzati appropriatamente non devono essere disturbati in maniera inammissibile, in       14 Commissione elettrotecnica internazionale.  15 Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.  16 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti a pagamento presso   l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;  www.snv.ch.   17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998  (RU 1998 54).   18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998  (RU 1998 54).     Installazioni elettriche   4   734.1   nessuna condizione d’esercizio, da altri impianti e dispositivi elettrici, se ciò non  richiede un onere eccessivo.  3 Chi intende stabilire, esercitare o modificare impianti elettrici a corrente debole che  potrebbero perturbare o mettere in pericolo altri impianti elettrici deve informare per  tempo e per iscritto i detentori degli altri impianti, affinché possano essere adottate le  misure di protezione necessarie.  4 Se, nonostante l’osservanza delle regole riconosciute della tecnica, si verificano  perturbazioni inammissibili che si possono eliminare solo con un onere elevato, gli  interessati cercano di accordarsi. Se non pervengono a un accordo, decide il Diparti- mento. Esso consulta prima le istanze di controllo interessate.  5 Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell’ordinanza del  25 novembre 201519 sulla compatibilità elettromagnetica20.21   Art. 6 Protezione contro gli incendi  1 Lo stabilimento, la modificazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti  elettrici a corrente debole devono essere effettuati in modo che   a. siano limitati al minimo i rischi d’incendio e di esplosione;   b. siano praticamente esclusi gli effetti di esplosioni e di incendi esterni;   c. sia sufficientemente impedita la propagazione delle fiamme, del calore e del  fumo (compartimenti tagliafuoco);   d. sia possibile lottare efficacemente contro gli incendi.  2 Sono determinanti le norme dell’Associazione delle assicurazioni cantonali contro  gli incendi22.   Art. 6a23 Protezione contro la corrosione  Gli impianti elettrici a corrente debole non devono esporre al rischio di corrosione  altri impianti o opere.   Art. 7 Protezione del paesaggio e dell’ambiente  1 Durante la pianificazione, lo stabilimento, l’esercizio e la manutenzione di impianti  elettrici a corrente debole si devono osservare le prescrizioni determinanti sulla  protezione della natura e del paesaggio come pure sulla protezione delle acque,  dell’ambiente e del paesaggio.       19 RS 734.5  20 Nuova espr. giusta l’art. 30 cpv. 2 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sulla compatibilità   elettromagnetica, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 119).  21 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica   (RU 1997 1008). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 all’O del 18 nov. 2009 sulla   compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).   22 Ottenibili presso: Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi,   Bundesgasse 20, 3001 Berna (www.vkf.ch).   23 Introdotto n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).     O sulla corrente debole   5   734.1   2 Se i dispositivi elettrici contengono liquidi che possono inquinare le acque, si  devono osservare le regole della tecnica in particolare le raccomandazioni tecniche  dell’Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) sulla protezione delle acque  durante la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici24.   Art. 825 Piani generali e obbligo di informazione  1 I detentori di impianti elettrici a corrente debole allestiscono piani generali per i  loro impianti e li aggiornano costantemente. Non sono richiesti piani generali per gli  impianti elettrici a corrente debole situati in edifici, a meno che si trovino in zone  con pericolo di esplosione.  2 I piani generali devono permettere la valutazione globale di un impianto ed eviden- ziare in particolare gli incontri con altre linee e infrastrutture (prossimità, incroci e  parallelismi).  3 Devono essere esibiti all’istanza di controllo e resi accessibili a terzi che provano di  avere un interesse motivato.  4 I piani generali devono essere conservati sino alla rimozione dell’impianto. Questo  vale anche per gli impianti che cessano l’esercizio.  5 L’istanza di controllo emana direttive per l’allestimento dei piani generali.   Art. 8a26 Obbligo d’approvazione  1 Prima dello stabilimento dell’impianto, occorre sottoporre all’approvazione  dell’istanza di controllo la documentazione relativa ai piani per:   a. impianti elettrici a corrente debole, per i quali sono superate le tensioni  ammesse conformemente all’articolo 10;   b. impianti elettrici a corrente debole in zone di linee elettriche a corrente forte  con corrente unipolare di corto circuito verso terra >3 kA o di linee di contat- to con correnti di trazione >1,6 kA per binario elettrificato;   c. impianti elettrici a corrente debole in zona d’alta tensione con collegamento  elettrico alla terra di riferimento;   d. impianti elettrici a corrente debole sotterranei la cui distanza dagli impianti  di terra rigidi o semirigidi di impianti elettrici a corrente forte messi a terra  sia inferiore a 20 m rispettivamente 10 m;   e. impianti elettrici a corrente debole stabiliti in zone con pericolo di esplo- sione;        24 Ottenibili presso: Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), Hirschengraben 33,  6002 Luzern (www.strom.ch).    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998  (RU 1998 54). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.   26 Introdotto n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54). Vedi  anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.     Installazioni elettriche   6   734.1   f.27 impianti elettrici a corrente debole, sempreché si tratti di impianti situati in  zone potette secondo il diritto federale o cantonale.   2 La procedura d’approvazione è retta dall’ordinanza del 26 giugno 199128 sulla  procedura d’approvazione dei progetti d’impianti a corrente forte.  3 I detentori di impianti a corrente forte sono obbligati a mettere gratuitamente a  disposizione le informazioni necessarie all’allestimento della documentazione dei  piani.  4 L’istanza di controllo designa i documenti da inoltrare per l’approvazione degli  impianti.   Sezione 2: Sicurezza delle persone e degli impianti   Art. 9 Misure di protezione particolari  Al fine di evitare pericoli e danni si devono adottare misure speciali, in particolare se  si tratta degli impianti seguenti:   a. linee e parti d’impianto ad esse allacciate, contro le sovratensioni indotte da  altri impianti elettrici durante l’esercizio o in caso di perturbazione, se le  sovratensioni superano i valori limite ammessi secondo l’articolo 10;   b. linee e parti d’impianto ad esse allacciate che si trovano nella zona ad alta  tensione e causano migrazioni di potenziali pericolose che superano i valori  limite secondo l’articolo 10;   c. linee aeree e parti d’impianto ad esse allacciate, contro le sovratensioni  atmosferiche e le sovraintensità di corrente;   d. linee sotterranee e parti d’impianto ad esse allacciate se si trovano in regioni  particolarmente esposte ai fulmini o se le condizioni geologiche sono sfavo- revoli, contro le sovratensioni atmosferiche e le sovraintensità di corrente;   e. antenne esterne, impianti fotovoltaici e dispositivi simili, contro gli effetti  delle scariche di fulmini;   f. linee e parti d’impianto ad esse allacciate che si trovano, nelle zone in cui  sussiste il pericolo d’esplosione e d’incendio.   Art. 10 Tensioni perturbatrici ammesse  1 Per le parti di un impianto elettrico a corrente debole esposte ai contatti, i valori  limite per le tensioni secondo l’articolo 54 dell’ordinanza del 30 marzo 199429 sugli  impianti a corrente forte non devono essere superati.       27 Introdotta dall’art. 19 n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani  di impianti elettrici, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 734).   28 [RU 1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3,  1999 704 II 19 754 all. n. 2. RU 2000 734 art. 18]. Vedi ora l’O del 2 feb. 2000   (RS 734.25).   29 RS 734.2     O sulla corrente debole   7   734.1   2 La tensione fra la terra e le parti di un impianto elettrico a corrente debole protette  contro i contatti non deve superare 500 V effettivi in caso di corto circuito verso terra  unipolare in un impianto ad alta tensione o su un elettrodo d’alta tensione.  3 In caso di influsso prolungato, il valore limite ammesso per queste tensioni pertur- batrici è di 60 V effettivi.   Art. 11 Misure da adottare nella zona degli impianti a bassa tensione  1 La rigidità dielettrica della protezione contro i contatti risp. la separazione galva- nica fra gli impianti a bassa tensione e gli impianti elettrici a corrente debole deve  corrispondere alle regole riconosciute della tecnica, ma almeno a 1, 3 volte la tensio- ne massima possibile.  2 Se gli impianti elettrici a corrente debole incontrano impianti elettrici a bassa  tensione negli edifici, la sicurezza elettrica è disciplinata dalle prescrizioni tecniche  di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 6 settembre 198930 concernente gli impianti  elettrici a bassa tensione.31   Art. 12 Misure da adottare nella zona degli impianti ad alta tensione  1 Se le tensioni perturbatrici di cui all’articolo 10 vengono superate, le parti esposte  devono essere isolate dai loro dintorni per una tensione di prova equivalente a  1,3 volte la tensione massima possibile.  2 Se, a causa delle caratteristiche degli impianti elettrici a corrente debole (esten- sione, insufficiente chiarezza dell’insieme), si deve presupporre che la resistenza  d’isolazione non può essere costantemente mantenuta si deve dotare l’impianto di  una separazione galvanica con una rigidità dielettrica adeguata. La messa a terra  d’esercizio dell’impianto elettrico a corrente debole deve essere allacciata alla messa  a terra dell’impianto.  3 La guaina metallica di un cavo a corrente debole può essere collegata alla messa a  terra dell’impianto, se i valori limite secondo l’articolo 10 non vengono superati.  4 Nella zona ad alta tensione le linee elettriche a corrente debole devono essere posa- te sotto terra.  5 Le linee elettriche a corrente debole e i loro dispositivi di protezione contro le  sovratensioni possono essere messi a terra solo se i valori limite fissati nell’artico- lo 10 non vengono superati o le parti da mettere a terra sono disposte dopo la separa- zione galvanica.   Art. 13 Misure da adottare contro le sovratensioni atmosferiche  1 La protezione delle linee e degli impianti elettrici a corrente debole contro gli  influssi atmosferici secondo l’articolo 9 deve essere assicurata per mezzo di un colle-      30 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n.3, 1998 54 all. n. 4,  1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001   (RS 734.27).   31 Introdotto n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).     Installazioni elettriche   8   734.1   gamento equipotenziale con collegamenti galvanici fissi risp. elementi di protezione  contro le sovratensioni.  2 I dispositivi di protezione devono essere costruiti o disposti in maniera tale da  proteggere nel miglior modo possibile le persone e le cose e da non metterle in peri- colo quando essi entrano in funzione. Essi devono essere montati in modo che i  rischi d’incendio siano nei limiti del possibile esclusi.   Sezione 3: Prevenzione degli infortuni   Art. 14 Principio  Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, è applicabile l’ordinanza del  19 dicembre 198332 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.   Art. 15 Protezione contro i contatti  I detentori di impianti elettrici a corrente debole provvedono affinché le parti sotto  tensione degli impianti e dei dispositivi elettrici ad essi allacciati, che sono accessi- bili a persone non informate del pericolo, non possano essere toccate, nemmeno  accidentalmente, in modo diretto o indiretto (p. es. con utensili e apparecchi di uso  comune).   Sezione 4: Messa a terra e collegamento equipotenziale   Art. 16 Esigenze elettriche  La messa a terra deve essere realizzata in modo che siano deviate con sicurezza le  correnti pericolose ed evitate le tensioni di contatto, di passo e indotte pericolose.   Art. 17 Collegamento equipotenziale  1 Le guaine metalliche di cavi, i nastri di messa a terra e i canali cavi di metallo  devono essere connessi a bassa impedenza al collegamento equipotenziale dell’edi- ficio.  2 Se all’interno dell’edificio non vi sono collegamenti equipotenziali, la protezione  delle persone deve essere assicurata mediante altre misure.   Art. 18 Messa a terra di dispositivi di protezione contro le sovratensioni  1 I dispositivi di protezione contro le sovratensioni di linee introdotte negli edifici  devono essere messi a terra per la via più breve e connessi al collegamento equipo- tenziale per mantenere il più possibile basse le differenze di tensione fra le parti  metalliche che si possono toccare.       32 RS 832.30     O sulla corrente debole   9   734.1   2 In caso di linee introdotte negli edifici per via aerea, la messa a terra avviene per  mezzo di condutture metalliche dell’acqua o del riscaldamento. Quando queste man- cano bisogna posare conduttori di terra speciali. Le linee e i conduttori di terra devo- no essere parte integrante del collegamento equipotenziale. Il conduttore di terra  deve avere almeno una sezione di 6 mm2 di un conduttore di rame.  3 In caso di passaggio da linee aeree a cavi sotterranei si devono intercalare fra i  conduttori e le guaine metalliche dei cavi, mediante collegamenti per quanto possi- bile corti, dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Se le guaine metalliche  dei cavi sono isolate dal suolo, si devono usare nastri o canali cavi di metallo quali  elettrodi di terra. Il conduttore di terra sotterraneo deve avere almeno una sezione di  16 mm2 di un conduttore di rame.  4 In caso di linee introdotte negli edifici per via sotterranea, i dispositivi di prote- zione contro le sovratensioni devono essere messi a terra in modo analogo al capo- verso 3 mediante il collegamento equipotenziale e la guaina metallica dei cavi. Il  conduttore di terra che porta al collegamento equipotenziale deve avere almeno una  sezione di 2,5 mm2 di un conduttore di rame.  5 Nelle zone in cui sussiste il pericolo d’esplosione, il conduttore di terra deve avere  almeno una sezione di 10 mm2 di un conduttore di rame.   Art. 19 Elettrodi di terra  1 Quale elettrodo di terra si utilizza di preferenza la rete locale di condutture metalli- che dell’acqua risp. la messa a terra di fondazione. Gli elettrodi di terra devono esse- re connessi al collegamento equipotenziale.  2 In mancanza di elettrodi di terra di cui al capoverso 1, si deve posare un nastro o un  filo tondo lungo da 10 a 15 m. Essi devono essere posati a una profondità di almeno  70 cm e, per quanto possibile, in un terreno permanentemente umido; inoltre devono  essere connessi a un collegamento equipotenziale. Per il resto sono applicabili le  direttive ASE sugli impianti di parafulmini33.  3 ...34   Art. 20 Messa a terra d’esercizio  1 La messa a terra d’esercizio serve alla messa a terra e al funzionamento del coman- do di impianti elettrici a corrente debole.  2 Il tracciato e le dimensioni della messa a terra d’esercizio devono essere stabiliti in  base alle esigenze d’esercizio e alle correnti di compensazione nell’edificio.  3 La messa a terra d’esercizio deve essere connessa al collegamento equipotenziale  dell’edificio.  4 La messa a terra d’esercizio non può essere allacciata alle discese dell’impianto  esterno di parafulmini. Essa può però essere allacciata ai conduttori (p. es. condutture       33 Ottenibili presso: Associazione svizzera degli elettricisti (ASE), Hintere Bahnhofstrasse  10, casella postale, 5001 Aarau (www.strom.ch).   34 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).     Installazioni elettriche   10   734.1   dell’acqua e del riscaldamento) se questi sono connessi al collegamento equipo- tenziale dell’edificio.   Art. 2135   Sezione 5: Controllo e manutenzione   Art. 22 Obbligo di controllo  1 I detentori d’impianti devono assicurare costantemente la manutenzione e periodi- camente la pulizia e il controllo dei loro impianti elettrici a corrente debole oppure  devono affidare questi lavori a terzi.  2 In particolare si deve controllare se:   a. gli impianti e i dispositivi elettrici ad essi allacciati sono in perfetto stato;   b. i dispositivi di protezione sono efficienti;   c. nella zona degli impianti presentano modificazioni che potrebbero pregiudi- care la sicurezza;   d. gli schemi degli impianti, i contrassegni e le iscrizioni sono disponibili e  aggiornati.   3 I danni e i difetti devono essere eliminati conformemente alla situazione. In caso di  pericolo imminente si devono adottare provvedimenti immediati.   Art. 22a36 Controlli  1 L’istanza di controllo verifica che:   a. gli impianti da essa approvati siano stabiliti conformemente alle prescrizioni  e all’approvazione;   b. gli impianti esistenti adempiano le esigenze in materia di sicurezza;   c. i piani generali siano aggiornati.  2 Le istanze di controllo sono:   a. l’Ufficio federale dei trasporti per gli impianti elettrici a corrente debole del- le ferrovie e delle funicolari nonché degli impianti e veicoli filoviari;   b. l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per tutti gli altri impianti  elettrici a corrente debole.       35 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).  36 Introdotto n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).     O sulla corrente debole   11   734.1   Art. 23 Controlli periodici  1 I detentori fissano la periodicità dei controlli per ogni parte dell’impianto. Essi ten- gono conto delle condizioni esterne, del tipo d’impianto e della sollecitazione elet- trica.  2 I controlli non devono essere effettuati a intervalli di oltre 10 anni. Gli uffici di  controllo possono accordare eccezionalmente un periodo più lungo per singole parti  dell’impianto se lo stato della tecnica lo permette e la sicurezza non viene pregiudi- cata.   Art. 24 Rapporto di controllo  1 I detentori di impianti allestiscono un rapporto per ogni controllo effettuato. Essi  controllano l’impianto conformemente all’articolo 22 e stabiliscono come ed entro  quale data i difetti devono essere eliminati.  2 Si devono conservare i rapporti durante almeno due periodi di controlli e presen- tarli su richiesta all’ufficio di controllo.   Sezione 6:37 Emolumenti   Art. 24a  1 Le istanze di controllo riscuotono emolumenti per l’approvazione di impianti  elettrici a corrente debole nonché per le attività svolte nell’ambito del controllo degli  impianti elettrici a corrente debole.  2 Gli emolumenti sono fissati sulla base della sezione 2 dell’ordinanza del 7 dicem- bre 199238 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte e dell’ordinanza  del 1° luglio 198739 sugli emolumenti dell’UFT.   Sezione 7:40 Disposizioni finali   Art. 25 Abrogazione del diritto previgente  Sono abrogate:   a. l’ordinanza del 5 aprile 197841 sulla corrente debole;   b. l’ordinanza del 1° maggio 197942 relativa alla protezione contro le perturba- zioni elettromagnetiche.       37 Introdotta n. I dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).  38 RS 734.24  39 [RU 1987 1052 1795, 1992 573 art. 25 cpv. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 I 3 470   art. 55 cpv. 3. RU 1999 754 all. n. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 1998 (RS 742.102).  40 Originaria Sez. 6.  41 [RU 1978 375 758, 1985 35, 1993 901 all. n. 12]  42 [RU 1980 383]     Installazioni elettriche   12   734.1   Art. 26 Entrata in vigore  La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1994.   Disposizioni finali della modificazione dell’8 dicembre 199743       43 RU 1998 54. Abrogate dal n. IV 22 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento  formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).