Microsoft Word - 734.2.fr.doc   1   Ordonnance  sur les installations électriques à courant fort  (Ordonnance sur le courant fort)   du 30 mars 1994  (Etat le 1er juin 2019)     Le Conseil fédéral suisse,   vu l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 19021 concernant les installations   électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques),   arrête:   Chapitre 1 Dispositions générales   Art. 1 Champ d’application  1 La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à  l’entretien d’installations électriques à courant fort.  2 Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations exis- tantes:   a. en cas de transformation complète;   b. en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur  application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas no- tablement la sécurité;   c. si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et  pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installa- tions électriques.   3 Les dispositions particulières qui touchent les installations à basse tension et qui  figurent dans l’ordonnance du 6 septembre 19892 sont réservées.  4 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées  qu’au prix de sérieuses difficultés ou si elles entravent le développement technique  ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des  transports, de l’énergie et de la communication (département)3, ou dans les cas de  moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installa- tions électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.        RO 1994 1199  1 RS 734.0  2 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4,   1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du  7 nov. 2001 (RS 734.27).   3  La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de  l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte  de cette mod. dans tout le texte.   734.2    Installations électriques   2   734.2   5 La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à  l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5   Art. 2 Autres prescriptions   Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes  s’appliquent également:6   a. l’ordonnance du 30 mars 19947 sur les installations électriques à courant  faible;   b. l’ordonnance du 30 mars 19948 sur les lignes électriques;   c.9 l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10;   d.11 l’ordonnance du 9 avril 199712 sur les matériels électriques à basse tension  (OMBT);   e. l’ordonnance du 6 septembre 198913 sur les installations électriques à basse  tension (OIBT).   Art. 3 Définitions   A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste corres- pondante en langue allemande.   1. Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur  dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de  commande et autres accessoires nécessaires (24).   2. Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les  parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).   3. Coordination de l’isolation: ensemble des mesures propres à limiter les con- tournements et les perforations de l’isolation en certains endroits choisis du  réseau (16).       4 RS 742.141.1  5 Introduit par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le   1er juil. 2012 (RO 2011 6233).  6 Nouvelle teneur selon l’art. 59 al. 1 de l’O du 5 déc. 1994 sur les installations électriques   des chemins de fer, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1024).  7 RS 734.1  8 RS 734.31  9 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le   1er juil. 2012 (RO 2011 6233).  10 RS 742.141.1  11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 avr. 1997 sur les matériels électriques à   basse tension, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1016).  12 [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243   annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2.  RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).   13 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4,  1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du  7 nov. 2001 (RS 734.27).     O sur le courant fort   3   734.2   4. Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimen- sionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).   5. Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous  tension de l’installation, due à un défaut ou à un arc (17).   6. Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incor- poré à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de  court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).   7. Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d’un  circuit sous tension, par suite d’un défaut ou d’un arc (8).   8. Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance  nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité re- quise (30).   9. Exploitant: responsable d’exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire,  etc.) d’une installation électrique (5).   10. Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nomi- nale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en cou- rant continu (21).   11. Installation à courant faible: selon l’art. 2, al. 12, LIE, installation électrique  dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un dan- ger pour les personnes ou pour les choses (27).   12. Installation à courant fort: selon l’art. 2, al. 2, LIE, installation électrique  destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à  la distribution et à l’utilisation de l’électricité, alimenté par des courants sus- ceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans  laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).   13. Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale  est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant  continu (13).   14. Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en  service, se trouvent sous tension, sont entourées d’une enveloppe métallique  mise à la terre (12).   15. Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés  des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).   16. Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au  gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l’isolation est déterminée par  sa pression ou sa densité (11).   17. Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de  mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d’eau métalliques,  les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre  et autres conduites métalliques (9).   18. Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par  l’intermédiaire d’une impédance, le point étoile de générateurs, transforma-    Installations électriques   4   734.2   teurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières  de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (rac- cords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou  encore une application successive de ces possibilités (22).   19. Personne compétente: personne possédant une formation de base en électro- technique (apprentissage, formation équivalente dans l’entreprise ou études  dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des  dispositifs électrotechniques (23).   20. Personne instruite: personne n’ayant pas reçu de formation électrotechnique  de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des acti- vités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures  de protection (15).   21. Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à  haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de  l’électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils  à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de  l’électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).   22. Résistant aux courts-circuits: aptitude d’un matériel incorporé à une installa- tion à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques  et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).   23. Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-cir- cuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre  uniquement lorsque l’installation est hors tension (2).   24. Station sur poteau: transformateur placé sur le support d’une ligne aérienne  (19).   25. Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conduc- teur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de dé- faut (31).   26. Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une  électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut  (32).   27. Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est ex- posé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point  de contact: 1 m) (4).   28. Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être  exposé en faisant un pas d’un mètre (26).   29. Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d’in- fluence des prises de terre pour qu’aucune tension notable provenant du cou- rant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques  (7).   30. Terre d’installation ou terre générale: prise de terre d’une installation à  haute tension (1).     O sur le courant fort   5   734.2   31. Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir  d’elles qu’une influence négligeable (28).   32. Zone d’exploitation: zone présentant un danger accru, dans l’installation  électrique (6).   Chapitre 2  Principes de sécurité applicables à l’établissement, à l’exploitation et à  l’entretien des installations électriques à courant fort   Section 1 Installations   Art. 4 Sécurité  1 Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés  doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la  présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu’ils sont utilisés ou  exploités conformément à leur destination ainsi qu’en cas de perturbation prévisible,  ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l’ordonnance  ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.  2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales  harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s’en tiendra aux normes  suisses16.17  3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.18   Art. 5 Prévention des perturbations  1 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les  installations à courant fort et les équipements qui y sont raccordés ne doivent pas  perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements électriques uti- lisés conformément à leur destination.  2 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les  installations à courant fort susceptibles d’être perturbées et les équipements électri- ques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas  être perturbés de façon inadmissible par d’autres installations ou équipements élec- triques.       14 Commission Electronique Internationale  15 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique  16 La liste des normes ainsi que leur texte peuvent être obtenus contre paiement auprès de   l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;  www.snv.ch.   17  Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le  1er janv. 1998 (RO 1998 54).   18  Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le  1er janv. 1998 (RO 1998 54).     Installations électriques   6   734.2   3 Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant fort qui  pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en in- former assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent  prendre à temps des mesures de protection.  4 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent malgré le  respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils  n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de  contrôle compétents.  5 Les dispositions de ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électro- magnétique19 sont applicables.20   Art. 6 Prévention des incendies  1 Les installations à courant fort doivent être établies, modifiées, exploitées et entre- tenues de façon à satisfaire aux critères suivants:   a. éviter autant que possible les risques d’incendie et d’explosion;   b. exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se pro- duisant à l’extérieur des installations;   c. empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la  fumée (espaces coupe-feu);   d. permettre la lutte efficace contre le feu.  2 Les normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie21  sont déterminantes.   Art. 7 Protection du paysage et de l’environnement  1 La conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations électri- ques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection  de la nature, des sites, du paysage, de l’environnement et des eaux.  2 Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les  règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l’Union des  centrales suisses d’électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la  construction et de l’exploitation d’installations électriques22 doivent être suivies.       19 RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur la  compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).   20 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique,  en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).   21 Remises sur demande par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incen- die, Bundesgasse 20, 3011 Berne.   22 Remises sur demande par l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS), CP 6140,  8023 Zurich.     O sur le courant fort   7   734.2   Art. 8 Signaux de danger   Tous les accès, clôtures, portes et autres constructions similaires des installations à  courant fort doivent être pourvus de signaux de danger aux inscriptions indélébiles  et complétés au besoin par un texte attirant l’attention sur la présence de tensions  électriques dangereuses.   Section 2 Prévention des accidents   Art. 9 Principe   Sauf dispositions contraires de la présente section, l’ordonnance du 19 décembre  198323 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est applica- ble.   Art. 10 Protection contre le contact corporel   Les exploitants d’installations à courant fort veillent à ce que les personnes non ins- truites du danger ne puissent s’approcher directement ou indirectement (p. ex. avec  des outils, des engins d’usage courant, etc.), même par inadvertance, ni des parties  d’installations sous tension en régime de service, ni des matériels électriques qui y  sont raccordés.   Art. 11 Qualifications des personnes travaillant dans des installations à  courant fort   1 Seules des personnes compétentes peuvent être employées à surveiller les travaux  effectués dans ou sur des installations à courant fort ou sur les équipements auxiliai- res qui en font partie, ainsi qu’à prendre les mesures propres à assurer la sécurité au  travail.  2 Des personnes instruites peuvent également être chargées du contrôle et de la  commande des installations, ainsi que de travaux spéciaux.  3 Les personnes étrangères au service, amenées à travailler dans la zone d’exploita- tion, verront leur liberté de mouvement limitée à leur lieu d’activité et à son accès.   Art. 12 Instruction des personnes admises dans la zone de service  1 Après avoir élaboré un système de sécurité spécifique de l’installation, l’exploitant  d’une installation à courant fort doit instruire, dans le cadre de ce système, les per- sonnes qui ont accès à la zone d’exploitation, qui exécutent des manœuvres de ser- vice ou qui travaillent sur l’installation.  2 L’instruction doit être répétée périodiquement. L’intervalle entre deux instructions  dépend de la formation des personnes en cause, des travaux à exécuter et du genre  d’installation.       23 RS 832.30     Installations électriques   8   734.2   3 L’instruction doit en particulier transmettre des connaissances sur:   a. les dangers que court l’individu qui s’approche d’éléments sous tension;   b. les mesures d’urgence à prendre et les premiers secours à donner en cas  d’accident;   c. les installations à desservir, avec l’indication des voies de fuite et des empla- cements des stations téléphoniques de secours;   d. les manipulations de service et les travaux à exécuter par le personnel;   e. le comportement à avoir en cas d’incendie.   Art. 13 Visiteurs  1 Dans les installations à courant fort passagèrement accessibles au public, des dis- positions doivent être prises pour ne pas mettre en danger la vie de tiers.  2 Les visiteurs d’installations à courant fort doivent être accompagnés de personnes  compétentes ou familiarisées avec les installations et autorisées par l’exploitant.  3 L’accès à des installations sous tension n’est autorisé qu’à de petits groupes.   Section 3  Mesures à prendre en cas d’accident ou de dommage dû à l’électricité   Art. 14 Mesures préventives  1 L’exploitant d’une installation à courant fort doit prendre les mesures et préparer le  matériel en vue de porter immédiatement secours en cas d’accident et limiter les dé- gâts en cas de sinistre.  2 Il apposera de façon bien visible, dans les zones d’exploitation, des panneaux sur le  comportement à avoir et sur l’assistance à fournir en cas d’accident.   Art. 15 Préparation des premiers secours en cas d’accident  1 L’exploitant d’une installation à courant fort instruira un nombre suffisant de per- sonnes aptes à prodiguer les premiers secours en cas d’accident et à intervenir lors  de sinistres; il disposera d’une organisation capable de donner les premiers secours  en cas d’accident.  2 Il veillera à ce qu’en cas d’accident ou de sinistre des personnes aptes et autorisées  à prendre rapidement les mesures de sécurité électrotechnique se mettent à la dis- position des organisations de secours (protection civile, corps de sapeurs-pompiers,  etc.).   Art. 16 Communication obligatoire  1 L’exploitant d’une installation à courant fort est tenu d’annoncer sans retard à l’or- gane de contrôle compétent tout accident corporel dû à l’électricité ou tout dommage     O sur le courant fort   9   734.2   important. Tout accident corporel grave doit en outre être annoncé au service canto- nal compétent.  2 A moins qu’il s’agisse d’éviter un autre accident ou un autre sinistre ou que le  maintien de l’exploitation l’exige, rien, en cas d’accident grave, ne doit être changé  sur place avant que l’organe de contrôle ait établi les causes de l’accident.  3 L’organe de contrôle prend immédiatement toutes mesures utiles. Il ouvre une en- quête si cela est nécessaire pour établir les causes de l’accident ou du dommage.  Dans ce cas, l’exploitant lui prête aide.  4 Les organes de contrôle enregistrent tous les accidents et sinistres annoncés, les  analysent et prennent des mesures de prévention des accidents et dommages.   Section 4 Contrôle et entretien   Art. 17 Devoir de contrôle et d’entretien  1 L’exploitant doit assurer en permanence l’entretien de ses installations à courant  fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un  tiers.  2 Il contrôlera en particulier:   a. le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont rac- cordés;   b. le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionne- ment, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;   c. l’efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;   d. les changements intervenus dans la zone d’influence des installations et qui  pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;   e. l’existence des schémas de l’installation, des marquages et des inscriptions  ainsi que leur tenue à jour.   3 Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation.  S’il y a un danger imminent d’accident, il prendra des mesures immédiates.   Art. 18 Périodes de contrôle  1 Pour chaque partie de l’installation, l’exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il  tient compte des conditions extérieures, du type d’installation et de la sollicitation  électrique.  2 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans24. L’organe de con- trôle peut exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines  parties de l’installation si l’état de la technique le permet et si la sécurité n’en  est pas affectée.       24 RO 1995 702     Installations électriques   10   734.2   Art. 19 Rapport de contrôle  1 Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son apprécia- tion de l’installation conformément à l’art. 17, al. 2, et y note en particulier les  mesures à prendre et les délais dont il dispose, ainsi que les modalités et la date  d’exécution effective.  2 Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et  présentés, sur demande, à l’organe de contrôle.   Chapitre 3 Installations de production et de distribution   Section 1 Exigences fondamentales   Art. 20 Dispositions générales  1 L’exploitant d’une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à  empêcher autant que possible que ne s’y introduisent des personnes non autorisées  ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs.  2 Les distances à maintenir entre les installations à courant fort et les installations de  transport par conduites sont indiquées dans l’ordonnance du 30 mars 199425 sur les  lignes électriques.   Art. 21 Subdivision du réseau  1 Les réseaux électriques doivent être subdivisés en secteurs bien définis au moyen  de dispositifs sectionneurs manœuvrables sous tension, afin que l’on puisse mettre  ces secteurs complètement hors tension.  2 L’exploitant doit s’assurer que, dans les parties d’installations mises hors tension,  les réalimentations ou les retours de tension ne soient pas possibles.   Art. 22 Dispositifs sectionneurs  1 Les dispositifs sectionneurs des installations à haute tension doivent être dimen- sionnés et équipés de manière qu’aucune décharge disruptive ne puisse se produire  entre les contacts du sectionneur ouvert, quelles que soient les circonstances, même  en cas de surtensions.  2 Lors de l’ouverture ou de fermeture des dispositifs sectionneurs, les courants ca- pacitifs ou inductifs ne doivent produire ni décharge disruptive ni détérioration.  3 Les positions d’enclenchement ou de déclenchement des interrupteurs et des sec- tionneurs doivent être indiquées de manière sûre. Les sectionneurs dont la distance  de sectionnement n’est pas visible doivent être pourvus d’un indicateur de position  du contact mobile mû par un mécanisme sûr et indéformable (c’est-à-dire au moyen  de pièces intermédiaires rigides et robustes).       25 RS 734.31     O sur le courant fort   11   734.2   Art. 23 Traitement du point neutre dans les réseaux à haute tension  1 L’exploitant d’un réseau à haute tension fixe la manière appropriée de traiter le  point neutre de chaque partie du réseau qui n’est pas en liaison galvanique avec  d’autres parties du réseau.  2 Dans les réseaux à haute tension, on cherchera à coordonner l’isolation selon les  règles de la technique. On se basera sur le mode de traitement du point neutre.  3 Tout réseau galvaniquement séparable sera pourvu de son propre équipement de  mesure de tension. Tout défaut à la terre ou court-circuit doit pouvoir être décelé ra- pidement.   Art. 24 Lignes de signalisation   Les lignes servant à la transmission de signaux ou d’informations pour la protection  des personnes ou des choses doivent être installées de manière à ne pas être influen- cées de façon inadmissible ni détériorées par les effets de courts-circuits ou de dé- fauts à la terre affectant des installations de transport d’énergie.   Art. 25 Disposition des appareils et des liaisons entre les lignes  1 Les appareils et les liaisons entre les lignes doivent être séparés selon les différents  genres de tensions et de courants. Ils seront disposés et marqués de façon à permettre  une orientation rapide et sûre, ainsi que des manœuvres de couplage sans risque de  confusion.  2 Les appareils et les mécanismes de commande des appareils doivent être construits  et disposés de telle façon que, même en cas de défectuosité, le personnel ne soit pas  mis en danger.  3 Les différentes sections d’installations à courant fort, séparables par des dispositifs  sectionneurs, doivent être disposées de façon que l’on puisse contrôler l’absence de  tension puis, sans être mis en danger par d’autres parties restées sous tension, procé- der à la mise à la terre et en court-circuit. Si des courts-circuiteurs rapides de mise à  la terre sont incorporés à l’installation, on peut renoncer au contrôle de l’absence de  tension.  4 Dans les installations isolées au gaz, chaque départ de ligne doit être équipé d’un  court-circuiteur rapide de mise à la terre. Toutes les autres sections déterminées, à  l’intérieur de l’installation, par des dispositifs de sectionnement doivent être équi- pées de courts-circuiteurs rapides de mise à la terre ou de sectionneurs de terre.   Art. 26 Service  1 Le maniement et le contrôle de l’appareillage d’une installation à courant fort doi- vent être possibles à partir d’un endroit sûr.  2 Le maniement de l’appareillage ne doit pas compromettre la sécurité des personnes  ni des choses, même en cas de défectuosité.     Installations électriques   12   734.2   3 Les appareils, outils et accessoires nécessaires au service de l’installation et aux  premiers secours à prodiguer en cas d’accident ou de sinistre doivent être constam- ment maintenus en bon état à la disposition du personnel.   Art. 27 Passages et voies de communication  1 Les différentes sections d’une installation doivent être accessibles par des passages  de service, des voies de communication et, le cas échéant, par des passages réservés  au montage.  2 Les lieux de passage doivent être réalisés de manière qu’ils puissent servir en tout  temps de voies de fuite. On ne doit y entreposer aucun matériel.  3 Aucun organe de commande ou chariot de disjoncteur en position de sectionne- ment, aucune armoire de commande, aucune fenêtre ouverte, etc., ne doit réduire le  profil libre des passages indiqué dans l’annexe 1.   Art. 28 Désignations et inscriptions  1 Les centrales, les sous-stations, les stations de couplage et leurs champs de cou- plage ainsi que les stations transformatrices et les stations sur poteau doivent être  désignées clairement et de façon bien visible aux emplacements de service.  2 Les locaux, les parties d’installation, les appareils et les conducteurs qui permettent  une information rapide et sûre doivent être munis d’inscriptions parfaitement visi- bles et inaltérables.   Art. 29 Installations auxiliaires  1 Les récipients sous pression doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes  sur l’installation et l’exploitation des récipients sous pression et aux règles de la  technique. Par règles de la technique, il faut entendre en particulier les prescriptions  de l’Association suisse de contrôle des installations sous pression26.  2 Les appareillages fixes des installations de lutte contre l’incendie, de protection  contre l’effraction, de signalisation de défauts, d’éclairage, etc., doivent être dispo- sés de manière à ne pas mettre en danger les personnes lors de l’entretien et du  contrôle et à ne pas entraver l’exploitation des installations à courant fort. Ils doivent  en particulier se trouver à une distance suffisante des parties sous tension de  l’installation en régime de service.   Art. 30 Installations de protection contre l’incendie   Les installations de protection contre le feu, telles que les dispositifs automatiques  de détection et d’extinction de l’incendie dans les installations à haute tension, doi- vent être aménagées de telle manière qu’elles puissent être contrôlées et entretenues  sans danger.       26 Remises sur demande par l’Association suisse pour la surveillance des récipients sous  pression, case postale, 8030 Zurich.     O sur le courant fort   13   734.2   Art. 31 Raccordement des garnitures de mise à la terre   Les garnitures de mise à la terre doivent pouvoir être raccordées solidement aussi  bien à l’extrémité qui est reliée au conducteur qu’à celle qui est reliée à la terre. Le  point de raccordement à la terre doit être relié à la terre générale de façon sûre.   Art. 32 Documents de service   Pour les centrales, les sous-stations, les stations de couplage et les stations transfor- matrices, tous les documents techniques en vigueur nécessaires au service, tels que  les plans, les schémas et les instructions de service des appareils importants, doivent  être disponibles et rangés dans un endroit approprié.   Art. 33 Utilisation des locaux de service à d’autres usages  1 Seul le matériel directement utile au service de l’installation peut être entreposé  dans la zone d’exploitation.  2 Des chantiers ne peuvent être ouverts, pour des travaux que le service exige, dans  les zones d’exploitation qu’à titre exceptionnel et passager.  3 Les conduites étrangères au service ne peuvent traverser les zones d’exploita- tion d’installations à haute tension sans mesures de sécurité particulières.   Section 2 Installations en locaux   Art. 34 Dispositions générales  1 Les organes sous tension d’installations à courant fort doivent être protégés par des  barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.  2 …27  3 Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés  pour des usages étrangers au service que s’ils sont séparés de la zone d’exploitation  par des portes ou des parois et si leur accès n’oblige pas à passer par cette dernière.   Art. 35 Passages et accès  1 Les dimensions minimales des couloirs et accès des installations doivent corres- pondre aux indications de l’annexe 1. Au besoin, l’organe de contrôle peut accorder  des dérogations si la sécurité et l’espace libre pour les travaux de réfection ne sont  pas affectés de manière inadmissible.  2 Les couloirs d’installations électriques ne doivent pas servir de lieux de passage  pour d’autres locaux.  3 Les couloirs de plus de 20 m de longueur doivent être pourvus d’une issue à cha- que extrémité.       27 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).     Installations électriques   14   734.2   4 Les portes de sortie doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les portes séparant deux lo- caux de service doivent s’ouvrir du local à plus haut risque potentiel vers le local à  moindre risque.  5 Les issues de secours doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans moyen auxiliaire  et conduire en plein air ou vers un emplacement sûr.  6 Les issues de secours et les voies de fuite doivent toujours être libres et marquées  selon les règles de la technique.   Art. 36 Distances, hauteurs et dimensions minimales  1 Les distances, hauteurs et dimensions minimales à respecter dans les installations  en locaux sont fixées à l’annexe 2.  2 Les armoires de distribution de moins de 2,2 m de hauteur doivent être fermées  vers le haut.   Art. 37 Installations placées dans une encoignure  1 On évitera autant que possible de disposer des parties d’installations dans une en- coignure.  2 Si des parties d’installations doivent être placées dans une encoignure, les organes  sous tension en régime de service doivent être placés derrière des cloisons qui les  enferment totalement et qui protègent des contacts directs à l’emplacement de la ma- nœuvre.   Art. 38 Mesures constructives  1 Le libre accès aux installations électriques doit être possible en permanence.  2 et 3 …28  4 Les orifices d’arrivée et d’évacuation d’air doivent aboutir à l’extérieur. Des ex- ceptions ne sont admises qu’avec l’assentiment de la police du feu compétente.  5 Les grillages placés aux portes, aux fenêtres, aux ouvertures d’aération et aux in- troductions de câbles doivent empêcher la pénétration de petits animaux et l’intro- duction d’objets solides. Si cette dernière condition n’est pas réalisable, la distance  aux parties sous tension doit être d’au moins 1,5 m+0,01 m par kV de tension nomi- nale.  6 L’éclairage électrique doit être suffisant. Un éclairage de secours ou une lampe de  remplacement doit se trouver à portée de main dans toutes les zones d’exploitation et  dans tous les couloirs et voies de fuite, à moins que le personnel d’exploitation ne  l’ait sur lui.       28 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).     O sur le courant fort   15   734.2   Art. 39 Installations souterraines  1 Les installations à courant fort souterraines ayant seulement un accès vertical doi- vent être protégées de toutes parts des contacts directs.  2 Si ces installations ne sont pas protégées des contacts directs, on prévoira un local  d’accès séparé des locaux de service par une porte.   Section 3 Installations isolées au gaz   Art. 40   1 L’art. 29, al. 1, est applicable aux récipients sous pression des installations isolées  au gaz.  2 L’exploitant d’une installation à courant fort doit établir un schéma spécifique re- présentant l’installation de distribution du gaz et le mettre à disposition en le ran- geant dans un endroit approprié.  3 Les compartiments du gaz d’un carter sous pression doivent être étanches au gaz et  leur étanchéité doit être surveillée.  4 Les compartiments du gaz doivent être pourvus, pour le délestage en cas de sur- pression lors d’un défaut (arc dû à un défaut), de pièces de rupture (p. ex. d’un dia- phragme). Ces pièces seront disposées de façon à ce que le personnel ne coure aucun  danger s’il y a rejet de gaz.  5 Avant de procéder à l’ouverture des compartiments du gaz, on prendra des mesures  de protection afin que les éventuels produits de décomposition pulvérulents ou ga- zeux puissent être éliminés sans danger.  6 L’exploitant d’une installation à courant fort appose à un endroit bien visible des  panneaux attirant l’attention sur les dangers dus aux gaz utilisés et sur le comporte- ment à adopter en cas de fuite de gaz.  7 Les locaux équipés d’installations isolées au gaz seront munis d’appareils de con- trôle pouvant mesurer les fuites de gaz, à moins que la quantité de gaz ne soit négli- geable par rapport au local.   Section 4 Installations en plein air   Art. 41 Clôtures et charpentes  1 La zone d’exploitation d’une installation en plein air doit être entourée par une clô- ture d’une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur  sera augmentée en conséquence.  2 Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et  une garde au sol de 10 cm au maximum.     Installations électriques   16   734.2   3 S’agissant du dimensionnement des structures d’amarrage, des structures portantes  et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l’ordon- nance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.   Art. 42 Passages à l’intérieur de l’installation   Dans une installation en plein air, la largeur minimum des passages de service doit  être de 1,2 m et la hauteur libre doit atteindre au moins 2,5 m.   Art. 43 Distances de sécurité  1 Les distances verticales minimales à observer entre les organes sous tension et le  sol ou les parties accessibles à l’intérieur des installations en plein air figurent à l’an- nexe 3, 3e colonne.  2 L’organe de contrôle peut autoriser une réduction de ces distances si les parties  sous tension ne peuvent mettre en danger le personnel. Au-dessus des surfaces ac- cessibles, les hauteurs minimales doivent en tout cas être respectées.  3 En l’absence de protection, la hauteur minimum au-dessus du sol de la base des  isolateurs mise à la terre doit être de 2,25 m.  4 A l’intérieur de l’enceinte, aucune partie sous tension ne devra être placée le  long de la clôture sur une largeur de 1,6 m + 0,01 m par kV de tension nomi- nale à une hauteur de moins de 6 m pour des installations au-dessous de 220  kV, à une hauteur de moins de 6,6 m pour des installations de 220 kV, et à une  hauteur de moins de 7,1 m pour des installations de 380 kV. On adaptera cette  hauteur au sens de l’art. 33 de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30  mars 199430 si le terrain situé directement à l’extérieur de la clôture est carros- sable.   Art. 44 Installations  protégées   Pour les installations entièrement fermées ou blindées et protégées des intempéries,  on appliquera les dispositions valables pour les installations en locaux.   Section 5  Dispositions supplémentaires pour les stations transformatrices   Art. 45 Possibilité de déclencher et de déconnecter  1 Toute station transformatrice alimentée par une ligne aérienne doit pouvoir être dé- connectée du réseau au moyen d’un interrupteur de ligne placé à proximité de la sta- tion.  2 Les stations transformatrices alimentées par câbles souterrains doivent pouvoir être  déconnectées à proximité immédiate du raccordement des câbles et les câbles       29 RS 734.31  30 RS 734.31     O sur le courant fort   17   734.2   d’amenée mêmes doivent pouvoir être déclenchés dans la station voisine intercon- nectée.  3 La charge dans les stations doit pouvoir être réduite de telle façon que les manœu- vres mentionnées aux al. 1 et 2 puissent être effectuées rapidement et sans problème.  4 Tout transformateur doit pouvoir être déconnecté individuellement du côté pri- maire et du côté secondaire de l’installation.  5 Toutes les lignes d’amenée et de départ raccordées aux barres collectrices à haute  et à basse tension doivent pouvoir être déconnectées individuellement et sous ten- sion, exception faite des lignes d’amenée à des transformateurs de potentiel ou à des  parafoudres.   Art. 46 Disposition   Les transformateurs et leurs interrupteurs ou coupe-circuit correspondants doivent  être disposés dans la même installation et placés de telle manière que leur com- mande et leur contrôle soient possibles sans danger.   Art. 47 Protection contre les surintensités   Les dispositifs de protection du côté haute tension du transformateur doivent assurer  également la protection contre les courts-circuits jusque et y compris au premiers  organes de protection à basse tension.   Art. 48 Distances de sécurité sur les stations sur poteau  1 La distance verticale entre les organes restant sous tension lorsque l’interrupteur de  ligne est ouvert et les parties d’installation les plus proches de la station sur poteau  doit être de 1,5 m au moins.  2 La distance verticale entre les organes restant sous tension lorsque l’interrupteur de  ligne est ouvert et les emplacements nécessaires à la commande et à la remise en état  (niveau des pieds) est fixée à l’annexe 3, 3e colonne, pour les installations en plein  air.  3 Pour le montage et le démontage du transformateur, on disposera d’un dispositif  utilisable sans danger. Ce dispositif n’est pas nécessaire si la ligne d’amenée à la sta- tion peut, en tout temps, être mise hors tension ou si l’on dispose d’appareils de le- vage adéquats pour remplacer les transformateurs.   Art. 49 Supports de stations sur poteau  1 Le calcul et la construction des supports des stations sur poteau doivent s’effectuer  selon les dispositions concernant les lignes aériennes figurant dans l’ordonnance du  30 mars 199431 sur les lignes électriques.  2 Si les hauteurs au-dessus du sol prescrites pour les lignes aériennes ne sont pas res- pectées, les stations sur poteau sont considérées comme des installations en plein air.       31 RS 734.31     Installations électriques   18   734.2   Art. 50 Stations transformatrices en locaux  1 Les stations transformatrices situées dans des bâtiments doivent en outre satisfaire  aux dispositions concernant les installations en locaux.  2 Les transformateurs secs sans enveloppe mise à la terre nécessitent une protection  contre les contacts.   Section 6 Installations d’exploitation à basse tension   Art. 51 Installations d’exploitation à basse tension placées dans des  installations à haute tension   Lorsque la fonction des installations d’exploitation à basse tension placées dans des  installations à haute tension l’exige, on peut s’écarter des dispositions de l’ordon- nance du 6 septembre 198932 sur les installations électriques à basse tension.   Art. 52 Installations d’accumulateurs  1 Les locaux d’accumulateurs contenant des batteries non blindées ou scellées doi- vent être suffisamment ventilés. Ces locaux et les installations qui s’y trouvent doi- vent être protégés de la corrosion.  2 Les batteries d’accumulateurs doivent pouvoir être déclenchées sur tous les pôles.  L’exploitant fait en sorte que le contact fortuit avec des organes sous une tension de  plus de 250 volts soit impossible.  3 Le personnel doit être rendu attentif aux dangers et les mesures de protection né- cessaires doivent être prises.   Chapitre 4 Mesures de protection   Section 1 Prescriptions pour la mise à la terre   Art. 53 Principe  1 Les parties conductrices qui ne sont pas normalement sous tension doivent être mi- ses à la terre afin de réduire, pour les personnes, le risque d’être soumises à des ten- sions de contact et de pas, et pour les choses, le risque dû à des courants de défaut ou  de court-circuit à la terre.  2 Les circuits électriques doivent être mis à la terre en permanence ou passagèrement  en cas de défaut à certains endroits afin de limiter les tensions qui pourraient mettre  en danger des personnes ou détériorer l’isolation.       32 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4,  1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du  7 nov. 2001 (RS 734.27).     O sur le courant fort   19   734.2   Art. 54 Tensions de contact et tensions de pas admissibles dans les  installations à courant fort   1 En cas de défaut à la terre dans une installation à courant fort, les tensions de con- tact ne doivent pas, compte tenu de la plus haute valeur possible du courant de dé- faut unipolaire, dépasser durablement 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en  courant continu. Pour une durée maximale de cinq secondes, les valeurs indiquées à  l’annexe 4 sont applicables.  2 Les supports en matériau conducteur des lignes aériennes à haute tension doivent  répondre aux exigences suivantes en cas de défaut à la terre:   a. dans les régions où il faut s’attendre à d’importants rassemblements ou à la  présence provisoire mais prolongée de personnes, les valeurs des tensions de  contact indiquées à l’annexe 4 doivent être respectées;   b. dans les régions habitées ou au voisinage de bâtiments isolés et de chemins,  là où il faut compter sur la présence fréquente mais de courte durée de per- sonnes, les valeurs concernant les tensions de contact peuvent être dépassées  pendant deux secondes au maximum;   c. dans les autres régions, les tensions de contact peuvent dépasser les valeurs  fixées à l’al. 1. Cependant, les valeurs supérieures à 50 volts en courant al- ternatif et 120 volts en courant continu ne doivent pas durer plus de quelques  heures.   3 A l’intérieur des localités et dans les ensembles d’un seul tenant, toutes les mises à  terre d’installations à haute ou à basse tension doivent être reliées entre elles pour  constituer une liaison équipotentielle. Le respect des tensions de contact ne doit être  démontré que dans les zones marginales critiques.  4 En général, on ne prescrit pas de valeurs limites pour les tensions de pas. Dans des  cas particuliers, et surtout sur les accès aux installations à haute tension et aux inter- rupteurs sur poteaux, on appliquera les mesures de protection mentionnées à  l’art. 56.   Art. 55 Tensions de contact et de pas admissibles dans les installations à  basse tension   1 Dans les réseaux de distribution à basse tension, tout contact entre ou un plusieurs  conducteurs de phase et un conducteur servant à la protection contre les tensions de  contact et de pas dangereuses (conducteur PEN ou conducteur de protection) doit  provoquer une coupure sûre de l’alimentation des conducteurs de phase concernés.  2 Les conditions formulées à l’art. 54, al. 1, sont réputées remplies si la tension  susceptible d’apparaître entre le conducteur servant à la protection et tout point de la  surface terrestre situé en-dehors de la zone d’influence des prises de terre (terre de  référence) ne dépasse pas 100 volts en courant alternatif ou 240 volts en courant  continu.  3 Si ces tensions sont dépassées, les valeurs indiquées à l’annexe 4 sont applicables.     Installations électriques   20   734.2   Art. 56 Mesures propres à réduire les dangers dans les installations à  courant fort   1 Pour réduire les dangers résultant de défauts à la terre, les parties conductrices des  installations à courant fort qui normalement ne sont pas sous tension seront reliées  entre elles (maillées) et mises à la terre de manière que, par une disposition appro- priée des électrodes de terre, les valeurs fixées aux art. 54 et 55 ne soient pas dé- passées.  2 Si les conditions fixées à l’al. 1 ne sont pas respectées, le danger peut être réduit  notamment par les mesures suivantes:   a. la limitation du gradient de tension par la disposition de l’installation de  mise à la terre;   b. la constitution d’endroits isolés ou l’isolation de parties conductrices tangi- bles;   c. des barrières;   d. le déclenchement rapide;   e. le recours à des isolateurs à longs fûts ou à des isolateurs dans lesquels un  défaut peut être sûrement détecté en service;   f. l’insertion de joints isolants;   g. la séparation galvanique.   Art. 57 Mise à la terre dans les installations à haute tension  1 Dans les installations à haute tension, tous les éléments à mettre à la terre doivent  être reliés à la terre générale. Chaque terre générale doit être mise à la terre par au  moins deux lignes de terre indépendantes.  2 Si, lors d’un défaut unipolaire à la terre, la tension de la prise de terre géné- rale et de tous les éléments qui y sont raccordés dépasse les valeurs indiquées à  l’annexe 4, les éléments suivants seront isolés de la terre générale et reliés à  une terre séparée:   a. les points de raccordement destinés à la mise à la terre des circuits à basse  tension qui sortent de la zone d’influence de la terre générale;   b. les châssis métalliques d’appareils et les gaines métalliques conductrices des  câbles à basse tension qui sortent de la zone d’influence de la terre générale.   3 Les parties reliées à une terre séparée ainsi que les lignes de terre qui lui sont rac- cordées doivent être isolées, par rapport à la terre générale et aux éléments métalli- ques qui lui sont reliés, pour une tension correspondant à au moins 1,3 fois la tension  de la prise de terre la plus élevée, mais au minimum pour 2 kV.  4 En lieu et place de l’isolation mentionnée à l’al. 3, on peut utiliser un dispositif  séparant galvaniquement les parties situées à l’extérieur de la zone d’influence de la  terre générale de celles placées à l’intérieur de cette zone. Le niveau d’isolation de la  séparation galvanique doit répondre aux exigences formulées à l’al. 3.     O sur le courant fort   21   734.2   5 Si l’on adopte la séparation galvanique selon l’al. 4, tous les éléments à mettre à la  terre situés à l’intérieur de la zone d’influence de la terre générale seront raccordés à  cette dernière. En revanche, les éléments situés à l’extérieur de cette zone seront  reliés entre eux et à une terre séparée.  6 Pour les installations à courant faible situées dans la zone d’influence de la terre  générale, on prendra les mesures de protection fixées par l’ordonnance du 30 mars  199433 sur les installations électriques à courant faible.   Art. 58 Mise à la terre dans les installations à basse tension  1 On mettra à la terre directement tout réseau à basse tension par un point proche de  sa source. Dans un réseau triphasé, c’est en règle générale le point neutre du trans- formateur. Les réseaux à basse tension doivent être conçus selon les systèmes TN  (mise au neutre) ou TT (mise à la terre directe).  2 Dans les installations spéciales à basse tension (systèmes de commande, circuits de  transformateurs de mesure, alimentation de consommateurs particuliers, installations  dont l’exploitation doit être maintenue à tout prix sans interruption, etc.), on peut  renoncer à une telle mise à la terre.  3 Lorsque dans un réseau de distribution à basse tension et dans les installations qui  lui sont raccordées, on applique le système TN, les exigences suivantes doivent être  respectées, en complément de celles de l’art. 55:   a. au point de transition entre le réseau et l’installation, le conducteur PEN ou  le conducteur de protection PE doit être mis à la terre (ligne de terre de mise  au neutre). On peut y renoncer dans les installations existantes si les condi- tions indiquées à l’art. 55 sont remplies;   b. dans les lignes aériennes, le conducteur PEN ou le conducteur de protection  PE doit avoir partout une section et une résistance mécanique au moins éga- les à celles des conducteurs polaires;   c. dans les câbles, le conducteur PEN ou le conducteur de protection PE doit  avoir la même conductance que les conducteurs polaires.   Art. 59 Mise à la terre des éléments de lignes  1 Les supports en matériau conducteur des lignes aériennes à haute tension doivent  être mis à la terre, soit directement, soit par l’intermédiaire de câbles de garde, de fa- çon à répondre aux exigences de l’art. 54. Les extrémités des câbles de garde des  lignes aériennes doivent être reliées à la terre générale.  2 Les tringles métalliques montées sur les supports en matériau isolant doivent être  mises à la terre si on peut les toucher du sol.  3 On mettra à la terre les dispositifs de commande des interrupteurs à haute tension  sur poteau, ou on prendra d’autres mesures de façon à respecter les exigences des al.  1 et 4 de l’art. 54.       33 RS 734.1     Installations électriques   22   734.2   4 Lorsqu’ils se trouvent dans des lieux fréquentés, les supports conducteurs de lignes  aériennes à basse tension, les structures conductrices nécessaires à la distribution ou  à l’éclairage, les signaux de circulation, etc., doivent être raccordés à l’aide d’un  conducteur PEN ou d’un conducteur de protection PE de façon à répondre aux exi- gences de l’al. 1 de l’art. 55.  5 Les gaines métalliques des câbles à haute tension doivent être mises à la terre aux  deux extrémités. Si cela crée de notables inconvénients techniques et économiques,  la mise à la terre d’une seule extrémité est admissible. Selon les conditions locales,  des mesures complémentaires devront être prises afin de respecter les exigences de  l’art. 54.  6 Pour les câbles à basse tension, les gaines métalliques doivent être mises à la terre  aux deux extrémités. Du point de transition entre les câbles et les lignes aériennes,  on peut renoncer à la mise à la terre.   Art. 60 Dimensionnement des prises de terre  1 Les lignes de terre doivent être dimensionnées de manière à supporter sans dom- mage, jusqu’au déclenchement par des dispositifs de protection, les contraintes dy- namiques et thermiques dues au courant le plus élevé susceptible d’y circuler. Elles  doivent être protégées contre les détériorations mécaniques et contre la corrosion, et  ne comporter ni interrupteurs ni coupe-surintensité.  2 Les électrodes de terre destinées à écouler un courant à la terre doivent être dimen- sionnées et disposées de façon à correspondre aux exigences des art. 54 et 55 lors de  l’apparition du plus grand courant possible de défaut unipolaire.   Art. 61 Contrôle   La pose, la maintenance et le contrôle des installations de mise à la terre doivent sa- tisfaire aux règles techniques reconnues et aux dispositions des art. 54 et 55.   Section 2 Protection contre les surintensités   Art. 62 Mesures de protection contre les courts-circuits et les défauts  à la terre   1 Toutes les parties d’une installation à courant fort doivent être construites de façon  à résister aux sollicitations mécaniques et thermiques pouvant les frapper en régime  de service ou en cas de court-circuit et de défaut à la terre; on tiendra compte du  mode de mise à terre du point neutre.  2 Les installations électriques doivent être construites de sorte que les perturbations  et les détériorations dues aux arcs soient limitées au minimum. Il faudra empêcher  que les arcs ne puissent s’étendre.  3 Lorsque les effets d’arcs mettent des personnes en danger immédiat, on prendra  des mesures de protection spéciales (coffrages, revêtements de protection, etc.).     O sur le courant fort   23   734.2   4 Les bâtiments doivent être construits de façon que la surpression engendrée en cas  d’arcs ne mette en danger ni les personnes ni les choses.   Art. 63 Déclenchement  1 Dans les installations à courant fort, on placera des dispositifs qui limitent autant  que possible, par déclenchement, les détériorations résultant des courants de sur- charge, de courts-circuits et de défaut à la terre.  2 Il n’est pas nécessaire de déclencher l’installation lorsqu’il est possible de limiter  les courants à des valeurs ne présentant aucun danger.   Art. 64 Changement des conditions   Si, par suite d’extension, de transformation, de remise en état ou sous l’effet de la  présence d’autres ouvrages, les conditions se trouvent modifiées à l’intérieur d’une  installation à courant fort, les dispositifs de protection contre les surintensités de- vront être, au besoin, adaptés sans retard à la nouvelle situation.   Section 3 Protection contre les surtensions   Art. 65    Les distances, les isolations et les dispositifs de protection contre les surtensions  d’une installation doivent être conçus selon les règles techniques reconnues de sorte  que les effets de surtensions d’origine interne ou externe ne causent ni risque ni  dommage.   Chapitre 5 Travaux sur les installations à courant fort   Section 1 Dispositions générales   Art. 66 Définition  1 Est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l’accom- plissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant  électrique.  2 N’est pas un travail sur une installation à courant fort la commande d’une installa- tion à partir d’un emplacement sûr et au moyen d’équipements construits à cet effet,  utilisables sans autre mesure de protection.   Art. 67 Personnel d’exécution  1 L’exploitant d’une installation à courant fort fait en sorte que le service et les tra- vaux soient exécutés exclusivement par des personnes compétentes ou instruites, dé- finies à l’art. 11. Il répond de l’engagement de personnes suffisamment nombreuses.     Installations électriques   24   734.2   2 Il désigne pour chaque chantier une personne responsable des mesures de protec- tion et de la sécurité d’exécution des travaux.  3 Il veille à ce que les personnes engagées dans les travaux ne soient pas mises en  danger par des tiers et ordonne les mesures appropriées.   Art. 68 Equipement  1 Quiconque accomplit un travail sur une installation à courant fort doit être équipé  en conséquence. L’équipement comprend notamment:   a. les équipements personnels qui garantissent une protection suffisante contre  le contact de parties sous tension, contre les arcs électriques et les dangers  mécaniques;   b. les moyens de contrôler l’absence de tension;   c. le matériel pour délimiter, barricader, cloisonner et marquer le lieu de tra- vail;   d. les dispositifs de mise à la terre capables de supporter le courant de court- circuit jusqu’à son déclenchement;   e. les équipements de communication appropriés.  2 Lors de la mise à la terre de lignes aériennes à haute tension, les sectionneurs de  terre aux deux extrémités de déclenchement peuvent être pris en considération pour  supporter les courants de court-circuit.  3 L’état de l’équipement et des moyens auxiliaires ainsi que leur bon fonctionnement  doivent être vérifiés périodiquement.   Art. 69 Documentation technique  1 L’exploitant d’une installation donne au responsable du chantier des instructions  écrites et met à sa disposition la documentation technique nécessaire. Lorsqu’il  s’agit de travaux effectués sur des installations à basse tension et visant à éliminer  les perturbations ou dans les cas simples, il peut communiquer verbalement le man- dat de travail et les informations nécessaires.  2 La documentation doit en particulier renseigner sur:   a. l’état (enclenchement ou déclenchement);   b. les manœuvres à effectuer;   c. les mesures de protection à prendre et le déroulement des travaux exigé;   d. les possibilités d’enclencher le courant sur le lieu de travail;   e. les alimentations extérieures possibles, directement ou par l’intermédiaire  d’une installation;   f. les croisements et les parallélismes avec des lignes électriques ou des con- duites;     O sur le courant fort   25   734.2   g. la situation exacte des diverses parties de l’installation, par exemple à l’aide  de plans de situation.   3 Le responsable du chantier doit informer tous les intéressés du déroulement dans le  temps des manœuvres de couplage et des travaux.   Art. 70 Sécurité du chantier  1 Le responsable du chantier doit veiller à ce que des tiers ne courent aucun danger  et que les installations d’autres entreprises ne puissent être menacées ni perturbées  par les travaux.  2 Si des installations électriques d’autres entreprises sont susceptibles de mettre en  danger des travailleurs, les parties concernées doivent s’entendre et prendre toute  mesure propre à assurer la sécurité.  3 En cas de danger perceptible, dû à des surtensions atmosphériques ou à d’autres  causes dans la zone de travail, on interrompra les travaux, assurera la sécurité du  chantier et quittera ce dernier ou les installations.   Art. 71 Manœuvres de couplage relatives à des travaux dans des installations  à courant fort   1 Avant d’assurer la sécurité du chantier et de commencer les travaux, le responsable  doit s’informer sur le déclenchement de l’installation.  2 Les interrupteurs et les dispositifs sectionneurs des parties d’installations à courant  fort dans lesquelles des travaux sont en cours doivent être verrouillés en position dé- clenchée et marqués selon les règles de la technique.  3 Dans les installations où des travaux sont en cours, les manœuvres de couplage sur  le lieu de travail ne sont permises que sur instruction directe, éventuellement par ra- dio ou par téléphone, du responsable du chantier.   Section 2 Travaux sur des installations à courant fort déclenchées   Art. 72 Préparation du chantier  1 Avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du  chantier doit préparer le chantier d’après les cinq règles suivantes:   a. déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts;   b. les assurer contre le réenclenchement;   c. vérifier l’absence de tension;   d. mettre à la terre et en court-circuit;   e. protéger contre les parties voisines restées sous tension.     Installations électriques   26   734.2   2 Si la mise à la terre et en court-circuit n’est pas visible du chantier, il doit prévoir  des mises à la terre supplémentaires ou d’autres mesures de protection équivalentes  de tous côtés du chantier. Cette règle ne s’applique pas aux installations en câbles.  3 Si, dans une installation isolée au gaz, la vérification de l’absence de tension, con- formément à l’al. 1, n’est pas possible, il doit vérifier le sectionnement complet et  mettre l’installation à la terre par des courts-circuiteurs rapides de mise à la terre.  4 Lors de travaux sur des installations à basse tension, il peut renoncer à la mise à la  terre et en court-circuit pour autant qu’il n’existe aucun risque de tension induite ni  d’alimentation en retour.   Art. 73 Autres mesures de sécurité  1 Dans les installations à courant fort de grande étendue, les voies d’accès aux lieux  de travail doivent aussi être marquées et, si nécessaire, délimitées par des barrières.  2 Aux abords immédiats du chantier, les structures électriquement conductrices doi- vent également être raccordées à la prise de terre du lieu de travail, même si elles ne  servent pas à conduire des courants.  3 Avant de sectionner un câble, on pontera les armures conductrices des deux tron- çons.  4 Les installations comprenant des condensateurs ou équipements semblables doi- vent être déchargées, court-circuitées et marquées au début des travaux, pour rester  court-circuitées pendant la durée de ceux-ci.   Art. 74 Réenclenchement des installations à courant fort   Après l’achèvement des travaux, le responsable du chantier vérifie l’installation. Il  n’est autorisé à la déclarer prête à être remise en service que lorsqu’elle est prête à  fonctionner et qu’elle répond aux critères de sécurité.   Section 3 Travaux sur des installations à courant fort sous tension   Art. 75 Principe  1 Dans les installations à courant fort, on n’est en outre autorisé à exécuter des tra- vaux sur des installations à courant fort sous tension que si des méthodes correspon- dant à l’état de la technique sont applicables sans danger (manipulations à distance,  travail au contact direct, travail sous potentiel).  2 Les personnes employées à des travaux sur des installations sous haute tension ne  doivent pas combiner les méthodes exigées à l’al. 1 avec les travaux sur des installa- tions déclenchées mentionnés à la section 2.  3 Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas:   a. aux travaux sur des installations à courant fort sous tension inférieure à  50 volts;     O sur le courant fort   27   734.2   b. aux travaux sur les circuits de commande, de réglage et de mesure;   c. aux travaux de routine simples tels que la vérification, la mesure, le net- toyage, le montage ou le démontage de panneaux.   Art. 76 Qualification du personnel  1 Seules les personnes qualifiées et spécialement formées sont autorisées à exécuter  des travaux sur des installations à courant fort sous tension.  2 Elles doivent justifier d’une formation ciblée régulière comprenant suffisamment  d’exercices pratiques.   Art. 77 Chantier  1 Le travail sur le chantier d’une installation à courant fort sous tension n’est autorisé  qu’en un lieu sûr offrant suffisamment d’espace.  2 La formation d’arcs doit être rendue impossible par des espacements suffisants ou  par la pose de panneaux isolants.   Art. 78 Exigences supplémentaires concernant l’équipement  1 Les vêtements de travail doivent protéger le travailleur contre les effets des arcs et  contre les charges capacitives.  2 L’outillage et les moyens auxiliaires doivent être isolés pour la plus haute tension  existante et répondre aux règles reconnues de la technique.   Art. 79 Organisation sur le chantier  1 Deux personnes au moins doivent travailler sur chaque chantier, l’une d’elles doit  être compétente et responsable de la conduite et de la surveillance des travaux. L’au- tre ou les autres doivent être au moins instruites.  2 Les travaux à effectuer dans une installation d’exploitation à basse tension (lignes  d’alimentation de mesure, de réglage et de commande, etc.) peuvent être confiés à  une seule personne à condition que les dispositions prises excluent largement l’élec- trisation et la formation d’arcs.   Section 4 Installations d’essai et de recherche   Art. 80  1 Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur in- tégralité à des installations d’essai et de recherche, l’exploitant doit assurer, par  d’autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la  protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la  technique.     Installations électriques   28   734.2   2 Les installations d’essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que  sous la surveillance d’une personne instruite.   Chapitre 6 Installations provisoires   Art. 81 Sécurité  1 La présente ordonnance s’applique également aux installations construites pour  une exploitation limitée dans le temps (installation provisoire).  2 Il est possible de déroger à ces règles uniquement si la sécurité des personnes et  des choses est assurée par d’autres mesures équivalentes ou par des dispositions  supplémentaires.  3 Pour l’établissement d’une installation provisoire limité à quelques jours, on peut  prendre des mesures de substitution excluant la mise en danger des personnes et des  choses, telles que:   a. pour des installations surveillées en permanence: des délimitations simples  ou des barrières;   b. pour des installations non surveillées: des coffrages fixes ou des clôtures ap- propriées munies de panneaux avertisseurs.   Art. 82 Matériaux de construction  1 Les matériaux utilisés pour construire des installations provisoires doivent être  choisis ou, le cas échéant, traités de façon à remplir les exigences techniques con- formes à leur usage et à résister aux intempéries pendant toute la durée de leur utili- sation.  2 Des matériaux combustibles ne peuvent entrer dans la construction d’une installa- tion provisoire que si l’incendie de cette installation ne présente aucun danger pour  les bâtiments ou les aménagements voisins et ne perturbe pas gravement l’exploita- tion d’autres installations.  3 Si des échauffements localisés sont susceptibles de se produire lors de dérange- ments, prévisibles ou imprévisibles, les matériaux de construction combustibles uti- lisés doivent être traités ou revêtus de manière à ne pas pouvoir s’enflammer.   Art. 83 Elimination et vérification  1 Lorsqu’elles ne sont plus utilisées, les installations provisoires doivent être démon- tées.  2 La sécurité des installations provisoires maintenues pendant plusieurs années doit  être vérifiée chaque année.     O sur le courant fort   29   734.2   Chapitre 7 Dispositions finales   Art. 84 Abrogation du droit en vigueur   L’ordonnance du 7 juillet 193334 sur les installations à courant fort est abrogée.   Art. 85 Modifications du droit en vigueur   …35   Art. 86 Mise en vigueur   La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.       34 [RS 4 798; RO 1948 774 art.1 808, 1954 1146, 1971 23, 1977 1943, 1985 35 368,  1987 888 art. 21, 22 let. a, 1989 1834 art. 41 ch. 1, 1993 901 annexe ch. 13]   35 La mod. peut être consultée au RO 1994 1199.     Installations électriques   30   734.2   Annexe 1  (art. 27 et 35)   Dimensions minimales des passages et accès dans les installations  en locaux    Largeur  libre  m   Hauteur  libre  m   1. Couloirs de service    Installations à basse tension 0,8 2,0  Installations à haute tension 1,0 2,1   2. Couloirs de montage    Installations à basse tension ouvertes 0,7 2,0  Installations blindées 0,5 2,0          Largeur  m   Hauteur  m   3. Accès    Portes des installations à basse tension 0,65 1,95  Portes des installations à haute tension 0,8 1,95  Sortie de secours 0,6 1,95  Puits d’accès (diamètre)  0,8         Remarque   Lorsqu’il y a des éléments sous tension au plafond d’une installation en locaux, les  distances indiquées à l’annexe 2 sont applicables.     O sur le courant fort   31   734.2   Annexe 2  (art. 36)   Distances minimales dans les installations en locaux   Tension nominale kV  1 3 6 10 15 20 30 45 60 110 132 150  Tension de service maximum kV 3,6 7,2 12 17,5 24 36 52 72,5 123 145 170   1. Distance minimum  entre les éléments  sous tension et                 a. les barrières m 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,85 1,10 1,30 1,50  b. les grillages m 0,15 0,16 0,16 0,19 0,22 0,26 0,37 0,58 0,73 1,00 1,20 1,40  c. les panneaux   pleins (mis à la  terre)   m 0,08 0,08 0,09 0,12 0,16 0,22 0,32 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30   2. Hauteur minimum  entre l’emplacement  de service et les élé- ments sous tension  non protégés   m 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,75 2,9 3,4 3,55 3,7   Dimensionnement à titre indicatif  1. Hauteur des barrières, installations à haute tension: 0,5 m et 1,4 m  2. Hauteur des barrières, installations à basse tension: 1,2 m  3. Hauteur minimum des panneaux: 1,8 m  4. Grillage,    – maillage maximum: 40 mm  – grosseur du fil minimum:  2 mm   5. Pour les hauteurs minimales, il faut respecter les marches, les tabourets isolants ou les  installations analogues.   6. Les distances indiquées sont valables pour les altitudes allant jusqu’à 1000 m. Il faut les  augmenter de façon linéaire de 14 pour cent par 1000 m.     Installations électriques   32   734.2   Installations en locaux: dimensions minimales [m]   Installation à haute tension      Installation à basse tension        O sur le courant fort   33   734.2   Annexe 3   (art. 43 et 48)   Distances de sécurité dans les installations en plein air   Col. 1  Tension nominale   Col. 2  Tension maximale  d’exploitation   Col. 3  Distance et hauteur  minimale aux éléments  sous tension   kV kV m    20  24 2,50   30  36 2,55   45  52 2,70   60  72,5 2,85  110 123 3,35  132 145 3,57  150 170 3,75  220 245 4,45  380 420 6,05       Dimensionnement à titre indicatif:  1. Les hauteurs minimales de la colonne 3 doivent être de 2,25 m+0,01 m par kV de ten-  sion nominale, mais au minimum de 2,5 m.  2. Pour des chutes de neige importantes, des hauteurs supplémentaires sont nécessaires.  3. Pour les autres distances, sont applicables les règles techniques reconnues.  4. Pour les distances des introductions des lignes dans les postes, les dispositions de l’or-  donnance sur les lignes électriques sont applicables.  5. Les distances indiquées sont valables pour des altitudes allant jusqu’à 1000 m. Il faut   les augmenter de façon linéaire de 14 pour cent par 1000 m supplémentaires.     Installations électriques   34   734.2   Annexe 4  (art. 54, 55 et 57)   Tensions de contact admissibles