724.323_12.11.36_91.fm   Genehmigungsbeschluss für die Werkanlagen des Etzelwerkes 724.323 Genehmigungsbeschluss  der Regierungen der Kantone Zürich, Schwyz und  Zug über die Werkanlagen des Etzelwerkes  (vom 12. November 1936)1  Mit Beschluss vom 29. Januar / 17. Februar 1931 genehmigten die Regie- rungen der Kantone Zürich, Schwyz und Zug das Projekt für das Etzel- werk vom 12. Juni 1930 unter Bedingungen.2 Nach diesem Beschluss  sind sämtlichen drei beteiligten Regierungen die Detailpläne der Stau- mauer mit den statischen Berechnungen sowie die Pläne über Werk- einlauf, Stollen, Druckleitung und Krafthaus, nebst Ablauf, sofern diese nicht genau der Vorlage vom 12. Juni 1930 entsprechen, zur Genehmi- gung vorzulegen. Mit Eingabe vom 8. Juni 1933 reichte die Etzelwerk- AG eine Vorlage vom 15. Mai 1933 über die eigentlichen Werkanlagen  ein.  Die Prüfung des Projektes führte zu verschiedenen Ergänzungen und  Abänderungen desselben, die in einer Ergänzungsvorlage vom 1. Sep- tember 1936 enthalten sind.  Gestützt hierauf erteilen die Regierungen der Kantone Zürich, Schwyz und Zug der Planvorlage über die eigentlichen Werkanlagen für das  Etzelwerk vom 15. Mai 1933 mit Berücksichtigung der in der Ergän- zungsvorlage vom 1. September 1936 dargestellten Ergänzungen und  Abänderungen unter folgenden Bedingungen die Genehmigung4:  1.    Die Spülleitung in der Staumauer ist mit dem im Genehmigungs- beschluss vom 29. Januar / 17. Februar 1931 verlangten Durchmesser  von 1,6 m zu erstellen. Sie soll auch während des Zentralenbetriebes  benützt werden können.  2.    Auf der Flussstrecke von der Staumauer bis 300 m unterhalb  des Auslaufes des Grundablasses ist der Unterhalt und die Reinigung  des Flussbettes und der beidseitigen Ufer durch das Werk zu überneh- men. Sollten sich durch den Betrieb des Grundablasses Übelstände er- geben, so behält sich die Verleihungsbehörde vor, auf Kosten der Kon- zessionärin Sicherungen anzuordnen.  3.    Es wird vorbehalten, am Auslauf des Unterwasserkanals in den  Zürichsee, ausser der vorgesehenen Pfahlreihe, eventuell weitere Siche- rungen auf Kosten der Konzessionärin anzuordnen. 11. 1. 16 - 91    724.323 Genehmigungsbeschluss für die Werkanlagen des Etzelwerkes 4.    Auf den Zeitpunkt der Bauvollendung des Werkes ist die Zu- fahrtsstrasse zum Maschinenhaus mit einem staubfreien Belag zu ver- sehen.  5.    1 Es steht den Verleihungsbehörden frei, für die Berechnung des Wasserzinses der ersten sechs Jahre zur Ermittlung der gewöhnlichen  Wassermenge (Art. 22 der eidgenössischen Verordnung vom 12. Feb- ruar 19183) die vor der Inbetriebsetzung des Etzelwerkes bei der eid- genössischen Wassermessstation Untersiten gemessenen Wassermengen einer ausgeglichenen 16- bis 20-jährigen Abflussperiode zu verwenden.  2 Sollten die vorgesehenen Wasserstands- und Wassermesseinrich- tungen bei der Staumauer und der Zentrale nach Ansicht der Konzes- sionsbehörden den Anforderungen für die Bestimmung der Wasser- stände und Wassermengen nicht genügen, so kann die Konzessionärin  verhalten werden, die notwendigen Ergänzungen anzubringen.  6.    1 Als massgebend für die Unterwasserstände des Kraftwerkes  wird vorläufig der Limnigraph Schmerikon betrachtet, sofern derselbe  vom Amt für Wasserwirtschaft für die Kontrolle zur Verfügung gestellt  wird und dieses die nötigen Kopien der Limnigraphenstreifen abgibt.  2 Vorbehalten bleibt eventuell die Aufstellung eines Limnigraphen  bei der Zentrale.  7.    Die Konzessionsbehörden behalten sich vor, für die Bauaus- führung weitere Anordnungen, eventuell aufgrund von Expertisen, zu  treffen.  8.    Das bei Hochwasser während der Bauausführung im Bereich  der Überstauungsmöglichkeit liegende Gebiet ist entsprechend dem  Baufortschritt rechtzeitig zu räumen.  9.    Umbauarbeiten an der Staumauer und deren Aufbauten, die die Standsicherheit der Mauer beeinträchtigen könnten, sowie Unterhalts- arbeiten an den Regulierschützen, bei denen nicht die volle Manövrier- fähigkeit derselben gewährleistet ist, sind bei abgesenktem Seespiegel  und ganz abgesenkten Schützen auszuführen.  10.    In Abänderung der im Genehmigungsbeschluss vom 29. Ja- nuar / 17. Februar 19312 in Ziff. 7 lit. a–f vorgesehenen Vorschriften für  die Anordnung der Regulierorgane an der Staumauer und deren Be- dienung gelten folgende Vorschriften:  a. Die Stauseeregulierung hat mit Hilfe von drei Tauchschützen von   je 10 m Breite zu erfolgen, deren Oberkante im geöffneten Zustand  auf Kote 890.15 liegt. Die Höhe der Schützenoberkante im geschlos- senen Zustand wird bei Genehmigung des Bedienungsreglementes  2    Genehmigungsbeschluss für die Werkanlagen des Etzelwerkes 724.323 noch festgelegt. Die Schützen sind so zu dimensionieren, dass die- selben bei einer Seespiegelkote 892.90 zusammen 290 m3/sek. abzu- führen vermögen.  b. Alle drei Schützen sind immer gleichzeitig und im gleichen Masse  zu senken oder zu heben.  c. Mit der Senkung der Schützen ist zu beginnen, sobald der Seespie- gel die Kote 892.60 überschreitet. Entsprechend dem weiteren Stei- gen des Seespiegels sind die Schützen gleichmässig zu senken, der- art, dass bei einer Seespiegelhöhe Kote 892.70 60 m3/sek. und bei  Kote 892.90 290 m3/sek. abfliessen können.  d. Die Abflussänderungen sowohl beim Öffnen als auch beim Schlies- sen der Schützen dürfen auf keinen Fall über 40 m3/sek. und pro  Stunde hinausgehen in der Meinung, dass die Zu- und Abnahme  des Abflusses gleichmässig über die Stunde verteilt erfolgen soll. Sollten sich durch diese Regulierung Nachteile im Unterlauf der  Sihl oder an den Zuflüssen zum Sihlsee oder in dessen Hinterland  zeigen, so behalten sich die Behörden Änderungen oder Ergänzun- gen der Bedingungen vor.  e. Steigt der Seespiegel schon vor Erreichung der Staukote 892.60 derart rasch an, dass bei entsprechend weiterem Steigen die Bedin- gungen lit. c und d nicht gleichzeitig erfüllt werden können, oder ist  ein Teil der Überlaufbreite für die Regulierung nicht benutzbar, so  ist mit der Regulierung bei einem entsprechenden tieferen See- stand zu beginnen.  11.    1 Für die Bedienung der Überlaufschützen, Dotierungs- und  Spülleitungen sowie des Grundablasses ist das Reglement den Konzes- sionsbehörden zur Genehmigung vorzulegen.  2 Der Wehrwärter ist in der Nähe der Staumauer zu stationieren.  12.    Dem Ausbau der Werkanlagen zur Ermöglichung einer even- tuellen späteren Vergrösserung des maximalen Werkschluckvermögens von zirka 24 m3/sek. auf 32 m3/sek. wird zugestimmt in der Meinung,  dass die Konzessionärin allfällige dadurch hervorgerufene Ansprüche  Dritter von sich aus zu erledigen hätte.  13.    1 Die technischen Organe der Regierungen sind während der  Bauausführung des Werkes über grössere Arbeitsvergebungen und wichtige Vorkommnisse zu orientieren.  2 Der Aufstau des Stausees und die Inbetriebsetzung des Werkes  darf erst erfolgen, wenn die Betriebsfähigkeit aller hiezu erforderlichen Anlageteile von den technischen Organen der Regierungen festgestellt ist. Für den Einstau des Sees ist den Konzessionsbehörden ein Pro- gramm zur Genehmigung vorzulegen. 31. 1. 16 - 91    724.323 Genehmigungsbeschluss für die Werkanlagen des Etzelwerkes 14.    Dispositionsänderungen an der Planvorlage vom 15. Mai 1933  und der Ergänzungsvorlage vom 1. September 1936 sind den technischen Organen der Regierungen zur Genehmigung vorzulegen. Auf Verlan- gen sind ergänzende Detailpläne sowie weitere Angaben über die Bau- ausführung einzureichen.  1 OS 35, 628 und GS V, 540. 2 LS 724.322. 3 SR 721.831. 4 Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 12. November 1936,   des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 17. November 1936 und des  Regierungsrates des Kantons Zug vom 20. November 1936. In Kraft getreten  mit der Annahmeerklärung der Etzelwerk-AG vom 7. Oktober 1936. 4  http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.322 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_831.html