817.022.11   1   Verordnung des EDI  über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich   zugänglichen Bädern und Duschanlagen   (TBDV)   vom 16. Dezember 2016 (Stand am 1. August 2021)     Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),   gestützt auf die Artikel 10 Absatz 4, 14 Absatz 1, 22, 24, 26 Absatz 3, 27 Absatz 4,  36 Absätze 3 und 4 und 72 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung  vom 16. Dezember 20161,    verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich   1 Diese Verordnung regelt die Aufbereitung, die Bereitstellung und die Qualität von  Trinkwasser als Lebensmittel und von Wasser als Gebrauchsgegenstand.   2 Sie legt insbesondere die Anforderungen fest in Bezug auf:   a. Trinkwasser;   b. Duschwasser in öffentlich zugänglichen Anlagen;   c. Wasser in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern, einschliesslich Spru- delbädern, Thermalbädern, Mineralbädern, Solebädern, Wellnessbädern,  Therapiebädern, Kinderplanschbecken oder ähnlichen Einrichtungen, sowie  in öffentlich zugänglichen Wasserbecken mit biologischer Aufbereitung des  Badewassers.    2. Abschnitt: Trinkwasser   Art. 2 Begriffe   In diesem Abschnitt bedeuten:   a. Trinkwasser: Wasser im Naturzustand oder nach der Aufbereitung, das zum  Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Lebensmitteln oder zur Reini- gung von Bedarfsgegenständen nach Artikel 5 Buchstabe a des Lebensmit- telgesetzes vom 20. Juni 20142 vorgesehen, bereitgestellt oder verwendet  wird;        AS 2017 1023  1 SR 817.02  2 SR 817.0   817.022.11      Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   2   817.022.11   b. Warmwasser: Trinkwasser, dessen Temperatur durch Wärmezufuhr erhöht  worden ist;   c. Wasserversorger: Anbieterin oder Anbieter, die oder der Zwischen- oder  Endabnehmerinnen und -abnehmer mit Trinkwasser versorgt;    d. Wasserversorgungsanlage: Anlage zum Fassen, Aufbereiten, Speichern und  Verteilen von Trinkwasser;   e. Fassung: bauliche Einrichtung, mit der ein Wasservorkommen zur Trink- wassernutzung erschlossen wird;   f. Verteilnetz: Leitungen bis zur Schnittstelle mit den Hausinstallationen, be- stehend aus Transport-, Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen zum  Transportieren und Verteilen von Trinkwasser;   g. Hausinstallation: Leitungen bis zur Schnittstelle mit dem Verteilnetz, beste- hend aus hausinternen Trinkwasserleitungen mit den dazugehörenden Arma- turen und den Hauszuleitungen.   Art. 3 Anforderungen an Trinkwasser   1 Trinkwasser muss hinsichtlich Geruch, Geschmack und Aussehen unauffällig sein  und darf hinsichtlich Art und Konzentration der darin enthaltenen Mikroorganismen,  Parasiten sowie Kontaminanten keine Gesundheitsgefährdung darstellen.   2 Trinkwasser muss die Mindestanforderungen nach den Anhängen 1–3 erfüllen.   3 Die Betreiberin oder der Betreiber einer Trinkwasserversorgungsanlage führt  zudem unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes vom  24. Januar 19913 im Rahmen der gesamtbetrieblichen Gefahrenanalyse periodisch  eine Analyse der Gefahren für Wasserressourcen durch.   Art. 4 Anforderungen an Wasserversorgungsanlagen   1 Wer eine Wasserversorgungsanlage bauen oder baulich verändern will, muss dies  der kantonalen Vollzugsbehörde vorgängig melden. Von dieser Bestimmung ausge- nommen sind Inhaberinnen und Inhaber sowie Betreiberinnen und Betreiber von  Hausinstallationen.   2 Beim Bau oder Umbau sowie beim Betrieb der Wasserversorgungsanlage müssen  die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.   3 Die Betreiberin oder der Betreiber ist verpflichtet, die Anlage durch entsprechend  ausgebildete Personen regelmässig überwachen und warten zu lassen.   4 Für die Aufbereitung von Trinkwasser und den Schutz von Trinkwasseranlagen  dürfen ausschliesslich Stoffe und Verfahren nach Anhang 4 verwendet werden.4   5 Für den Bau oder Umbau sowie beim Betrieb der Trinkwasserversorgungsanlage  sind Trinkwasserkontaktmaterialien zu verwenden, deren Eignung zum Fassen,       3 SR 814.20  4 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020    (AS 2020 2287).     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   3   817.022.11   Aufbereiten, Transportieren und Speichern von Trinkwasser nach anerkannten Prüf-  und Bewertungsverfahren ermittelt wurde.5   Art. 5 Information der Zwischen- oder Endabnehmerinnen und -abnehmer   Wer über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser abgibt, hat die Zwischen- oder  Endabnehmerinnen und -abnehmer mindestens einmal jährlich umfassend über die  Qualität des Trinkwassers zu informieren.   Art. 6 Einschränkung bei der Kennzeichnung von abgefülltem Trinkwasser   Wer Trinkwasser an Konsumentinnen oder Konsumenten abgibt, darf auf dem  Behältnis weder Hinweise auf Quellorte oder Quellnamen noch Bildzeichen, Abbil- dungen oder Bezeichnungen anbringen, die Anlass zu Verwechslungen mit einem  natürlichen Mineralwasser oder mit Quellwasser geben könnten.   3. Abschnitt: Dusch- und Badewasser   Art. 7 Begriffe   In diesem Abschnitt bedeuten:   a. Wasser: Wasser in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern, einschliesslich  Sprudelbädern, Thermalbädern, Mineralbädern, Solebädern, Wellnessbä- dern, Therapiebädern, Kinderplanschbecken oder ähnlichen Einrichtungen,  Wasser in öffentlich zugänglichen Wasserbecken mit biologischer Aufberei- tung des Badewassers sowie Duschwasser in öffentlich zugänglichen Anla- gen;   b. Bad: Badanlage, einschliesslich Thermalbad, Mineralbad, Dampfbad und  Badanlage mit biologischer Wasseraufbereitung;   c. Thermalbad: Bad mit Wasser aus einem Grundwasservorkommen, dessen  Temperatur bei Austritt über 20 °C liegt und das aus einer Quelle oder einer  Tiefbohrung stammt;   d. Mineralbad: Bad mit Einrichtungen, die Wasser aus einem natürlicherweise  stark mineralisierten Grundwasservorkommen nutzen, das aus einer Quelle  oder einer Tiefbohrung stammt;   e. Dampfbad: Warmluftraum mit hoher Luftfeuchtigkeit, dessen Temperatur  im Allgemeinen zwischen 40°C und 50°C liegt;   f. Badanlage: Bad mit künstlichem Becken, dessen Wasser gefiltert, desinfi- ziert, erneuert und rezykliert wird, sowie sämtliche Wasseraufbereitungsan- lagen, die für den Betrieb erforderlich sind;       5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020   (AS 2020 2287).     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   4   817.022.11   g. Badanlage mit biologischer Wasseraufbereitung: Bad mit natürlichem oder  künstlichem Becken, dessen Wasser durch die vorhandene Mikroflora,  rezykliert und erneuert, nicht aber desinfiziert wird, sowie sämtliche Was- seraufbereitungsanlagen, die für den Betrieb erforderlich sind;   h. Öffentlich zugängliche Anlage oder öffentlich zugängliches Bad: Anlage   oder Bad, die oder das für die Allgemeinheit oder einer berechtigten Perso- nenkreis geöffnet und nicht zur Nutzung in einem familiären Rahmen be- stimmt ist;   i. Wasseraufbereitungsanlage: Anlage zur Aufbereitung von Wasser in öffent- lich zugänglichen Bädern, einschliesslich der dazu benötigten Räume, Appa- raturen, Verfahren und Substanzen, chemischen Zubereitungen und Biozid- produkte zur Sicherstellung einer zweckmässigen und anforderungs- gerechten Wasserqualität. Bei Wasserbecken mit biologischer Aufbereitung  des Badewassers gelten auch die verwendeten Organismen als Teil der Auf- bereitung.   Art. 8 Meldepflicht für Bauprojekte   Wer ein öffentlich zugängliches Bad bauen oder baulich verändern will, muss dies  der kantonalen Vollzugsbehörde vorgängig melden   Art. 9 Mikrobiologische Anforderungen   Für den Kontakt mit dem menschlichen Körper bestimmtes Wasser hat den mikrobi- ologischen Anforderungen nach Anhang 5 zu genügen.   Art. 10 Zulässige Desinfektionsmittel   1 …6   2 Für Wasser in Duschanlagen gelten die Anforderungen an Desinfektionsmittel für  Trinkwasser nach Artikel 4 Absatz 4.   Art. 11 Konzentrationen von Desinfektionsmitteln   Die Konzentrationen von Desinfektionsmitteln sowie die für eine Aufbereitung von  Wasser geltenden Parameter sind in Anhang 6 festgelegt.   Art. 12 Höchstkonzentrationen für Schadstoffe und bei der Desinfektion  anfallende Nebenprodukte   Die Höchstkonzentrationen für Schadstoffe und bei der Desinfektion anfallende  Nebenprodukte sind in Anhang 7 festgelegt.       6 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Juli 2020   (AS 2020 2287).     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   5   817.022.11   Art. 13 Wasseraufbereitungs- und Duschanlagen   Wasseraufbereitungs- und Duschanlagen müssen nach den anerkannten Regeln der  Technik eingerichtet, betrieben oder abgeändert werden. Die Inhaberin oder der  Inhaber ist verpflichtet, sie durch entsprechend ausgebildete Personen regelmässig  überwachen und unterhalten zu lassen.   Art. 14 Anforderungen an das Personal in öffentlich zugänglichen Bädern   1 In jedem öffentlich zugänglichen Bad muss mindestens eine Person verfügbar sein,  die über eine Fachbewilligung nach der Verordnung des EDI vom 28. Juni 20057  über die Fachbewilligung für die Desinfektion des Badewassers in Gemeinschafts- bädern verfügt; ausgenommen sind Badanlagen mit biologischer Wasseraufberei- tung.   2 und 3 …8   4. Abschnitt: Nachführen der Anhänge   Art. 15   1 Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen passt die Anhänge  dieser Verordnung dem Stand von Wissenschaft und Technik sowie dem Recht der  wichtigsten Handelspartner der Schweiz an.   2 Es kann Übergangsfristen festlegen.   5. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 16 Übergangsbestimmungen   1 Trinkwasser, das Arsen zwischen 10 bis 50 µg/l oder Uran über 30 µg/l enthält,  darf noch bis zum 31. Dezember 2018 nach bisherigem Recht an Konsumentinnen  und Konsumenten abgegeben werden.   2 Können die mikrobiologischen Anforderungen an Wasser in Bädern und Duschan- lagen nur durch eine bauliche Sanierung eingehalten werden, so muss diese bis zum  30. April 2027 erfolgen. In diesem Fall gelten diese Anforderungen während dieser  Zeit nicht, es sind jedoch alle übrigen nach dieser Verordnung vorgesehenen Mass- nahmen zu treffen, um den Schutz der Gesundheit sicherzustellen.   Art. 17 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2017 in Kraft.       7 SR 814.812.31  8 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Juli 2020    (AS 2020 2287).     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   6     817.022.11   Anhang 19  (Art. 3 Abs. 2)   Mikrobiologische Anforderungen an Trinkwasser   Ziffer Produkt Parameter Höchstwerte  KBE10   Analytische Referenzmethode Bemerkungen   1 Trinkwasser   1.1 an der Fassung, unbehandelt Aerobe, mesophile Keime 100/ml EN/ISO 6222 Bebrütungstemperatur: 30 °C   Bebrütungszeit: 72 Stunden     Escherichia coli nn11/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterokokken nn/100 ml EN/ISO 7899-2    1.2 nach der Behandlung Aerobe, mesophile Keime 20/ml EN/ISO 6222 Bebrütungstemperatur: 30 °C   Bebrütungszeit: 72 Stunden   gilt unmittelbar nach der Auf- bereitung oder Behandlung des  Wassers     Escherichia coli nn/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterokokken nn/100 ml EN/ISO 7899-2    1.3 im Verteilnetz, behandelt oder  unbehandelt   Aerobe, mesophile Keime 300/ml EN/ISO 6222 Bebrütungstemperatur: 30 °C   Bebrütungszeit: 72 Stunden     Escherichia coli nn/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterokokken nn/100 ml EN/ISO 7899-2        9 Fassung gemäss Ziff. I Abs. 2 der V des BLV vom 12. März 2018 (AS 2018 1325). Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EDI vom 27. Mai 2020 (AS 2020 2287)  und Ziff. I der V des BLV vom 30. Juni 2021, in Kraft seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 424).   10 KBE: kolonienbildende Einheiten   11 nn: nicht nachweisbar        Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. V des EDI   7   817.022.11   Ziffer Produkt Parameter Höchstwerte  KBE10   Analytische Referenzmethode Bemerkungen   1.4 im Verteilnetz und in der Hausin- stallation   Escherichia coli   Enterokokken   nn/100 ml   nn/100 ml   EN/ISO 9308-1   EN/ISO 7899-2      2 Trinkwasser (behandelt oder unbehandelt), abgefüllt in Behältnisse oder ab Wasserspendern (Gallonen oder im Verteilnetz)     Escherichia coli nn/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterokokken nn/100 ml EN/ISO 7899-2      Pseudomonas aeruginosa nn/100 ml EN/ISO 16266    3 Eis als Zusatz zu Speisen oder Getränken     Escherichia coli nn/100 ml EN/ISO 9308-1      Enterokokken nn/100 ml EN/ISO 7899-2      Pseudomonas aeruginosa nn/100 ml EN/ISO 16266       Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   8     817.022.11   Anhang 212  (Art. 3 Abs. 2)   Chemische Anforderungen an Trinkwasser   Parameter Höchstwerte Einheiten Bemerkungen   Acrylamid     0,1 µg/l Der Parameterwert bezieht sich auf den Restmonomergehalt im Wasser, berechnet  gemäss den Spezifikationen für den maximalen Migrationswert des betreffenden  Polymers bei Wasserkontakt.   Aluminium     0,2 mg/l    Ammonium     0,5 mg/l Für Trinkwasser vom reduzierten Typus; berechnet als NH4+.   Ammonium     0,1 mg/l Für Trinkwasser vom oxidierten Typus; berechnet als NH4+.   Antimon     5 µg/l    Arsen   10 µg/l    Benzen (Benzol)     1 µg/l Siehe ebenfalls BTEX.   Benzo[a]pyren     0,01 µg/l    Blei   10 µg/l Proben ab Hausinstallationen sind nach einem Vorlauf von 500 ml zu entnehmen.   Bor     1 mg/l    Bromat   10 µg/l Aus Trinkwasseraufbereitung stammend, ohne Beeinträchtigung der Desinfektion.   BTEX     3 µg/l Summe von Benzen, Methylbenzen, Ethylbenzen und Dimethylbenzen.   Cadmium     3 µg/l    Chlorat     0,2 mg/l Aus Trinkwasseraufbereitung stammend, ohne Beeinträchtigung der Desinfektion.   Chlor (freies)     0,1 mg/l    Chlordioxid     0,05 mg/l        12 Bereinigt gemäss Ziff. I Abs. 1 der V des BLV vom 12. März 2018 (AS 2018 1325 1755) und Ziff. II der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit   1. Juli 2020 (AS 2020 2287).        Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. V des EDI   9   817.022.11   Parameter Höchstwerte Einheiten Bemerkungen   Chlorit     0,2 mg/l Aus Trinkwasseraufbereitung stammend, ohne Beeinträchtigung der Desinfektion.   Chlormethyloxiran  (Epichlorhydrin)       0,1 µg/l Der Parameterwert bezieht sich auf den Restmonomergehalt im Wasser, berechnet  gemäss den Spezifikationen für den maximalen Migrationswert des betreffenden  Polymers bei Wasserkontakt.   Chlorethen  (Vinylchlorid)       0,5 µg/l Der Parameterwert bezieht sich auf den Restmonomergehalt im Wasser, berechnet  gemäss den Spezifikationen für den maximalen Migrationswert des betreffenden  Polymers bei Wasserkontakt.   Chrom   50 µg/l    Chrom(VI)   20 µg/l    Cyanid   50 µg/l Gesamtes Cyanid, alle Formen, berechnet als Cyanid.   Dichlorethan, 1,2-     3 µg/l Siehe auch «Halogenkohlenwasserstoffe, flüchtige».   Dichlormethan   20 µg/l Siehe auch «Halogenkohlenwasserstoffe, flüchtige».   Dioxan, 1,4-     6 µg/l    Eisen     0,2 mg/l Total   Ethylendiamintetraacetat (EDTA)     0,2 mg/l    ETBE + MTBE     5 µg/l Summe von 2-Methoxy-2-methylpropan und 2-Ethoxy-2-methylpropan. Gilt im  Verteilnetz (ausgenommen Hausinstallationen).   Fluorid     1,5 mg/l    Halogenkohlenwasserstoffe, flüchtige: Summe al- ler halogenierten Substanzen mit einem Grundge- rüst von 1–3 C-Atomen und keinen weite- ren funktionellen Gruppen     10 µg/l Aus Umweltkontamination stammend, ohne Trihalomethane THM.   Kohlenwasserstoffe, polycyclische, aromatische     0,1 µg/l Summe von Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[ghi]perylen,  Indeno[1,2,3-cd]pyren.   Kohlenwasserstoff-Index C10–C40   20 µg/l Bestimmung mit einer Methode analog zur Methode ISO 9377-2, jedoch mit  tieferer Bestimmungsgrenze.   Kupfer     1 mg/l Proben ab Hausinstallationen sind nach einem Vorlauf von 500 ml zu entnehmen.   Quecksilber     1 µg/l      Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   10     817.022.11   Parameter Höchstwerte Einheiten Bemerkungen   Mangan   50 µg/l    Natrium 200 mg/l    Nickel   20 µg/l Proben ab Hausinstallationen sind nach einem Vorlauf von 500 ml zu entnehmen.   Nitrilotriessigsäure (NTA)     0,2 mg/l    Nitrat   40 mg/l    Nitrit     0,1 mg/l    Organische chemische Verbindung mit unbekann- ter Toxizität, aber bekannter chemischer Struktur,  mit strukturellen Hinweisen auf ein genotoxisches  Potenzial       0,1 µg/l Gilt für alle organischen Verbindungen, für die keine ausreichende Datenbasis zur  Toxizität vorliegt und die der Kategorie «Substanzen mit genotoxischem Potenzi- al» zugeordnet werden. Ausgenommen sind aflatoxinähnliche Verbindungen,  Azoxy-Verbindungen und N-Nitroso-Verbindungen.   Weiter sind ausgenommen: nicht-essenzielle Metalle und metallhaltige Verbin- dungen, Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen, Steroide und Proteine.   Organische chemische Verbindung mit unbekann- ter Toxizität, aber bekannter chemischer Struktur,  ohne strukturelle Hinweise auf ein genotoxisches  Potenzial     10 µg/l Gilt für alle organischen Verbindungen, für die keine ausreichende Datenbasis zur  Toxizität vorliegt und die einer der folgenden vier Kategorie zugeordnet werden:  «Substanzen ohne genotoxisches Potenzial» mit hoher, mittlerer, geringer Toxizi- tät (Cramer Strukturklassen I, II und III) und Organophosphate.   Ausgenommen: nicht-essenzielle Metalle und metallhaltige Verbindungen, Dioxi- ne und dioxinähnliche Verbindungen, Steroide und Proteine.   Ozon   50 µg/l    Perchlorat     4 µg/l    Perfluoroctansulfonat (PFOS)     0,3 µg/l    Perfluorhexansulfonat (PFHxS)     0,3 µg/l    Perfluoroctansäure (PFOA)     0,5 µg/l         Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. V des EDI   11   817.022.11   Parameter Höchstwerte Einheiten Bemerkungen   Pestizide     0,1 µg/l Als «Pestizide» gelten die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung des  EDI vom 16. Dezember 201613 über die Höchstgehalte für Pestizidrückstände in  oder auf Erzeugnissen pflanzlicher und tierischer Herkunft (VPRH) definierten  Wirkstoffe sowie die für das Trinkwasser relevanten Metaboliten.   Der Höchstwert gilt für jedes einzelne Pestizid. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor  und Heptachlorepoxid gilt ein Höchstwert von 0,030 µg/l.   Pestizide (Total)     0,5 µg/l Als «Pestizide» gelten die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a VPRH definierten  Wirkstoffe sowie die für das Trinkwasser relevanten Metaboliten.   Der Begriff «Pestizide (Total)» bezeichnet die Gesamtheit aller im Rahmen des  Kontrollverfahrens ermittelten und quantifizierten Pestizide.   Phosphat     1 mg/l Nur in warmem Trinkwasser; berechnet als Phosphor.   Selen   10 µg/l    Silber     0,1 mg/l    Silikat     5 mg/l Berechnet als Silizium.   Silikat   10 mg/l Zugesetzt, während höchstens 3 Monaten zur Schutzschichtbildung; berechnet als  Silizium.   Stoffe gemäss Anhang 2 der Bedarfsgegenstände- verordnung des EDI vom 16. Dezember 201614   LMS/20 mg/l Die Migrationsgrenzwerte (SMLs) dieser Stoffe dürfen die Werte in Anhang 2  der Bedarfsgegenständeverordnung des EDI geteilt durch 20   (SMLWasser=SMLLebensmittel/20) nicht übersteigen, jedoch keinesfalls den Wert  von 0.5 mg/l ausgedrückt als gesamter organischer Kohlenstoff (s. Anhang 3,  Gesamter organischer Kohlenstoff). Dieser Wert (0.5 mg/l) kommt auch bei  Stoffen zur Anwendung, für die in Anhang 2 der Bedarfsgegenständeverordnung  keine spezifischen Migrationsgrenzwerte vorgesehen sind.   Tetra- und Trichlorethylen   10 µg/l Total Konzentrationen der spezifizierten Parameter.   Tetrachlormethan     2 µg/l        13 SR 817.021.23  14 SR 817.023.21     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   12     817.022.11   Parameter Höchstwerte Einheiten Bemerkungen   Trihalomethane (Total) THM   50 µg/l Total von Chloroform, Bromoform, Dibromchlormethan und Bromdichlormethan.  Eine Untersuchung des Trinkwassers im Verteilnetz ist nicht erforderlich, wenn  die THM-Konzentration nach abgeschlossener Aufbereitung maximal 10 µg/l  beträgt.   Uran   30 µg/l    Zink     5 mg/l          Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. V des EDI   13   817.022.11   Anhang 315  (Art. 3 Abs. 2)   Weitere Anforderungen an Trinkwasser   Parameter Richtwerte Einheiten Anmerkungen   1  Spezifische Anforderungen      Gesamter organischer Kohlenstoff  (TOC, Total Organic Carbon)   ≤ 2 mg/l Keine ungewöhnlichen Veränderungen. Die Erhöhung der Konzentration  des ins Haus eintretenden Wassers darf höchstens 0,5 mg C/l entsprechen.   Trübung  ≤ 1 NTU Im Verteilnetz   2  Radioaktivität      Die Überwachung von Radon, Tritium oder der Gesamtdosis (RD) ist nicht  notwendig, wenn mittels eines anderen repräsentativen Überwachungspro- gramms oder anderer verlässlicher Untersuchungen gezeigt werden kann,  dass die Werte von Radon, Tritium oder die RD nicht überschritten werden.   Radon ≤ 100 Bq/l    Tritium ≤ 100 Bq/l Erhöhte Tritiumwerte können auf das Vorhandensein anderer künstlicher  Radionuklide hindeuten. Liegt die Tritiumkonzentration über dem für sie  festgelegten Parameterwert, so ist eine Analyse im Hinblick auf das Vorhan- densein anderer künstlicher Radionuklide erforderlich.   Richtwert Gesamtdosis (RD)  nach Art. 1a der Kontaminanten- verordnung vom 16. Dez. 201616   ≤ 0,1 mSv/Jahr Effektive Folgedosis (für die Aufnahme während eines Jahres) durch alle im  Trinkwasser nachgewiesenen künstlichen und natürlichen Radionuklide unter  Ausschluss von Tritium, Kalium-40, Radon und kurzlebigen Zerfallsproduk- ten von Radon.       15 Fassung gemäss Ziff. I Abs. 2 der V des BLV vom 12. März 2018 (AS 2018 1325). Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EDI vom 27. Mai 2020 (AS 2020 2287)  und Ziff. I der V des BLV vom 30. Juni 2021, in Kraft seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 424).   16 SR 817.022.15     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   14   817.022.11   Anhang 417  (Art. 4 Abs. 4)   Liste der anerkannten Verfahren und Mittel zur Aufbereitung  von Trinkwasser und zum Schutz von Trinkwasseranlagen   1 Liste der Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser    Verfahren Umschreibung und Zweck Anwendung/Beispiele und Bemerkun-  gen    Filtration Teilweise oder vollständige  Abtrennung von ungelösten  Partikeln aller Art durch mechani- sche und elektro-physikalische  Siebwirkung; bei der Membran- filtration können auch ungelöste  Stoffe entfernt werden.    Filtration über körnige Materia- lien: Schnellfiltration (Ein- schicht-, Zweischicht- oder  Mehrschichtfilter), Lang- samsandfiltration; Bodenpassa- ge; in Kombination mit Flo- ckung: Flockungsfiltration;  Anschwemmfiltration; Memb- ranfiltration: Mikrofiltration,  Ultrafiltration, Nanofiltration,  Umkehrosmose; Aktivkohlefilt- ration;     Entsäuerung durch Filtration über  alkalische Filtermedien       Abbau von Stoffen durch Mikro- organismen   Verwendung des Filters als  Träger von biologischen Ge- meinschaften   Flockung und Fällung Entladung von Partikeln, so  dass sie zu filtrierbaren oder  sedimentierbaren Flocken koagu- lieren, bzw. Massnahmen, die echt  und kolloidal gelöste Bestandteile  in eine unlösliche sedimentierbare  oder filtrierbare Form überführen.   Sedimentationsflockung;  Flockungsfiltration; Entcarboni- sierung; Enteisenung, Entman- ganung; Arsenentfernung   Sedimentation Entfernung von Partikeln unter  Einwirkung der Gravitationskraft   Sedimentation; Sedimentations- flockung   Gasaustausch/Belüftung Entfernung unerwünschter Gase  und/oder Eintrag von Sauerstoff   Entsäuerung; Enteisenung;  Entmanganung; Strippen zur  Entfernung flüchtiger organi- scher Verbindungen; Austreiben  von Geruchs- und Geschmacks- stoffen; Nitrifikation   Oxidation Veränderung anorganischer  und/oder organischer Stoffe, so  dass diese leichter entfernbar oder  besser biologisch abbaubar sind    Enteisenung, Entmanganung;  Arsenentfernung; Ozonung;  AOP-Prozesse; Entfärbung;  Zerstörung von Geruchs- und  Geschmacksstoffen       17 Bereinigt gemäss Ziff. I Abs. 1 der V des BLV vom 12. März 2018 (AS 2018 1325) und  Ziff. II der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 2287).     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   15   817.022.11   Verfahren Umschreibung und Zweck Anwendung/Beispiele und Bemerkun- gen    Adsorption Entfernung gelösten Stoffen aus  dem Wasser durch Sorption an  Feststoffe   Entfernung (unpolarer) organi- scher Substanzen durch Granu- lierte Aktivkohle (GAK) oder  Pulveraktivkohle (PAK); Ozon- Entfernung; Arsenentfernung;  Entfluoridierung   Biologische Verfahren Abbau von Stoffen durch Mikro- organismen (meist auf Träger- material)    Biolog. Aktivkohlefiltration;  Langsamsandfiltration; Nitrifi- kation und Denitrifikation   Mischen Verdünnen zur Reduktion der  Stoffkonzentrationen durch Mi- schen von zwei oder mehreren  Wässern       Zudosierung von Stoffen Zugabe von Säure oder Lauge zur  Änderung des pH-Werts   pH-Wert-Korrektur   Ionenaustausch Entfernung resp. Austausch von  Anionen oder Kationen    Teilenthärtung, Entcarbonisie- rung; Nitratentfernung; Uran- entfernung; Entfluordierung;  Arsenentfernung     2 Liste der Verfahren zur Desinfektion von Trinkwasser    Verfahren Umschreibung und Zweck Anwendung/Beispiele und Bemerkun-  gen    Zudosierung von   Chlordioxid   Primärdesinfektion und/oder  Sekundärdesinfektion (Enddesin- fektion); Netzschutz; desinfizie- rendes Agens: ClO2    Chemische oder elektrochemi- sche Erzeugung von Chlordi- oxid aus einer Chloritlösung vor  Ort; Herstellungsverfahren:  Chlorit-/Chlor-Verfahren,  Chlorit-/Salzsäure-Verfahren,  Chlorit-/Peroxodisulfat- Verfahren;     Chlorung Primärdesinfektion und/oder  Sekundärdesinfektion (Enddesin- fektion); Netzschutz; desinfizie- rendes Agens: HOCl    Elektrochemische Erzeugung  von Chlor aus einer Natrium- chloridlösung vor Ort;   Elektrolyse mit oder ohne  Diaphragma. Die Kombination  mit Chlordioxid ist zulässig;     Vakuum-Chlorgasdosieranlage;   Chlorung mit Javelwasser  (Dosierung von Natriumhypo- chlorit-Lösung). Die Kombina- tion mit Chlordioxid ist zuläs- sig;   Dosierung von Calciumhypo- chlorit-Lösung     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   16   817.022.11   Verfahren Umschreibung und Zweck Anwendung/Beispiele und Bemerkun- gen    Ozonung Primärdesinfektion Erzeugung von Ozon im elektri- schen Feld aus Luft oder Sauer- stoff vor Ort   UV-Bestrahlung Primärdesinfektion  Reaktor mit einem oder mehre- ren Niederdruck- oder Mittel- druckstrahlern   Silberung Hemmung der Verkeimung in  einzelnen Geräten in der Haus- installation im Kaltwasserbereich;   Hemmung der Verkeimung in  Tanks oder Behältnissen   Gesilberte Ionenaustauscher- harze in Enthärtungsanlagen in  Gebäuden; Silbernitrat- Tabletten für Notwasser    3 Liste der Verfahren zum Schutz von Trinkwasseranlagen    Verfahren Umschreibung und Zweck Anwendung/Beispiele und Bemerkun-  gen    Zudosierung von Stoffen Zugabe von Säure oder Lauge zur  Änderung des pH-Werts; Zugabe  von Stoffen zur Schutzfilmbildung   Entcarbonisierung; pH-Wert- Korrektur; Korrosionsschutz  (chemisch)   Elektrophysikalische oder  magnetische Verfahren   Hemmung von Kalkablagerungen,  Verhinderung von Scaling   Verhinderung der Kalkschalen- bildung   Elektrochemische Verfah- ren     Hemmung der Oxidation eisenhal- tiger Werkstoffe; Verlangsamung  der Korrosion   Korrosionsschutz; mit oder ohne  Fremdstrom    Eine unedle Elektrode verhindert  eine anodische Reaktion an den  eisenhaltigen Werkstoffen; Korro- sionsschutz       Die eisenhaltigen Werkstoffe  werden als Kathode geschaltet,  um eine Oxidation zu vermeiden.    Verwendung einer Opferkathode.  Die entstehende Natronlauge löst  die Kathode langsam auf.        4 Liste der Stoffe zur Aufbereitung von Trinkwasser    Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Aktivkohle, Pulver, Granulat  oder gebrochen   Adsorption, Chlor-Entfernung,  Ozon-Entfernung, Filtration   7440-44-0   Aluminiumchlorid Flockung, Ausfällung 7446-70-0   Aluminiumeisenchlorid Flockung, Ausfällung    Aluminiumeisensulfat Flockung, Fällung    Aluminiumhydroxidchlorid Flockung, Ausfällung 1327-41-9     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   17   817.022.11   Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Aluminiumhydroxidchlorid- sulfatsilikat   Flockung, Fällung    Aluminiumoxid Fluorid-Entfernung 1344-28-1   Aluminiumoxid, aktiviert, granu- liert   Adsorption, Ionenaustausch, Entfernung  von Partikeln  Fluorid oder Arsen   1344-28-1   Aluminiumsilikat, aktivierte,  granuliert   Adsorption, Ionenaustausch, Entfernung  von Fluorid   1335-30-4   Aluminiumsilikat, expandiert  (Blähton)   Filtration, Entfernung von Partikeln 1335-30-4   Aluminiumsilikate, natürlich,  nicht expandiert   Entfernung von Partikeln    Aluminiumsulfat Flockung, Fällung 10043-01-3   Anthrazit Filtration, Entfernung von Partikeln 68525-80-4   Anthrazit Entfernung von Partikeln, Entfernung  von Chlor und Ozon      Bauxit Filtration, Entfernung von Partikeln    Bentonit Entfernung von Partikeln 1302-78-9   BIMS Entfernung von Partikeln    Bims Filtration, Entfernung von Partikeln 1332-09-8   Calciumcarbonat Härtekorrektur, pH-Korrektur, Entfer- nung von Partikeln, Enteisenung  und Entmanganung   471-34-1   Calciumchlorid Härtekorrektur 10043-52-4   Calciumhydroxid Härtekorrektur, pH-Korrektur 1305-62-0   Calciumoxid Härtekorrektur 1305-78-8   Calciumsulfat Härtekorrektur 7778-18-9   Celluloseacetat (CTA) Filtration    Dolomit Härtekorrektur, pH-Korrektur, Entfer- nung von Partikeln, Enteisenung  und Entmanganung   83897-84-1   Eisenhydroxid Adsorption, Arsen-Entfernung 20344-49-4   Eisen-III-chlorid Flockung 7705-08-0   Eisen-III-chloridsulfat Flockung 12410-14-9   Eisen-III-sulfat Flockung 10028-22-5   Eisen-II-sulfat Flockung 7720-78-7   Eisenumlagertes aktiviertes   Aluminiumoxid   Adsorption, Filtration, Entfernung von Arsen      Essigsäure Nitratentfernung 64-19-7   Ethanol Nitratentfernung 64-17-5   Granat Filtration, Entfernung von Partikeln, Schnel- lentcarbonisierung      Helium Leckagesuche im Rohrleitungssystem 7440-59-7   Kaliumpermanganat Oxidation, Entmanganung 7722-64-7     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   18   817.022.11   Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Kaliumperoxomonosulfat (Kali- ummonopersulfat)   Oxidation, Herstellung von Chlordioxid 70693-62-8   Kalk manganbeschichtet Entmanganung –   Kieselgur Filtration 61790-53-2   Kohlendioxid Härtekorrektur, pH-Korrektur 124-38-9   Kohleprodukte, thermisch behan- delt   Filtration –   Magnesiumcarbonat Härtekorrektur, pH-Korrektur 546-93-0   Magnesiumcarbonathydroxid Härtekorrektur, pH-Korrektur 39409-82-0   Magnesiumchlorid Härtekorrektur 7786-30-3   Magnesiumhydroxid Härtekorrektur, pH-Korrektur 1309-42-8   Magnesiumoxid Härtekorrektur, pH-Korrektur 1309-48-4   Mangandioxid Entmanganung 1313-13-9   Mangandioxid, beschichteter  Kalkstein   Enteisenung und Entmanganung und Entfer- nung von Schwefelwasserstoff      Mangangrünsand (Manganzeolith,  Eisensand, Grünsand)   Enteisenung und Entmanganung und Entfer- nung von Schwefelwasserstoff      Manganzeolith (Glauconit) Entmanganung 90387-66-9   Modifiziertes tertiär-Amin- acryl-Copolymer   Entfernung von Uran    Natriumaluminat Flockung 11138-49-1   Natriumcarbonat Härtekorrektur, pH-Korrektur 497-19-8   Natriumchlorid Herstellung von Chlordioxid, Regenerati- on von Ionenaustauschern   7647-14-5   Natriumchlorit Herstellung von Chlordioxid 7758-19-2   Natriumdisulfit Reduktion 7681-57-4   Natriumhydrogencarbonat pH-Korrektur 144-55-8   Natriumhydrogensulfat pH-Korrektur, Regeneration von Ionenaus- tauschern   7681-38-1   Natriumhydrogensulfit Reduktion 7631-90-5   Natriumhydroxid pH-Korrektur, Regeneration von Ionenaus- tauschern   1310-73-2   Natriumpermanganat Oxidation 10101-50-5   Natriumperoxodisulfat Oxidation, Herstellung von Chlordioxid 7775-27-1   Natriumsilikat Hemmung von Korrosion 1344-09-8   Natriumsulfit Reduktion 7757-83-7   Natriumthiosulfat Reduktion 7772-98-7   Ozon Oxidation 10028-15-6    Perlit Filtration 130885-09-5   Phosphonsäure Verhinderung der Verblockung  von Membranen   6419-19-8,  …   Polyacrylamid Flockung 9003-05-8   Polyaluminiumchlorid-hydroxid Flockung, Fällung 1327-41-9,  …     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   19   817.022.11   Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Polyaluminiumhydroxid- chloridsilikat   Flockung 94894-80-1   Polyaluminiumhydroxid- chloridsulfat   Flockung, Fällung 39290-78-3   Polyaluminiumhydroxid- silikatsulfat    Flockung, Fällung 131148-05-5   Polyamid (PA) Filtration    Polycarbonsäuren Verhinderung der Verblockung  von Membranen   9003-01-4   Polyethersulfon (PES) Filtration    Polypiperazine Filtration    Polysulfonamid Filtration    Polyvinylidenfluorid (PVDF) Filtration    Quarzsand (Siliziumoxid) Filtration, Entfernung von Partikeln, Sedi- mentation, Enteisenung und Entmanganung,  Schnellentcarbonisierung   14808-60-7   Salzsäure pH-Korrektur, Regeneration von Ionenaus- tauschern   7647-01-0   Sauerstoff Oxidation, Sauerstoffanreicherung 7782-44-7   Sauerstoff (oder Luft) Oxidation 7782-44-7   Schwefeldioxid Reduktion 7446-09-5   Schwefelsäure pH-Korrektur, Regeneration von Ionenaus- tauschern   7664-93-9   Styren-Divinylbenzen-Copolymer  mit Iminodiessigsäuregruppen   Entfernung von Nickel 135620-93-8   Styren-Divinylbenzen-Copolymer  mit Trialkyl-ammonium-Gruppen   Entfernung von Uran; Nitratentfernung    Thermisch behandelte Kohle- produkte   Entfernung von Partikeln    Thiosulfat (Natrium) Reduktion    Wasserstoff Nitratentfernung 1333-74-0   Wasserstoffperoxid Oxidation 7722-84-1   5 Liste der Stoffe zur Desinfektion von Trinkwasser    Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Calciumhypochlorit Desinfektion 7778-54-3   Chlor Desinfektion; Herstellung von Chlordioxid 7782-50-5   Chlordioxid Desinfektion 10049-04-4   Natriumdichloroisocyanurat Nur für Notwasservorsorge 2893-78-9   Natriumdichloroisocyanurat- dihydrat   Nur für Notwasservorsorge 51580-86-0   Natriumhypochlorit Desinfektion 7681-52-9     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   20   817.022.11   Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Ozon Desinfektion, Oxidation 10028-15-6   Silber Hemmung der Verkeimung in Geräten der  Hausinstallation im Kaltwasserbereich oder  in Tanks oder Behältnissen   7440-22-4   Silbernitrat Hemmung der Verkeimung in Geräten der  Hausinstallation im Kaltwasserbereich oder  in Tanks oder Behältnissen   7761-88-8   6 Liste der besonderen Stoffe zum Schutz von Trinkwasseranlagen    Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Aluminium Anodischer und kathodischer Korrosions- schutz   7429-90-5   Aluminiumhydroxid Korrosionsschutz 21645-51-2   Calciumdihydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-23-8   Dikaliummonohydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-11-4   Dikaliummonohydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-16-9   Dinatriumdihydrogendiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser)    Dinatriummonohydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7558-79-4   Kaliumdihydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7778-77-0   Kaliumdiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7320-34-5   Kaliumhydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-11-4   Kaliumphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7778-53-2   Kaliumtripolyphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 13845-36-8   Magnesium Kathodischer Korrosionsschutz 7439-95-4   Monocalciumphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-23-8   Monokaliumdihydrogenphosphat  (Kaliumorthophosphat)   Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7778-77-0   Mononatriumdihydrogenphosphat  (Natriumorthophosphat)   Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7558-80-7   Natriumcalciumpolyphosphat Kalkschutz (nur Warmwasser) 65997-17-3   Natriumdihydrogendiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7758-16-9   Natriumdihydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7558-80-7   Natriumdiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7722-88-5   Natriumhexametaphosphat Kalkschutz (nur Warmwasser) 68915-31-1   Natriumhydrogenphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7558-79-4   Natriumhydroxid pH-Korrektur; Regeneration von Ionenaus- tauschern   1310-73-2   Natriummetaphosphat Kalkschutz (nur Warmwasser) 10361-03-2   Natriummetasilikat Korrosionsschutz 6834-92-0   Natriumphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7601-54-9   Natriumpolyphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 68915-31-1   Natriumtripolyphosphat Kalkschutz (nur Warmwasser) 13573-18-7     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   21   817.022.11   Stoff Verwendungszweck CAS-Nr.   Natriumtrisilikat Korrosionsschutz 1344-09-8   Phosphorsäure Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7664-38-2   Silber und Silber-Opferanoden  (kolloidal)   Notwasservorsorge, Verhütung von mikrobi- ologischen Verunreinigungen, Keimschutz  für einzelne Apparate, ohne ganzes Leitungs- system   7440-22-4   Silber, Silberchlorid Konservierung des gespeicherten Wassers  in Wasserversorgungsanlagen, nur  bei nicht-systematischem Gebrauch  im Ausnahmefall   7440-22-4   Silbercarbonat Notwasservorsorge, Verhütung von mikrobi- ologischen Verunreinigungen, Keimschutz  für einzelne Apparate, ohne ganzes Leitungs- system   534-16-7   Silbernitrat Notwasservorsorge, Verhütung von mikrobi- ologischen Verunreinigungen, Keimschutz  für einzelne Apparate, ohne ganzes Leitungs- system   7761-88-8   Silbersulfat Notwasservorsorge, Verhütung von mikrobi- ologischen Verunreinigungen, Keimschutz  für einzelne Apparate. ohne ganzes Leitungs- system   10294-26-5   Styren-Divinylbenzen-Copolymer  mit Sulfonsäuregruppen    Enthärtung 69011-20-7   Tetrakaliumdiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7320-34-5   Tetranatriumdiphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7722-88-5   Trikaliumphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7778-53-2   Trinatriumphosphat Korrosionsschutz (nur Warmwasser) 7601-54-9     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   22   817.022.11   Anhang 518  (Art. 9)   Mikrobiologische Anforderungen an Wasser in öffentlich  zugänglichen Bädern und Duschanlangen   Zif- fer   Kategorie Untersuchungskriterien Höchstwerte Analytische  Referenzmethode   1 Wasser in Bädern Aerobe, mesophile Keime 1000 KBE/ml EN/ISO 6222   Bebrütungs- temperatur:  30°C   Bebrütungszeit:  72 Stunden   Escherichia coli (E. coli) nn/100 ml EN/ISO 9308-1   Pseudomonas aeruginosa nn/100 ml EN/ISO 16266   2 Wasser in Badanlagen  mit biologischer Wasser- aufbereitung   Enterokokken 50 KBE/100 ml EN/ISO 7899-2   Escherichia coli (E. coli) 100 KBE/100 ml EN/ISO 9308-1   Pseudomonas aeruginosa 10 KBE/100 ml EN/ISO 16266   3 Wasser in Sprudel- bädern oder über 23 °C  warmen Becken mit  einem der Aerosol- bildung förderlichen  Wasserkreislauf   Legionella spp. 100 KBE/l EN/ISO 11731   4 Dampfbad: Wasserher- stellung mit Aerosol- bildung   Legionella spp. 100 KBE/l EN/ISO 11731   5 Wasser in Duschanlagen Legionella spp. 1000 KBE/l EN/ISO 11731       18 Fassung gemäss Ziff. I Abs. 2 der V des BLV vom 12. März 2018, in Kraft seit 1. Mai  2018 (AS 2018 1325).     Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen.  V des EDI   23   817.022.11   Anhang 619  (Art. 11)   Höchst- und Mindestanforderungen betreffend Wasser  in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen   Zif- fer   Kategorie Untersuchungskriterien Mindestwerte Höchstwerte   1 Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern     Trübung  0,5 NTU   2 Desinfektion auf Chlorbasis       Alle Bäder pH 6,8 7,6    Schwimmer- und Nichtschwimmer- becken   Freies Chlor 0,2 mg/l 0,8 mg/l    Sprudelbecken Freies Chlor 0,7 mg/l 1,5 mg/l   3 Desinfektion auf Brombasis    Alle Bäder pH 6.8 7,2    Schwimmer- und Nichtschwimmer- becken   Freies Brom 0,5 mg/l 1,4 mg/l    Sprudelbecken Freies Brom 1,2 mg/l 2,2 mg/l   4 Wasserbecken mit biologischer Wasseraufbereitung     pH 6,0 9,0     Sichtweite/Durch- sichtigkeit   > 2,0 m, bei sämtlichen  Böden      5 Wasser in Duschanlagen    Es gelten die Desinfektionsmittel nach Anhang 4 Ziffer 5 und die entsprechenden Höchst- werte nach Anhang 2.       19 Bereinigt gemäss Ziff. I der V des BLV vom 30. Juni 2021, in Kraft seit 1. Aug. 2021  (AS 2021 424).     Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände   24   817.022.11   Anhang 720  (Art. 12)   Höchstkonzentrationen von Schadstoffen und bei der  Desinfektion anfallenden Nebenprodukten für Badewasser   Ziffer Kategorie Untersuchungskriterien Höchstwerte   1 Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern    Alle Bäder Bromat 0,2 mg/l 21    Alle Bäder Chlorat 10 mg/l    Alle Bäder Ozon 0,02 mg/l    Freibäder Harnstoff 3 mg/l    Hallenbäder Harnstoff 1 mg/l   2 Desinfektion auf Chlorbasis    Alle Bäder Chlor, gebunden 0,2 mg/l    Freibäder Trihalomethane  (THM in Chloroformäquivalent)   50 µg/l    Hallenbäder Trihalomethane  (THM in Chloroformäquivalent)   20 µg/l   3 Desinfektion auf Brombasis    Alle Bäder Brom, gebunden 0,5 mg/l    Alle Bäder Bromid 50 mg/l   4 Wasser in Becken mit biologischerAufbereitung     Phosphor insgesamt 10 µg/l        20 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit   1. Juli 2020 (AS 2020 2287).   21  Aus Badewasseraufbereitung stammend, ohne Beeinträchtigung der Desinfektion.    	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich  	2. Abschnitt: Trinkwasser 	Art. 2 Begriffe 	Art. 3 Anforderungen an Trinkwasser 	Art. 4 Anforderungen an Wasserversorgungsanlagen 	Art. 5 Information der Zwischen- oder Endabnehmerinnen und -abnehmer 	Art. 6 Einschränkung bei der Kennzeichnung von abgefülltem Trinkwasser  	3. Abschnitt: Dusch- und Badewasser 	Art. 7 Begriffe 	Art. 8 Meldepflicht für Bauprojekte 	Art. 9 Mikrobiologische Anforderungen 	Art. 10 Zulässige Desinfektionsmittel 	Art. 11 Konzentrationen von Desinfektionsmitteln 	Art. 12 Höchstkonzentrationen für Schadstoffe und bei der Desinfektion anfallende Nebenprodukte 	Art. 13 Wasseraufbereitungs- und Duschanlagen 	Art. 14 Anforderungen an das Personal in öffentlich zugänglichen Bädern  	4. Abschnitt: Nachführen der Anhänge 	Art. 15  	5. Abschnitt: Schlussbestimmungen 	Art. 16 Übergangsbestimmungen 	Art. 17 Inkrafttreten  	Anhang 1 	Mikrobiologische Anforderungen an Trinkwasser  	Anhang 2 	Chemische Anforderungen an Trinkwasser  	Anhang 3 	Weitere Anforderungen an Trinkwasser  	Anhang 4 	Liste der anerkannten Verfahren und Mittel zur Aufbereitung von Trinkwasser und zum Schutz von Trinkwasseranlagen 	1 Liste der Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser 	2 Liste der Verfahren zur Desinfektion von Trinkwasser 	3 Liste der Verfahren zum Schutz von Trinkwasseranlagen 	4 Liste der Stoffe zur Aufbereitung von Trinkwasser 	5 Liste der Stoffe zur Desinfektion von Trinkwasser 	6 Liste der besonderen Stoffe zum Schutz von Trinkwasseranlagen   	Anhang 5 	Mikrobiologische Anforderungen an Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlangen  	Anhang 6 	Höchst- und Mindestanforderungen betreffend Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen  	Anhang 7 	Höchstkonzentrationen von Schadstoffen und bei der Desinfektion anfallenden Nebenprodukten für Badewasser