RS 832.314.12   1   Ordinanza   concernente la prevenzione degli infortuni   e delle malattie professionali   nella verniciatura a spruzzo   del 5 aprile 1966 (Stato 1° maggio 1966)      Il Consiglio federale svizzero,  visto l'articolo 131 della legge federale del 13 giugno 19111 sull'assicurazione contro  le malattie e gli infortuni,   ordina:   I. Campo di applicazione e definizione   Art. 1 Campo di applicazione e riserve  1 La presente ordinanza si applica a tutte le aziende sottoposte all'assicurazione  obbligatoria, in virtù della legge federale del 13 giugno 19112 sull'assicurazione  contro le malattie e gli infortuni, le quali eseguiscono lavori di spruzzatura con ver- nici o lacche contenenti sostanze infiammabili o nocive alla salute.  2 Rimangono riservate, in quanto non siano in contrasto con la presente ordinanza, le  prescrizioni cantonali e comunali sulla polizia edilizia e antincendio.   Art. 2 Definizioni  Per la presente ordinanza valgono le definizioni seguenti:   a. locale di spruzzo:    locale speciale nel quale vengono eseguiti lavori di spruzzatura (vedi appen- dice I);   b. cabina a spruzzo:    cabina aperta solo dal lato di servizio, nella quale non si entra durante l'ope- razione di spruzzatura (vedi figure 1 e 2 dell'appendice II);   c. posto di spruzzo:  – cabina aperta solo da un lato, nella quale si entra durante l'operazione   dei spruzzatura (vedi figura 1 dell'appendice III);        RU 1966 603  1 RS 832.10. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie. All'art. 131, abrogato    (CS 8 273), corrisponde ora l'art. 83 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro  gli infortuni (RS 832.20).   2 RS 832.10. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie. Vedi ora la LF del 20 mar. 1981  sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).   832.314.12    Prevenzione degli infortuni professionali   2   832.314.12   – posto di lavoro nell'immediata vicinanza di una parete filtrante o sopra  un'aspirazione sistemata nel pavimento o con una combinazione dei due  sistemi di aspirazione (vedi figura 2 dell'appendice III).   Se si tratta di un posto all'aperto come alla figura 2 dell'appendice III, una zona di  3 m di raggio, misurata da ogni collocazione dell'operatore, è considerata come ap- partenente al posto di spruzzo.   II. Disposizioni generali   Art. 3 Luogo dei lavori di spruzzatura  1 La spruzzatura deve avvenire in locali di spruzzo, in cabine di spruzzo oppure da- vanti ai posti di spruzzo.  2 I lavori di verniciatura a spruzzo menzionati negli articoli 22 a 37 sono esclusi  dalla regola del capoverso 1.   Art. 4 Compressori  Si deve provvedere affinchè i compressori non possano aspirare dell'aria contenente  delle impurità infiammabili.   Art. 5 Recipienti a pressione  Per i recipienti a pressione fa stato l'ordinanza del 19 marzo 19383 concernente  l'impianto e l'esercizio di recipienti a pressione.   Art. 6 Pulizia corporale  Agli operai va messo a disposizione l'occorrente per lavarsi con i necessari prodotti  per la pulizia e la cura della pelle.   Art. 7 Deposito di vernici, lacche e solventi  Le vernici, le lacche e i solventi, non strettamente necessari per i lavori in corso, so- no da conservare, secondo la loro pericolosità, in armadi, magazzini, serbatoi spe- ciali o all'aperto.       3 RS 832.312.12     Verniciatura a spruzzo   3   832.314.12   III. Disposizioni speciali  1. Locali, cabine e posti di spruzzo   Art. 8 Costruzione  1 I locali di spruzzo vanno costruiti in modo resistente al fuoco. Per gli edifici esi- stenti è sufficiente, in via eccezionale, un rivestimento ignifugo.  2 Almeno una porta dei locali di spruzzo deve aprirsi verso l'esterno. Le porte che  non conducono direttamente all'aperto devono essere di materiale ignifugo.  3 Le cabine e i posti di spruzzo devono essere costruiti con materiale resistente  all'intenso calore e di sufficiente solidità meccanica.  4 I pavimenti, i soffitti e le pareti dei locali e posti di spruzzo e, per le cabine, le ca- bine stesse e il pavimento antistante devono poter essere puliti facilmente.  5 Quando i residui di vernici o lacche sono facilmente infiammabili, il rivestimento  del pavimento nei locali e nei posti di spruzzo deve essere di materiale antiscintille.  6 I canali di ventilazione devono essere di materiale resistente all'intenso calore e di  sufficiente solidità meccanica. Nei nuovi impianti, i canali verticali che attraversano  diversi piani vanno costruiti con materiale ignifugo.   Art. 9 Ventilazione  1 Gli impianti di spruzzatura vanno arieggiati artificialmente in modo da eliminare  tanto il pericolo d'intossicazione quanto quello d'esplosione. Questi impianti devono  essere ventilati uniformemente, con un flusso d'aria della velocità di almeno  10 cm / secondo.  2 Se, in casi speciali, è impossibile eliminare completamente il pericolo di intossi- cazione con la ventilazione artificiale, il personale deve far uso di apparecchi respi- ratori a iniezione d'aria fresca o di maschere con filtri a carbone attivo.   Art. 10 Bocche di aspirazione  1 Nei locali e nei posti di spruzzo, le bocche di aspirazione sono da sistemare nel  pavimento o lungo le pareti direttamente sopra il suolo.  2 Nelle cabine di spruzzo, le bocche di aspirazione sono da inserire nel banco di la- voro, rispettivamente nel pavimento oppure nella parete posteriore.   Art. 11 Separatori  Per evitare la penetrazione di particelle di vernici o lacche nei canali di scarico,  vanno montati efficaci separatori a secco o a umido, la cui pulizia o sostituzione ri- sulti razionale e senza pericolo. Quando non è possibile accertare senz'altro lo stato  di insudiciamento dei separatori, si deve montare un manometro, nella condotta di  raccordo fra il separatore e il ventilatore di scarico, per controllare il grado di in- toppo.     Prevenzione degli infortuni professionali   4   832.314.12   Art. 12 Sbocco dei canali di scarico  Lo sbocco dei canali di scarico va disposto in modo tale che i vapori sprigionatisi  non possano nè incendiarsi nè arrivare, in quantità pericolosa, nell'edificio o nelle  canalizzazioni. Lo sbocco dei canali d'evacuazione è da disporre in modo che un  eventuale incendio nell'interno del canale non possa propagarsi.   Art. 13 Immissione di aria fresca  1 L'aria fresca necessaria va immessa artificialmente nei locali di spruzzo, nelle ca- bine e posti di spruzzo o nei locali dove essi sono installati, e deve poter essere ri- scaldata sufficientemente durante la fredda stagione.  2 Quando le cabine e i posti di spruzzo sono sistemati in locali vasti, si può rinun- ciare all'immissione artificiale di aria fresca, sempre che l'aspirazione non provochi  una depressione rilevante e moleste correnti d'aria.  3 L'immissione diretta di aria fresca nelle cabine di spruzzo deve avvenire dal lato di  servizio. Al riguardo bisogna evitare la formazione di movimenti vorticosi provo- canti il rigurgito di nebbie di vernice dalla cabina.   Art. 14 Installazioni elettriche  1 Tutte le installazioni e apparecchiature elettriche, situate nei locali e nei posti di  spruzzo, devono essere conformi alle regole per il materiale e gli apparecchi elettrici  temporaneamente antideflagranti (Regole per il materiale temporaneamente antide- flagrante) dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, eccetto quando   a. le installazioni e apparecchiature elettriche sono accoppiate in maniera da  non trovarsi sotto tensione a ventilazione ferma, oppure   b. l'alimentazione di aria compressa per le pistole a spruzzo è accoppiata in  modo che queste ultime non possono essere usate a ventilazione ferma.   2 Le installazioni e le apparecchiature elettriche, non conformi alle regole per il ma- teriale temporaneamente antideflagrante, vanno collocate in modo da non poter es- sere raggiunte dagli spruzzi delle pistole.  3 Tutte le installazioni elettriche all'interno delle cabine a spruzzo o direttamente al  loro esterno, dal lato servizio, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Asso- ciazione svizzera degli elettrotecnici, concernenti i materiali d'installazione e gli ap- parecchi elettrici antideflagranti, salvo che dette installazioni si trovino in un flusso  di aria fresca o da esso protette e non siano esposte all'insudiciamento.   Art. 15 Ventilatori  Per il comando dei ventilatori, installati nei locali e nei posti di spruzzo, va scelto  quel tipo che garantisca ogni sicurezza contro la produzione di scintille. Ciò vale  anche nel caso in cui detto comando si trovi nel canale di scarico. Il ventilatore di  scarico non deve parimenti produrre scintille.     Verniciatura a spruzzo   5   832.314.12   Art. 16 Riscaldamento del locale  Sono ammessi solo impianti di riscaldamento che non abbiano a provocare l'accen- sione di nebbie di vernici, vapori di solventi e residui di vernici e lacche, per esem- pio riscaldamenti ad acqua o ad aria calda. Quando l'impianto di ventilazione viene  usato come riscaldamento del locale, si deve immettere in quest'ultimo, durante la  spruzzatura, solo aria fresca.   Art. 17 Manutenzione degli impianti di spruzzatura  Tutte le parti degli impianti di verniciatura a spruzzo vanno tenute possibilmente  pulite, allontanando i residui di vernici e lacche a intervalli adeguati. Per la raschia- tura di tali residui sono da usare esclusivamente attrezzi di materiale antiscintille  (rame, ottone, materie sintetiche, legno duro, ecc.).   Art. 18 Fuoco aperto, fumare, scintille, temperature in superficie  Nei locali e nei posti di spruzzo non deve esserci del fuoco aperto e non si deve af- fatto fumare. Adeguati cartelli di divieto sono da appendere ben visibili. Nei locali e  posti di spruzzo non sono altresì ammesse installazioni le cui temperature in super- ficie potrebbero provocare un'autoaccensione. Durante, come pure dopo la spruzza- tura e fino a quando gli impianti non sono stati puliti, non devono essere eseguiti la- vori che possano causare l'accensione di residui di vernici e lacche o di solventi  (p. es. stagnatura, saldatura, lavori con smerigliatrici).   Art. 19 Autoaccensione di residui  Le vernici e le lacche, i cui residui sono facilmente infiammabili, ad esempio vernici  alla nitrocellulosa, non devono essere spruzzate nei medesimi impianti - senza averli  puliti a fondo precedentemente -impiegati per le vernici e le lacche che possono ri- scaldarsi per susseguente autossidazione o polimerizzazione.   Art. 20 Uso dei locali di spruzzo per altri scopi  Nei locali di spruzzo non si devono eseguire altri lavori durante la spruzzatura.   Art. 21 Deposito degli oggetti verniciati  I vapori di solventi, che si formano durante l'essiccazione degli oggetti appena ver- niciati, vanno, se necessario, aspirati così da eliminare il pericolo di intossicazione  per le persone occupate nelle immediate vicinanze.   2. Lavori di verniciatura a spruzzo nell'edilizia   Art. 22 Definizione  Quali lavori di verniciatura a spruzzo nell'edilizia sono considerati quelli eseguiti sul  posto per nuove costruzioni, per trasformazioni e restauri.     Prevenzione degli infortuni professionali   6   832.314.12   Art. 23 Ventilazione  Quando si eseguisce la verniciatura a spruzzo nell'interno di costruzioni, le nebbie di  vernici e i vapori di solventi, che si formano durante la spruzzatura, sono da allonta- nare mediante una ventilazione naturale o artificiale, in modo da impedire l'accumu- lazione di miscele esplosive.   Art. 24 Apparecchi respiratori  Le persone incaricate dei lavori di spruzzatura devono essere protette con adeguati  mezzi, per es. apparecchi respiratori a iniezione di aria fresca o maschere con filtri a  carbone attivo. Ciò vale anche per le persone che devono soffermarsi nelle vici- nanze.   Art. 25 Fuoco aperto, fumare, scintille, temperature in superficie  Nei locali, dove vengono eseguiti i lavori di verniciatura a spruzzo o nei quali pos- sono penetrare nebbie di vernice infiammabili o vapori di solventi e accumularsi in  quantità pericolosa, non deve esserci del fuoco aperto e non si deve affatto fumare.  In questi locali non si devono eseguire lavori che possono causare l'accensione di  nebbie di vernici o vapori di solventi (p. es. stagnatura, saldatura, lavori con sme- rigliatrici). Non sono altresì ammesse installazioni le cui temperature in superficie  potrebbero provocare un'autoaccensione.   Art. 26 Uso dei locali per altri scopi  Nei rispettivi locali non si devono eseguire altri lavori durante la spruzzatura.   3. Lavori di verniciatura a spruzzo all'aperto, in grandi capannoni o di  corta durata   Art. 27 Definizione  Quali lavori di verniciatura a spruzzo all'aperto, in grandi capannoni o di corta dura- ta sono considerate:   – la spruzzatura eseguita all'aperto o in capannoni aperti; - la spruzzatura in  capannoni chiusi aventi almeno 6 m di altezza e più di 4000 m3 di volume  per luogo di spruzzo;   – la spruzzatura della durata massima di 5 minuti durante una mezz'ora.   Art. 28 Misure di protezione  Per i lavori elencati nell'articolo 27 vanno prese le seguenti misure di protezione:   a. gli operai, quando sono esposti alle nebbie di vernici e lacche, devono pro- teggersi con mezzi adeguati, per esempio apparecchi a iniezione di aria fre- sca o maschere con filtri a carbone attivo;     Verniciatura a spruzzo   7   832.314.12   b. in un raggio di 5 m da ogni posto di lavoro dell'operatore, non deve esserci  alcun fuoco aperto e non si deve affatto fumare. Non sono altresì ammesse  installazioni le cui temperature in superficie potrebbero provocare un'autoac- censione. I lavori durante i quali si prevede la proiezione di scintille, come la  saldatura e la smerigliatura, possono essere eseguiti solo a una distanza tale  dal posto di spruzzo da garantire l'inincendiabilità di nebbie di vernici e va- pori di solventi.   4. Lavori di verniciatura a spruzzo nell'interno di recipienti   Art. 29 Ventilazione  Durante e dopo la verniciatura a spruzzo nell'interno di recipienti, questi vanno  ventilati artificialmente fintanto che vi si trovano delle persone.   Art. 30 Evacuazione dell'aria viziata  L'aria viziata è da evacuare all'aperto in modo tale che i vapori emanati non possano  nè incendiarsi nè attivare negli edifici o nelle canalizzazioni. Lo sbocco dei canali di  evacuazione deve essere disposto in maniera che un eventuale incendio nell'interno  del canale non possa propagarsi.   Art. 31 Ventilatori  Il ventilatore e il suo comando devono essere del tipo antiscintille e antideflagrante.   Art. 32 Sorveglianza dei lavori  Le persone incaricate dei lavori di verniciatura a spruzzo nell'interno di recipienti  vanno sorvegliate, per l'intera durata del lavoro, da un'altra persona situata al- l'esterno.   Art. 33 Apparecchi respiratori  Le persone, che penetrano nell'interno di recipienti, vanno munite di apparecchi  respiratori a iniezione di aria fresca o di autorespiratori. I sorveglianti devono pure  disporre di analoghi apparecchi respiratori.   Art. 34 Installazioni elettriche  Nell'interno di recipienti possono essere impiegate unicamente installazioni elettri- che conformi alle prescrizioni dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici concer- nenti i materiali di installazione e gli apparecchi elettrici antideflagranti.   Art. 35 Misure contro la produzione di scintille  1 Nei recipienti non si devono portare con sè oggetti che possono produrre scintille o  raggiungere temperature superficiali suscettive di provocare una autoaccensione. Va     Prevenzione degli infortuni professionali   8   832.314.12   proibito tanto alla persona entrante nel recipiente quanto al sorvegliante di portare  scarpe con guarnizioni in ferro.  2 Per iniettare l'aria fresca nei respiratori e per la ventilazione del recipiente bisogna  usare esclusivamente tubi di materiale antiscintille.   Art. 36 Fumare, fuoco aperto, fiammiferi e accendisigari  Non è permesso rimanere nei recipienti con sigari, sigarette, ecc. accesi, fuoco  aperto, fiammiferi o accendisigari.   Art. 37 Salvataggio di infortunati  Il sorvegliante, dandosi malessere o svenimento dell'operaio occupato nel recipiente,  prende immediatamente le misure di salvataggio necessarie. A tale scopo si terrà a  disposizione una corda adatta.   5. Procedimenti speciali di verniciatura a spruzzo   Art. 38 Generalità  Per i procedimenti speciali di verniciatura a spruzzo con ridotta formazione di neb- bia di vernici e vapori di solventi valgono le prescrizioni degli articoli 8 a 37, se qui  di seguito non sono previste altre disposizioni.   Art. 39 Ventilazione, grandi capannoni  La velocità dell'aria per la ventilazione degli impianti di verniciatura a spruzzo,  prevista nell'articolo 9, e le dimensioni fissate nell'articolo 27 per grandi capannoni  possono essere diminuite secondo la ridotta formazione di vapori di solventi e di  nebbie di vernici, purchè ciò non costituisca un pericolo di intossicazione e di esplo- sione.   Art. 40 Separatori  Quando non si prevede la penetrazione di particelle di vernici e lacche nei canali di  scarico (p. es. spruzzatura elettrostatica), si può rinunciare al montaggio di separatori  nei canali di scarico prescritto dall'articolo 11.   Art. 41 Spruzzatura elettrostatica  1 Gli apparecchi di spruzzatura elettrostatica, nei quali la corrente di contatto tocca al  massimo 0,5 milliampere e non si manifesta nessuna carica capacitiva pericolosa,  possono essere usati nei locali di spruzzatura, nelle cabine o posti di spruzzo, come  pure nei casi di cui agli articoli 22 e 27.  2 Per gli apparecchi di spruzzatura elettrostatica, non conformi alle condizioni del  capoverso 1, valgono le disposizioni seguenti:     Verniciatura a spruzzo   9   832.314.12   a. gli apparecchi sono da installare in una cabina chiusa eccetto le aperture per  il trasporto dei pezzi;   b. l'impianto ad alta tensione deve disinserirsi automaticamente all'atto di entra- re nella cabina, essere messo a terra e rimanere disinserito fintanto che per- sone si trovano nella cabina;   c. le aperture per il trasporto dei pezzi devono essere tali che nessuno possa,  nell'introdurvi le mani, giungere in pericolosa vicinanza dell'impianto ad alta  tensione. Le aperture vanno tenute quanto possibile piccole. Quando la cabi- na è accessibile dalle aperture di trasporto, l'accesso deve provocare automa- ticamente il disinnesto dell'impianto ad alta tensione, oppure l'ingresso deve  essere vietato da uno speciale indicatore luminoso d'avvertimento che resti  acceso durante il funzionamento dell'impianto ad alta tensione;   d. la cabina è da ventilare artificialmente così che la concentrazione dei vapori  di solventi non oltrepassi i 15 g/m3 e non si abbiano fughe di nebbie di ver- nici o vapori di solventi;   e. l'impianto ad alta tensione e il meccanismo di adduzione di vernici devono  poter essere messi in azione solo a ventilazione funzionante;   f. quando vengono usate vernici e lacche conduttrici, si deve evitare, all'esterno  della cabina, qualsiasi contatto con parti dell'installazione che sono sotto alta  tensione o che contengono vernici;   g. la distanza fra l'installazione di trasporto dei pezzi da verniciare e le parti  dell'impianto che sono sotto alta tensione deve essere tale da evitare con suf- ficiente sicurezza una scarica pericolosa;   h. quando si verifica un contatto a terra da un punto qualsiasi dell'impianto ad  alta tensione, quest'ultimo non deve surriscaldarsi.   Art. 42 Estintori  Vicino agli impianti di spruzzatura vanno disposti adeguati estintori.   IV. Disposizioni finali   Art. 43 Adattamento degli impianti esistenti  Per l'adattamento degli impianti alle disposizioni della presente ordinanza viene ac- cordato un termine di 3 anni. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli  infortuni può prolungare detto termine a 5 anni, allorquando si rendono necessari  ingenti acquisti o vaste trasformazioni, purchè le esistenti inadeguatezze non pre- sentino nessun pericolo importante.     Prevenzione degli infortuni professionali   10   832.314.12   Art. 44 Deroghe  L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi spe- ciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza e prescrivere mi- sure suppletive.   Art. 45 Sanzioni penali e provvedimenti coercitivi  Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza è punito confor- memente agli articoli 66 e 103 della legge federale del 13 giugno 19114 sull'assicu- razione contro le malattie e gli infortuni.   Art. 46 Entrata in vigore  La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1966.       4 RS 832.10. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie. Gli art. menzionati sono abroga- ti. Vedi ora gli art. 92, 112 e 113 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli  infortuni (RS 832.20).      Verniciatura a spruzzo   11   832.314.12   Appendice I   Locale di spruzzo        Prevenzione degli infortuni professionali   12   832.314.12   Appendice II   Cabina di spruzzo           Verniciatura a spruzzo   13   832.314.12   Appendice III   Posto di spruzzo           Prevenzione degli infortuni professionali   14   832.314.12