Microsoft Word - 5.2-1.1.7_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.7        1     Brandschutzrichtlinie: Flucht- und  Rettungswege (16-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.08.2021)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015   18.09.2015 01.11.2015   09.06.2021 01.08.2021       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Flucht- und Rettungswege     01.01.2017 / 16-15de  Stand 01.12.2022     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.bsvonline.ch/de/vorschriften    Vom IOTH am 17. September 2015 genehmigte Änderungen:  - Ziffer 3.3.3 (Seite 10)  - neu: Anhang zu Ziffer 3.3 (Seite 21)  - neu: Anhang zu Ziffer 3.3.3 (Seite 22)  Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:  - Ziffer 2.4.2, Abs. 1 und 2 (Seite 6)  - Ziffer 2.5.2, Abs. 3 (Seite 7)  - Ziffer 3.4.4, Abs. 2 (Seite 11)  Änderungen im Anhang:  - zu Ziffer 2.5.2 (Seiten 18 und 19)  - zu Ziffer 2.5.5 (Seiten 19 und 20)  - zu Ziffer 3.3.4 (Seite 22)  Änderungen im Anhang gemäss Beschluss ABSV vom 22. März 2017:  - zu Ziffern 2.4.3 und 2.4.4 (Seiten 15 und 16)  Änderungen im Anhang gemäss Beschluss TKB vom 9. Juni 2021:  - zu Ziffer 3.5.2 (Seite 24)  Fehlerkorrektur im Anhang vom 1. Dezember 2022:  - zu Ziffer 3.7 (Seite 33)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 5   2 Allgemeine Anforderungen 5  2.1 Grundsätze 5  2.2 Freihaltung 5  2.3 Messweise (siehe Anhang) 5  2.4 Anzahl, Länge, Breite 5  2.4.1 Grundsätze 5  2.4.2 Anzahl vertikale Fluchtwege (siehe Anhang) 6  2.4.3 Gesamtlänge von Fluchtwegen (siehe Anhang) 6  2.4.4 Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit (siehe Anhang) 6  2.4.5 Breite und Höhe von Fluchtwegen (siehe Anhang) 6  2.4.6 Anzahl Ausgänge 7  2.4.7 Breite der Ausgänge 7  2.5 Ausführung 7  2.5.1 Treppen (siehe Anhang) 7  2.5.2 Aussentreppen (siehe Anhang) 7  2.5.3 Horizontale Fluchtwege 8  2.5.4 Laubengänge 8  2.5.5 Türen (siehe Anhang) 8   3 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten 8  3.1 Gebäude mit geringen Abmessungen 8  3.2 Wohnen 9  3.2.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen   (siehe Anhang) 9  3.2.2 Treppen 9  3.2.3 Türen 9  3.2.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit 9  3.3 Büro, Gewerbe und Industrie (siehe Anhang) 9  3.3.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen   (siehe Anhang) 9  3.3.2 Treppen 10  3.3.3 Türen (siehe Anhang) 10  3.3.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit (siehe Anhang) 10  3.4 Schulen 10  3.4.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen   (siehe Anhang) 10  3.4.2 Treppen 10  3.4.3 Fluchtweg innerhalb des Geschosses oder Nutzungseinheit (siehe Anhang) 10  3.4.4 Kindertagesstätten 10  3.5 Verkaufsgeschäfte und Räume mit grosser Personenbelegung 11  3.5.1 Allgemeine Anforderungen 11  3.5.2 Personenbelegung (siehe Anhang) 11  3.5.3 Raumausgänge (siehe Anhang) 11  3.5.4 Verkehrswege in Verkaufsgeschäften (siehe Anhang) 11  3.5.5 Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung (siehe Anhang) 11  3.6 Beherbergungsbetriebe 12  3.6.1 Beherbergungsbetriebe [a] (siehe Anhang) 12  3.6.2 Beherbergungsbetriebe [b] und [c] 12  3.7 Parking (siehe Anhang) 12  3.8 Landwirtschaft 13  3.9 Hochhäuser (siehe Anhang) 13  3.9.1 Allgemeines 13     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     4   3.10 Bauten mit Atrien und Innenhöfen (siehe Anhang) 13   4 Weitere Bestimmungen 13   5 Inkrafttreten 13   Anhang  14        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     5   1 Geltungsbereich  Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an Flucht- und Rettungswege (nach- stehend gesamthaft als Fluchtwege bezeichnet) hinsichtlich Anordnung, Bemessung, Be- schaffenheit, technischen Ausrüstungen und Freihaltung.   2 Allgemeine Anforderungen   2.1 Grundsätze  1 Flucht- und Rettungswege sind so anzulegen, zu bemessen und auszuführen, dass sie  jederzeit rasch und sicher benützbar sind. Massgebend sind insbesondere:   a Nutzung und Lage von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten;  b Gebäudegeometrie;  c Personenbelegung.   2 Befindet sich zwischen dem horizontalen und dem vertikalen Flucht- und Rettungsweg  kein Brandschutzabschluss, gelten im horizontalen Flucht- und Rettungsweg die gleichen  Anforderungen, wie für vertikale Flucht- und Rettungswege.  3 Im Rahmen objektbezogener Fragestellungen im Zusammenhang mit Fluchtweganforde- rungen können in Abstimmung mit der Brandschutzbehörde für einzelne Bereiche einer Bau- te oder Anlage Berechnungsmethoden eingesetzt werden.   2.2 Freihaltung  Flucht- und Rettungswege können als Verkehrswege genutzt werden. Sie sind jederzeit frei  und sicher benützbar zu halten. Sie dürfen ausserhalb der Nutzungseinheit keinen anderen  Zwecken dienen.   2.3 Messweise (siehe Anhang)  1 Die gesamte Fluchtweglänge setzt sich zusammen aus der Fluchtweglänge in der Nut- zungseinheit, gemessen in der Luftlinie der Räume, und der Fluchtweglänge im horizontalen  Fluchtweg, gemessen in der Gehweglinie. Raumtrennende Wände innerhalb der Nutzungs- einheit sind zu berücksichtigen.  2 Treppen in Nutzungseinheiten werden entsprechend der Gehweglinie horizontal gemes- sen.  3 Die Strecke innerhalb der vertikalen Fluchtwege (z. B. Treppenanlage) bis einen sicheren  Ort ins Freie wird nicht gemessen.  4 Fluchtwegbreiten werden zwischen den Umfassungswänden oder Geländern gemessen.   2.4 Anzahl, Länge, Breite   2.4.1 Grundsätze  1 Die Zahl der vertikalen Fluchtwege (z. B. Treppenanlagen) und Ausgänge richtet sich  nach der Geschossfläche, der Fluchtweglänge sowie der Personenbelegung von Bauten und  Anlagen.  2 Vertikale Fluchtwege müssen an einen sicheren Ort im Freien führen.  3 Mehrere vertikale Fluchtwege müssen unabhängig voneinander an einen sicheren Ort im  Freien führen.     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     6   4 Für horizontale Verbindungen zwischen vertikalen Fluchtwegen gelten die Anforderungen  der vertikalen Fluchtwege, sofern sie nicht durch Brandschutzabschlüsse abgetrennt sind.   2.4.2 Anzahl vertikale Fluchtwege (siehe Anhang)  1 1 Geschosse von Bauten und Anlagen ohne ausreichende, ebenerdig ins Freie führende  Fluchtwege sind wie folgt mit vertikalen Fluchtwegen zu erschliessen:   a bei einer Geschossfläche bis 900 m2 mit mindestens einem vertikalen Fluchtweg;  b bei einer Geschossfläche von mehr als 900 m2 mit mindestens zwei vertikalen Flucht-  wegen.  2 1 Räume mit einer Personenbelegung von mehr als 100 Personen sind durch mindestens  zwei vertikale Fluchtwege zu erschliessen, sofern für die Personen nicht ausreichend, eben- erdig ins Freie führende Fluchtwege zur Verfügung stehen.  3 In Beherbergungsbetrieben [a] mit 3 oder mehr Geschossen sind die Bereiche, welche  der horizontalen Evakuierung dienen mit mindestens je einem unabhängigen vertikalen  Fluchtweg zu erschliessen.   2.4.3 Gesamtlänge von Fluchtwegen (siehe Anhang)  1 Führen Fluchtwege nur zu einem vertikalen Fluchtweg oder einem Ausgang an einen si- cheren Ort im Freien, darf deren Gesamtlänge 35 m nicht übersteigen.  2 Führen sie zu mindestens zwei voneinander entfernten vertikalen Fluchtwegen oder Aus- gängen an einen sicheren Ort im Freien, darf die Gesamtlänge des Fluchtwegs 50 m nicht  übersteigen.   2.4.4 Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit (siehe Anhang)  1 In der Nutzungseinheit beträgt die maximale Fluchtweglänge 35 m.  2 Soweit die Ausgänge nicht innerhalb von 35 m direkt an einen sicheren Ort im Freien füh- ren oder in einen vertikalen Fluchtweg münden, ist als Verbindung ein horizontaler Flucht- weg (z. B. Korridor mit Feuerwiderstand oder Laubengang) notwendig.  3 Bei überhohen Räumen kann in Absprache mit der Brandschutzbehörde die maximale  Fluchtweglänge auf 50 m erhöht werden sofern mehrere Fluchtrichtungen zur Verfügung  stehen.   2.4.5 Breite und Höhe von Fluchtwegen (siehe Anhang)  1 Die Breite von Türen, horizontalen und vertikalen Fluchtwegen ist nach der Personenbe- legung zu bemessen. Der Raum mit der grössten Personenbelegung bestimmt die erforder- liche Breite des Fluchtwegs (siehe Ziffern 3.5.2 und 3.5.3).  2 Die Mindestbreite von horizontalen Fluchtwegen muss 1.2 m betragen.  3 Die Mindestbreite von geradläufigen Treppen inklusive deren Podeste muss 1.2 m betra- gen. Die Mindestbreite von gewendelten Treppen muss 1.5 m betragen bei einer minimalen  inneren Auftrittsbreite von 0.15 m. Nutzungsbezogen sind Abweichungen möglich (siehe Zif- fer 3).  4 Die lichte Durchgangsbreite von Türen hat mindestens 0.9 m zu betragen. Nutzungsbe- zogen sind Abweichungen möglich (siehe Ziffer 3).  5 Die lichte Durchgangshöhe von Türen hat 2.0 m und die von horizontalen Fluchtwegen  mindestens 2.1 m zu betragen. Nutzungsbezogen sind Abweichungen möglich (siehe Zif- fer 3).   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     7   6 Bei Türen zu untergeordneten Räumen (z. B. Putzräume, Kleinlager, Sanitärräume), kön- nen die lichten Durchgangsmasse reduziert werden.   2.4.6 Anzahl Ausgänge  Je nach Personenbelegung haben Räume mindestens folgende Ausgänge aufzuweisen:  a mit maximal 50 Personen: ein Ausgang mit 0.9 m;  b mit maximal 100 Personen: zwei Ausgänge mit je 0.9 m;  c mit maximal 200 Personen: drei Ausgänge mit je 0.9 m oder zwei Ausgänge mit 0.9 m     und 1.2 m;  d mit mehr als 200 Personen: mehrere Ausgänge mit mindestens je 1.2 m;  e in Büro-, Gewerbe- und Industriebauten sind unabhängig der Personenbelegung Ausgän-  ge mit einer Breite von 0.9 m zulässig.   2.4.7 Breite der Ausgänge  Bei einer Belegung über 200 Personen haben Ausgänge insgesamt mindestens folgende  Breiten aufzuweisen:  a ebenerdig: 0.6 m pro 100 Personen;  b über Treppen: 0.6 m pro 60 Personen.   2.5 Ausführung   2.5.1 Treppen (siehe Anhang)  1 Treppen und Podeste in vertikalen Fluchtwegen sind sicher begehbar auszuführen.  2 Vertikale Fluchtwege dürfen nicht geschossweise versetzt sein.   2.5.2 Aussentreppen (siehe Anhang)  1 Als Aussentreppen gelten Treppenanlagen wenn:   a die Treppengrundrissfläche weniger als zur Hälfte von Gebäudeaussenwänden um- schlossen ist;   b der an das Freie angrenzende Fassadenanteil der Treppenanlage zur Hälfte gegen  das Freie ständig offen ist. Die Öffnungen müssen gleichmässig verteilt und unver- schliessbar sein.   2 Aussentreppen sind so anzuordnen, dass Benutzende nicht durch einen Brand in oder an  Bauten und Anlagen gefährdet sind.  3 1 Im Bereich von Aussentreppen müssen:   a Aussenwände einen Feuerwiderstand von mindestens EI 30 (Verglasungen und Türen  E 30) aufweisen, oder   b Aussenwandbekleidungssysteme aus Baustoffen der RF1 (Verglasungen und Türen  aus Baustoffen der RF1 oder mit Feuerwiderstand) bestehen.   Beträgt der Abstand von Aussentreppen zur Fassade ≥ 1.2 m können die Anforderungen  angemessen reduziert werden.         1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     8   2.5.3 Horizontale Fluchtwege  1 Horizontale Fluchtwege sind bis zu vertikalen Fluchtwegen oder an einen sicheren Ort ins  Freie zu führen.  2 Horizontale Fluchtwege mit einer Länge von mehr als 50 m sind durch Brandschutzab- schlüsse so zu unterteilen, dass ähnliche Fluchtweglängen entstehen.  3 Einbauschränke sind zulässig sofern die dem Fluchtweg zugewandten Oberflächen (z. B.  Türen, Fronten, Seiten- und Oberteile, Deckel) aus Baustoffen der RF1 bestehen.   2.5.4 Laubengänge  1 Laubengänge sind bis zu vertikalen Fluchtwegen zu führen und aus Baustoffen der RF1  zu erstellen. Lineare, tragende Bauteile dürfen aus brennbaren Baustoffen erstellt werden.  2 Laubengänge müssen mindestens zur Hälfte gegen das Freie ständig offen sein. Die Öff- nungen müssen gleichmässig verteilt und unverschliessbar sein.  3 Bei Türen und Fenster werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt.  4 Die horizontale Fluchtweglänge ist bei Laubengängen einzuhalten.  5 Führen Laubengänge zu einem vertikalen Fluchtweg sind die Laufflächen mit 30 Minuten  Feuerwiderstand zu erstellen und feuerwiderstandsfähig an die Aussenwand anzuschlies- sen. Aussenwandbekleidungen müssen aus Baustoffen der RF1 bestehen.  6 Führen Laubengänge an beiden Enden zu vertikalen Fluchtwegen, gelten keine Anforde- rungen an den Feuerwiderstand der Konstruktion (z. B. Gitterrost). Aussenwandbekleidun- gen dürfen aus brennbaren Baustoffen bestehen.   2.5.5 Türen (siehe Anhang)  1 Türen müssen in Fluchtrichtung geöffnet werden können. Ausgenommen bleiben Türen  zu Räumen welche mit nicht mehr als 20 Personen belegt werden.  2 Türen in Fluchtwegen müssen sich in Fluchtrichtung jederzeit ohne Hilfsmittel rasch öff- nen lassen.  3 Türen in Rettungswegen müssen von den Einsatzkräften von aussen geöffnet werden  können.  4 Kipp-, Hub-, Roll-, Schnelllauf- und Schiebetore sowie Drehtüren sind nur zulässig, wenn  zweckmässig angeordnete, in der Richtung des Fluchtweges öffnende Türen vorhanden  sind.  5 Automatische Schiebe- und Drehtüren sind in Fluchtwegen zulässig, soweit sie die Flucht  jederzeit gewährleisten. Sie müssen für den Einsatz in Fluchtwegen geeignet sein. Bei  Schnelllauftoren genügt es, wenn sie in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel von Hand rasch und  sicher geöffnet werden können.   3 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten   3.1 Gebäude mit geringen Abmessungen  1 Die maximale Fluchtweglänge bis an einen sicheren Ort ins Freie beträgt 35 m. Flucht- wege dürfen innerhalb der Nutzungseinheit über mehrere Räume führen.  2 Die Geometrie der Treppen, welche mehrere Nutzungseinheiten erschliessen, kann bei  den Nutzungen Wohnen, Büro, Schule, Gewerbe und Landwirtschaft wie folgt angepasst  werden:   a die Breite von geradläufigen Treppen kann auf 0.9 m reduziert werden;     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     9   b gewendelte Treppen mit einer Breite von 1.2 m sind zulässig sofern die innere Auf- trittsbreite mindestens 0.1 m aufweist.   3 Für Treppen innerhalb der Nutzungseinheit gelten die nutzungsbezogenen Anforderun- gen.   3.2 Wohnen   3.2.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen  (siehe Anhang)  In Gebäuden geringer und mittlerer Höhe kann auf Brandschutzabschlüsse zwischen hori- zontalen und vertikalen Fluchtwegen verzichtet werden wenn:  a die Geschossfläche je vertikalem Fluchtweg 900 m2 nicht übersteigt;  b die horizontalen Fluchtwege zwischen vertikalen Fluchtwegen feuerwiderstandsfähig un-  terteilt sind;  c die horizontalen Fluchtwege hinsichtlich Materialisierung, Feuerwiderstand und Aktivie-  rungsgefahr demjenigen der vertikalen Fluchtwege entspricht.   3.2.2 Treppen  1 In Gebäuden geringer Höhe sind gewendelte Treppen mit einer Breite von 1.2 m zulässig  sofern die innere Auftrittsbreite mindestens 0.1 m aufweist.  2 Erschliessen Treppen max. ein Ober- und ein Untergeschoss kann die Treppenbreite von  geradläufigen Treppen auf 0.9 m reduziert werden.  3 An Treppen innerhalb der Nutzungseinheit werden keine Anforderungen gestellt.   3.2.3 Türen  1 Wohnungseingangstüren müssen nicht in Fluchtrichtung öffnen.  2 Bei wohnungsinternen Türen entfallen die Anforderungen gemäss Ziffer 2.4.5 und 2.5.5.  3 Hauseingangstüren müssen nicht in Fluchtrichtung öffnen, sofern sie nicht mehr als  10 Wohneinheiten erschliessen.   3.2.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit  Innerhalb der Nutzungseinheit darf der Fluchtweg über mehrere Räume zu einem horizonta- len oder vertikalen Fluchtweg führen.   3.3 Büro, Gewerbe und Industrie (siehe Anhang)   3.3.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen  (siehe Anhang)  In Bürogebäuden geringer Höhe kann auf Brandschutzabschlüsse zwischen horizontalen  und vertikalen Fluchtwegen verzichtet werden wenn:  a die Geschossfläche je vertikalem Fluchtweg 900 m2 nicht übersteigt;  b die horizontalen Fluchtwege zwischen vertikalen Fluchtwegen feuerwiderstandsfähig un-  terteilt sind;  c die horizontalen Fluchtwege hinsichtlich Materialisierung, Feuerwiderstand und Aktivie-  rungsgefahr demjenigen der vertikalen Fluchtwege entspricht.     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     10   3.3.2 Treppen  1 In Gebäuden geringer Höhe sind gewendelte Treppen mit einer Breite von 1.2 m zulässig  sofern die innere Auftrittsbreite mindestens 0.1 m aufweist.  2 An Treppen innerhalb der Nutzungseinheit werden keine Anforderungen gestellt.   3.3.3 Türen1 (siehe Anhang)  1 In Betrieben, welche gemäss dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe  und Handel (Arbeitsgesetz, ArG), Art. 5, 7 und 8, dem Geltungsbereich der Verordnung 4  zum Arbeitsgesetz (ArGV 4) unterstellt sind, gelten für die Anforderungen an Türen die Vor- gaben der Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV 4).  2 In Betrieben, welche gemäss dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe  und Handel (Arbeitsgesetz, ArG), Art.  5, 7 und 8, dem Geltungsbereich der Verordnung 4  zum Arbeitsgesetz (ArGV 4) nicht unterstellt sind, kann bei Türen zu Räumen mit einer Be- legung von maximal 20 Personen das lichte Durchgangsmass auf 0.8 m reduziert werden.  Bei einer Belegung bis 6 Personen sind Schiebetüren möglich.   3.3.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit (siehe Anhang)  Innerhalb der Nutzungseinheit darf der Fluchtweg über maximal einen angrenzenden Raum  (z. B. Kombizonen) zu einem horizontalen oder vertikalen Fluchtweg führen.   3.4 Schulen   3.4.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen  (siehe Anhang)  In Gebäuden geringer Höhe kann auf Brandschutzabschlüsse zwischen horizontalen und  vertikalen Fluchtwegen verzichtet werden wenn:  a die Geschossfläche je vertikalem Fluchtweg 900 m2 nicht übersteigt;  b die horizontalen Fluchtwege zwischen vertikalen Fluchtwegen feuerwiderstandsfähig un-  terteilt sind;  c die horizontalen Fluchtwege hinsichtlich Materialisierung, Feuerwiderstand und Aktivie-  rungsgefahr demjenigen der vertikalen Fluchtwege entspricht (ausgenommen sind offene  Garderoben mit Haken und festmontierten Sitzbänken).   3.4.2 Treppen  An Treppen innerhalb der Nutzungseinheit werden keine Anforderungen gestellt.   3.4.3 Fluchtweg innerhalb des Geschosses oder Nutzungseinheit (siehe Anhang)  Innerhalb des Geschosses oder Nutzungseinheit darf der Fluchtweg über maximal einen an- grenzenden Raum (z. B. Schulzimmer, Gruppenraum, Kombizone, Turnhalle, Garderobe) zu  einem horizontalen oder vertikalen Fluchtweg führen.   3.4.4 Kindertagesstätten  1 Die maximale Länge von Fluchtwegen, die über Räume innerhalb der Nutzungseinheit bis  in horizontale oder vertikale Fluchtwege führen, beträgt 20 m.       1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 17. September 2015     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     11   2 1 An Türen innerhalb der Nutzungseinheit entfallen die Anforderungen gemäss Ziffer 2.4.5  und 2.5.5.  3 Schlafräume auf Zwischengeschossen oder Galerien innerhalb der Nutzungseinheit sind  durch horizontale und vertikale Fluchtwege zu erschliessen.   3.5 Verkaufsgeschäfte und Räume mit grosser Personenbelegung   3.5.1 Allgemeine Anforderungen  1 Die gesamte Breite von Treppenläufen und Podesten richtet sich nach der grössten Aus- gangsbreite der angeschlossenen Geschosse. Treppenbreiten von mehr als 2.4 m sind  durch Handläufe zu unterteilen.  2 Einzelstufen innerhalb von horizontalen Fluchtwegen sind nicht zulässig. Eine Folge von  mindestens drei Stufen ist gestattet, sofern sie deutlich gekennzeichnet sind. Rampen dürfen  als Fluchtwege nicht mehr als 6 % Gefälle aufweisen.   3.5.2 Personenbelegung (siehe Anhang)  1 Die Personenbelegung in Räumen ist massgebend für Anzahl und Bemessung der erfor- derlichen Fluchtwege (Ausgänge, horizontale und vertikale Fluchtwege). Sie ist abhängig  von Grösse, Nutzung und Lage der Räume.  2 Die massgebende Personenbelegung für die Festlegung der erforderlichen Fluchtwege ist  schriftlich und verbindlich festzuhalten. Liegen keine verbindlichen Angaben (z. B. Be- stuhlungspläne) vor, ist von flächenbezogenen Annahmen auszugehen. Diese sind gegebe- nenfalls objektspezifisch anzupassen.   3.5.3 Raumausgänge (siehe Anhang)  1 Die Anzahl und Breite der Ausgänge ist aufgrund der Personenbelegung festzulegen.  2 Mindestens 2/3 der erforderlichen Raumausgänge (Fluchtwegbreite) müssen direkt in ho- rizontale oder vertikale Fluchtwege führen. Maximal 1/3 der erforderlichen Fluchtwegbreite  darf über eine anderweitig genutzte Zone (z. B. Foyer, Warteraum) führen, sofern die  Fluchtwegbreite betrieblich freigehalten wird.   3.5.4 Verkehrswege in Verkaufsgeschäften (siehe Anhang)  1 Es sind der Flucht dienende Verkehrswege vorzusehen. Wo diese zusammenführen, sind  Hauptverkehrswege anzulegen.  2 Verkehrswege müssen mindestens 1.2 m, Hauptverkehrswege mindestens 1.8 m breit  sein.  3 Wo mehrere Hauptverkehrswege zusammenführen, sind Fluchtstrassen von mindestens  3.6 m Breite erforderlich. Sie müssen an beiden Enden direkt an einen sicheren Ort ins Freie  führende Ausgänge mit gleicher Türbreite wie die Fluchtstrassenbreite aufweisen. Die Stre- cke innerhalb der Fluchtstrasse wird für die Bestimmung der Gesamtfluchtweglänge nicht  gemessen.  4 Bei Räumen mit nur einem in die Fluchtstrasse mündenden Fluchtweg, beträgt die max.  zulässige Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit 20 m.   3.5.5 Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung (siehe Anhang)  1 Sitzplätze sind so in Reihen anzuordnen und durch Zwischengänge zu unterbrechen,  dass die Ausgänge auf möglichst direktem Weg erreichbar sind.   1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     12   2 Der freie Durchgang zwischen den Sitzreihen darf 0.45 m nicht unterschreiten. Die Ver- kehrswege müssen eine lichte Breite von mindestens 1.2 m aufweisen.  3 In einer Sitzreihe, welche von zwei Seiten zugänglich ist, dürfen nicht mehr als 32 Sitze  angeordnet sein. Ist der Zugang nur von einer Seite her möglich, sind höchstens 16 Sitze zu- lässig.  4 Die Bestuhlung ist wenn möglich am Boden unverrückbar zu befestigen. Ist dies nicht  möglich, sind die Stühle einer Sitzreihe so zu verbinden, dass die Verbindung vom Publikum  nicht gelöst werden kann. Die Aufstellung von Stühlen in den Verkehrswegen ist verboten.  Klappsitze an den Verkehrswegen müssen selbsttätig hochklappen.   3.6 Beherbergungsbetriebe   3.6.1 Beherbergungsbetriebe [a] (siehe Anhang)  1 In Bettengeschossen von Beherbergungsbetrieben, in denen dauernd oder vorüberge- hend kranke, pflegebedürftige oder auf fremde Hilfe angewiesene Personen untergebracht  sind, müssen die horizontalen Fluchtwege so unterteilt werden, dass zusammen mit den Pa- tientenzimmern mindestens zwei voneinander unabhängige Brandabschnitte entstehen da- mit eine horizontale Evakuierung möglich ist (Aufenthaltskonzept).  2 Bei Empfangsbüros, welche von den angrenzenden Räumen mit Feuerwiderstand El 60  abgetrennt sind, genügt gegen vertikale Fluchtwege ein Abschluss mit Feuerwiderstand  EI 30. Gegen horizontale Fluchtwege ist mindestens ein Abschluss aus Baustoffen der RF1  zu erstellen. Türen sind mit Selbstschliessern auszurüsten.  3 Zu einer Wohneinheit zusammengefasste Zimmer sind möglich, sofern die Fluchtwege  über eine gemeinsam genutzte Vorzone führen und die maximale Fluchtweglänge bis in ei- nen horizontalen oder vertikalen Fluchtweg 20 m beträgt.   3.6.2 Beherbergungsbetriebe [b] und [c]  1 Empfangstheken und Reception, welche von den angrenzenden Räumen (z. B. Büro) mit  Feuerwiderstand El 30 abgetrennt sind, dürfen in horizontalen Rettungswegen stehen.  2 Hotelzimmertüren müssen mindestens 0.8 m breit sein. Sie müssen nicht in Fluchtrich- tung öffnen.  3 An Türen innerhalb von Hotelsuiten werden keine Anforderungen gestellt.  4 Bei Beherbergungsbetrieben [c] müssen die Hauseingangstüren nicht in Fluchtrichtung  öffnen.  5 Bei Beherbergungsbetrieben [c] sind gewendelte Treppen mit einer Breite von 1.2 m zu- lässig sofern die innere Auftrittsbreite mindestens 0.1 m aufweist.   3.7 Parking (siehe Anhang)  1 Wenn Ausgänge in einen vertikalen Fluchtweg führen, sind bei Einstellräumen mit einer  Brandabschnittsfläche von mehr als 1‘200 m2 feuerwiderstandsfähige Schleusen oder Vor- plätze zu erstellen.  2 Der Feuerwiderstand der Schleusen entspricht demjenigen des Tragwerks, beträgt aber  mindestens EI 30. Türen der Schleusen zum vertikalen oder horizontalen Fluchtweg sind mit  Feuerwiderstand E 30 selbstschliessend auszuführen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     13   3.8 Landwirtschaft  1 Ställe mit einer Grundfläche von mehr als 200 m2 müssen mindestens zwei für die Evaku- ierung von Nutztieren zweckmässig angeordnete, genügend gross dimensionierte Ausgänge  aufweisen. Türen sind in Fluchtrichtung öffnend anzuschlagen.  2 An Treppen innerhalb der Nutzungseinheit werden keine Anforderungen gestellt.  3 An Türen innerhalb der Nutzungseinheit entfallen die Anforderungen gemäss Ziffer 2.4.5  und 2.5.5.   3.9 Hochhäuser (siehe Anhang)   3.9.1 Allgemeines  1 In Hochhäusern sind Geschosse über Terrain mit Sicherheitstreppenhäusern zu er- schliessen.  2 Als Sicherheitstreppenhäuser gelten vertikale Fluchtwege, die gegen das Eindringen von  Rauch und Feuer (Rauchschutz-Druckanlage) besonders geschützt sind.  3 Dachflächen von Hochhäusern müssen von einem Sicherheitstreppenhaus aus zugäng- lich sein.  4 Der Zugang zu innenliegenden Sicherheitstreppenhäusern muss auf jedem Geschoss  durch eine unmittelbar vor dem Sicherheitstreppenhaus angeordnete Schleuse mit den mi- nimalen Grundrissabmessungen von 1.2 m x 2.4 m, erfolgen. Türen der Schleuse sind  selbstschliessend auszuführen.  5 Sicherheitstreppenhäuser die durch ständig ins Freie offene Vorplätze oder Gänge er- schlossen sind benötigen keine Schleusen.   3.10 Bauten mit Atrien und Innenhöfen (siehe Anhang)  Fluchtwege über Atrien und Innenhöfe sind zulässig, sofern Rauch- und Wärmeabzugsanla- gen mittels Nachweis, die sichere Begehbarkeit gewährleisten.   4 Weitere Bestimmungen  Erlasse,Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder http://www.praever.ch/de/bs/vs).   5 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     14   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2.3 Messweise      Die gesamte Fluchtlänge setzt sich  zusammen aus den beiden Flucht- weganteilen in der Nutzungseinheit  (z. B. Raum) und im horizontalen  Fluchtweg (z. B. Korridor).   Möblierungen und Lagereinrichtun- gen werden nicht berücksichtigt.   Raumtrennende Wände innerhalb der  Nutzungseinheit sind zu berücksichti- gen.   Messweise mit Kreisbogen.          BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     15     Die Treppenbreite wird zwischen den Um- fassungswänden resp. Geländern   gemessen. Handläufe oder Wangen dürfen  beidseitig maximal 0.1 m vorstehen.   zu Ziffer 2.4.2 Anzahl vertikale Fluchtwege   zu Ziffer 2.4.2 Abs. 1: In Büro, Industrie- und Gewerbebauten ist je 900 m2 ein vertikaler Flucht-  weg anzuordnen, sofern nicht verbindliche Mieterausbau- oder Anlagenpläne usw. die Festle- gung der Anzahl vertikaler Fluchtwege aufgrund der Fluchtweglängen abschliessend ermögli- chen.    zu Ziffer 2.4.2 Abs. 2: siehe Anhang zu Ziffer 3.5.3;   zu Ziffer 2.4.2 Abs. 3: siehe Anhang zu Ziffer 3.6.1.   zu Ziffer 2.4.3 Gesamtlänge von Fluchtwegen   zu Ziffer 2.4.4 Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit        Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit.   Gesamtlänge von Fluchtwegen mit ei- nem Ausgang an einen sicheren Ort im  Freien oder in einen vertikalen Flucht- weg.     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     16     1) Verbindungskorridor auf der Zugangsebene direkt an einen sicheren Ort im Freien mit den   gleichen Anforderungen wie an den vertikalen Fluchtweg.      BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     17  zu 2.4.5 Breite und Höhe von Fluchtwegen      zu Ziffer 2.5.1 Treppen      Für gewendelte Treppenformen gelten fol- gendende Minimalabmessungen:   zu Ziffer 2.5.1 Abs. 1:  - Treppenbreite 1.5 m  - Innere Auftritssbreite 0.15 m  zu Ziffer 3.1 Abs. 2b, 3.2.2 Abs. 1,  3.3.2 Abs. 1, 3.6.2 Abs. 5:  - Treppenbreite 1.2 m  - Innere Auftrittsbreite 0.10 m   Durchgangshöhe  Die lichte Durchgangshöhe zwischen Stufen-Vorderkante und Podest- oder Treppen-Untersicht  muss mindestens 2.1 m betragen.   Steigungsverhältnis  Als ideal und bequem begehbare Treppen gelten solche mit einer  Stufenhöhe s = 0.17 m und einer Auftrittstiefe a = 0.29 m.  Geradläufige Treppen gelten als sicher begehbar,  wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:  Schrittmass-Formel: 2 s + a = 0.63 m (Toleranz 0.62 – 0.65 m)  Sicherheits-Formel: s + a = 0.46 m (Toleranz 0.45 – 0.47 m)           Zwischenpodeste  Podeste oder Zwischenpodeste sind bei Richtungsänderungen, nach maximal 20 Stufen, mindes- tens aber bei jedem Geschoss anzuordnen.  Auftrittsoberfläche  Die Auftrittsoberfläche ist gleitsicher auszubilden.     Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     18   zu Ziffer 2.5.2 Aussentreppen     Variante I  Aussenwand:  Feuerwiderstand EI 30  Fenster:  E 30, nur zu Unterhaltszwecken öffenbar Türen: E 30  Ist der Abstand x von Treppen und Podesten zur Fassade ≥ 1.2 m werden keine Anforderungen an  den Feuerwiderstand von Aussenwand, Fenster und Türen gestellt. Es gelten die Anforderungen  der Brandschutzrichtlinie „Verwendung von Baustoffen“.  Variante II  Aussenwandbekleidungssystem:  aus Baustoffen RF1  öffenbare Fenster, Verglasungen und Türen:  aus Baustoffen RF1 oder mit Feuerwiderstand  Ist der Abstand x von Treppen und Podesten zur Fassade ≥ 1.2 m werden keine Anforderungen an  den Feuerwiderstand von Fenster, Verglasungen und Türen gestellt. Es gelten die Anforderungen  der Brandschutzrichtlinie „Verwendung von Baustoffen“.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     19   zu Ziffer 2.5.5 Türen  Bei Türen in Fluchtwegen, welche abgeschlossen werden, sind im Normalfall Schliess-Systeme  nach SN EN 179:2008 oder SN EN 1125:2008 zu verwenden. Ausgenommen davon sind Woh- nungseingangstüren sowie Türen aus einzelnen endständigen Räumen mit nur einem Ausgang wel- cher gleichzeitig auch der Zugang ist (z. B. Hotelzimmer, Schulzimmer, Büro, Lager, Technikräume,  Keller).   Anwendung  Im Normalfall sind die folgenden Kriterien für die Wahl der Anforderungen an die Schliess-Systeme  anzuwenden:   Notausgangsverschlüsse nach SN EN 179:2008 und SN EN 13637:2015  Notausgangsverschlüsse werden insbesondere bei Fluchtwegtüren angewendet, wo keine Paniksi- tuation erwartet werden muss. Darunter sind Betriebe und Anlagen mit einer Personenbelegung bis  2 Personen / m2 zu verstehen.  Eine optionale elektrische gesteuerte Absicherung der Notausgangsverschlüsse gegen missbräuch- liche Verwendung der Fluchttüren hat der SN EN 13637:2015 zu entsprechen.  Anwendung insbesondere bei folgenden Nutzungen:  - Wohnen, Schule, Büro;  - Industrie und Gewerbe;  - Beherbergungsbetriebe [a] [b] [c];  - Verkaufsgeschäfte und –räume;  - Parking;  - Versammlungsräume allgemein (z. B. Restaurant, Mehrzwecksäle, Theater, Kinos, Messe- und   Ausstellungsräume).   Paniktürverschlüsse nach SN EN 1125:2008 und SN EN 13637:2015  Paniktürverschlüsse werden insbesondere bei Fluchtwegtüren angewendet, wo Paniksituationen  entstehen können. Darunter sind Betriebe und Anlagen mit einer Personenbelegung  > 2 Personen / m2 zu verstehen.  Eine optionale elektrische gesteuerte Absicherung der Paniktürverschlüsse gegen missbräuchliche  Verwendung der Fluchttüren hat der SN EN 13637:2015 zu entsprechen.  Anwendung insbesondere bei folgenden Nutzungen:  - Diskotheken, Popkonzerte;  - Zuschauertribünen mit Zugangswegen;  - Warteflächen (z. B. Kinovorraum, Themenparks).  Die Brandschutzbehörde entscheidet objektbezogen und aufgrund der erwähnten Kriterien über die  Anwendung von Verschlüssen für Türen in Fluchtwegen.        Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     20        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     21  Automatische Schiebetüren  Für automatische Schiebetüren, die gleichzeitig die Funktion als Fluchttüre und als Brandschutzab- schluss zu erfüllen haben, sind nur geprüfte und zugelassene Konstruktionen mit eingebauter Flü- geltüre zulässig. Anstelle solcher Abschlüsse mit Doppelfunktion können auch zwei Türen neben- einander [1] oder hintereinander [2] angeordnet werden:  [1] die automatische Schiebetüre mit entsprechendem Feuerwiderstand schliesst bei Stromausfall   und im Brandfall selbsttätig. Damit der Fluchtweg gewährleistet ist, wird neben der Schiebetüre  eine feuerwiderstandsfähige Flügeltüre eingebaut;   [2] die automatische Schiebetüre ohne Feuerwiderstand öffnet bei Stromausfall und im Brandfall  selbsttätig. Vor oder hinter der Schiebetüre wird eine feuerwiderstandsfähige, im normalen Be- trieb offenstehende Flügeltüre eingebaut. Sie muss bei Stromausfall und im Brandfall selbsttätig  schliessen.   zu Ziffer 3.2.1, 3.3.1 und 3.4.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu  den horizontalen Fluchtwegen (Wohnen, Büro, Schulen)         zu Ziffer 3.3 Büro, Gewerbe und Industrie   Hinweis:  In Betrieben, welche gemäss dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel  (Arbeitsgesetz, ArG), Art. 5, 7 und 8, dem Geltungsbereich der Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz  (ArGV 4) unterstellt sind, kann die für den Vollzug des ArG zuständige Behörde, gestützt auf Art.  8,  Abs. 7, über die Brandschutzvorschriften, Ausgabe 2015 hinaus gehende Anforderungen an die  Fluchtwege stellen:  „Erfordert der Schutz der Arbeitnehmenden vor besonderen Gefahren zusätzliche Massnahmen, so  sieht der Betrieb eine grössere Anzahl von Fluchtwegen oder eine Verkürzung der Fluchtweglängen  vor.“        Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     22   zu Ziffer 3.3.3 Türen   Hinweis zu Absatz 1:  In Betrieben, welche gemäss dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel  (Arbeitsgesetz, ArG), Art. 5, 7 und 8, dem Geltungsbereich der Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz  (ArGV 4) unterstellt sind, gilt ArGV 4 Art. 10, Abs. 2:   „Zahl, Breite, Gestaltung und Anordnung der Ausgänge müssen sich nach der Ausdehnung und  dem Nutzungszweck der Gebäude oder Gebäudeteile, der Zahl der Geschosse, der Gefahr des Be- triebes und der Zahl der Personen richten. Die lichte Breite einflügeliger Türen muss mindestens  0.90 m betragen. Bei zweiflügeligen Türen, die sich nur in eine Richtung öffnen lassen, muss ein  Flügel eine lichte Breite von mindestens 0.90 m aufweisen. Bei zweiflügeligen Pendeltüren muss die  lichte Breite jedes Flügels mindestens 0.65 m betragen.“   zu Ziffer 3.3.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit    (Büro, Gewerbe und Industrie)           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     23  zu Ziffer 3.4.3 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit (Schulen)           Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     24   zu Ziffer 3.5.2 Personenbelegung   Nutzung Personen / m2 [1] Bemerkungen   Fachmärkte, Kaufhäuser und Ein- kaufszentren [2]:   Bereiche mit Zugang ebenerdig   Bereiche mit Zugang über Trep-  pen (UG / OG)        0.1  0.1   Fachmärkte und Bereiche von Kaufhäusern und  Einkaufszentren mit keinem oder nur kleinem  Anteil an Food-Artikel. Die Nutzungskategorie  umfasst Fachmärkte wie beispielsweise Möbel- häuser, Baumärkte, Sportartikel, Bekleidung und  Elektronik und Near-Food-Verkaufsgeschäfte mit  Produkten für Personal Care und Tierbedarf.   Supermärkte [2]:   Bereiche mit Zugang ebenerdig   Bereiche mit Zugang über Trep-  pen (UG / OG)     0.38  0.15   Verkaufsflächen mit mehrheitlichem Verkauf von  Food-Artikel für den täglichen Gebrauch, die  aber auch Near-Food- und Non-Food-Artikel im  Sortiment haben können.   Hochfrequentierte Supermärkte [2]:   Bereiche mit Zugang ebenerdig   Bereiche mit Zugang über Trep-  pen (UG / OG)     0.45  0.21   Supermärkte an wichtigen Verkehrsknotenpunk- ten des öffentlichen Verkehrs mit einem bewillig- ten Sonntagsverkauf. In der Regel kann dabei  eine totale mittlere Tagesbesucherzahl von mehr  als 7 Personen pro Tag pro m2 Bruttogeschoss- fläche erwartet werden.   Messen mit Ausstellungsräumen 0.6  Wenn Messeräume multifunktional belegt  werden sollen (z. B. Konzerte), sind angepasste  Personenbelegungen anzuwenden.   Restaurants 1    Versammlungsräume allgemein 2 Nicht gültig für Diskotheken und Popkonzerte.   Mehrzwecksäle:   Bankettbestuhlung   Konzertbestuhlung   ohne Bestuhlung     1   1.3  2   Orchester- und Tanzflächen bzw.  Referententische sind ebenfalls zu messen.     Nicht gültig für Diskotheken und Popkonzerte.   Theater und Kinos 1.5 Für die Zuschauerräume ohne fest eingebaute Bestuhlung.   Warteflächen bei kurzzeitig aufein-  anderfolgenden Veranstaltungen 4 z. B. Kinovorraum.   Popkonzerte auf dem Rasen von  Fussballstadien oder im Freien 2    Diskotheken, Popkonzerte ohne  Bestuhlung 4   Für Besucher zur Verfügung stehende Netto-  Nutzfläche (Bodenfläche abzüglich fest  eingebautes Mobiliar).   Tribünen-Stehplatzbereiche 5 Durchgangswege nicht mitgerechnet.   [1] Wenn nicht anders vermerkt, ist geschossweise von der Brandabschnittsfläche auszugehen.   [2] Für die Ermittlung der Personenbelegung eines Bereiches massgebend sind alle den Kunden zugänglichen  Räume, insbesondere auch Ladenstrassen und andere Verkehrsflächen. WC-Anlagen mit direktem Zu- gang zu horizontalen oder vertikalen Fluchtwegen sind nicht zu messen. Die Flexibilität bei Nutzungsände- rungen ist bei der Planung entsprechend zu berücksichtigen.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     25  zu Ziffer 3.5.3 Raumausgänge   Mehrere Räume mit einer Belegung > 100 Personen im gleichen Geschoss        Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     26           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     27  Mehrere Räume mit einer Belegung > 100 Personen in verschiedenen Geschossen     Massgebend für die Fluchtwegbreiten ist das  Geschoss mit dem Raum mit der grössten Per- sonenbelegung.  Raum für 400 Personen  Berechnung der Fluchtwegbreiten (Ausgangs-  und Treppenlaufbreiten):  400 P · 0.6 m  = 4.0 m   60 P  Lösungsvarianten:  a: 2 · 2.0 m = 4.0 m  b: 2 · 1.2 m + 1 · 1.6 m = 4.0 m  c: 1 · 2.5 m + 1 · 1.5 m = 4.0 m   1) Verbindungskorridor auf der Zugangsebene  direkt an einen sicheren Ort im Freien mit den  gleichen Anforderungen wie an den vertikalen  Fluchtweg.            Zwei mit einer Schiebewand unterteilte   Räume für 260 und 240 Personen.  Berechnung der Fluchtwegbreiten (Ausgangs-  und Treppenlaufbreiten):  260 + 240 Personen = 500 Personen  500 P · 0.6 m  = 5.0 m   60 P  Lösungsvariante:  3 · 1.2 m + 1 · 1.4 m = 5.0 m         Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     28   zu Ziffer 3.5.4 Verkehrswege in Verkaufsgeschäften      Verkehrswege Breite ≥ 1.2 m  Hauptverkehrswege Breite ≥ 1.8 m  Fluchtstrassen Breite ≥ 3.6 m (Ausgangstüren an beiden Enden angeordnet, mit der   gleichen Breite wie die Fluchtstrasse)     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     29  zu Ziffer 3.5.5 Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung           Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     30   Konzertbestuhlung im Erdgeschoss (z. B. Turnhalle)    Ausgangsbreiten (gemäss Ziffer 3.5.3)  20 Stuhlreihen à 17 Personen = 340 Personen  Erforderliche Ausgangsbreite: 340 P · 0.6 m  = 2.04 m ≤ 2.4 m   100 P  Es sind mindestens 2 Ausgänge erforderlich; die einzelnen Ausgänge sind 1.2 m breit.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     31  Bankettbestuhlung im Untergeschoss (z. B. Turnhalle)     Ausgangsbreiten (gemäss Ziffer 3.5.3)  55 Tische à 6 Personen = 330 Personen  Erforderliche Ausgangsbreite: 330 P · 0.6 m   = 3.3 m    60 P  Es sind mindestens 2 Ausgänge erforderlich  Lösungsvarianten: a: 1 · 2.0 m +  1 · 1.3 m  = 3.3 m   b: 2 · 1.65 m   = 3.3 m        Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     32   zu Ziffer 3.6.1 Beherbergungsbetriebe [a]  Aufenthaltskonzept für Bauten und Anlagen, in denen dauernd oder vorübergehend kranke, pflege- bedürftige oder auf fremde Hilfe angewiesene Personen untergebracht sind.   Nicht mehr als 2 Geschosse und maximal 900 m2 Geschossfläche     - Möglichkeit zur horizontalen Evakuierung durch Bildung von zwei Brandabschnitten.   3 oder mehr Geschosse oder mehr als 900 m2 Geschossfläche     - Mehr als ein vertikaler Fluchtweg erforderlich. Bildung eines Brandabschnittes pro vertikalem   Fluchtweg.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     33  zu Ziffer 3.7 Parking  Anordnung von Vorplätzen (V) oder Schleusen (S) bei Einstellräumen mit einer Brandabschnittsflä- che von mehr als 1200 m2     Werden Zugänge von Parkings zu vertikalen Fluchtwegen abgeschlossen (z. B. Wohnbauten) sind  sie als Fluchtwege nicht anrechenbar.        Flucht- und Rettungswege / 16-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE     34   zu Ziffer 3.9 Hochhäuser  Anordnung der Schleusen oder offenen Vorplätze  Die Entfernung zwischen den beiden Türen der Schleuse oder des Fluchtbalkons muss möglichst  gross sein. Die Abmessung der Schleuse oder des Fluchtbalkons beträgt mindestens 2.4 m x 1.2 m.  Sofern ein Feuerwehraufzug erstellt wird, muss die Schleuse oder der Vorplatz vor dem Aufzug so  gross sein, dass der Einsatz von Rettungsgeräten (Tragbahre oder dergleichen) möglich ist. Die  Abmessung der Schleuse oder des Vorplatzes beträgt mindestens 2.4 m x 2.4 m.   Zugang über belüftete Schleusen      Zugang über ständig ins Freie offene Vorplätze           BRANDSCHUTZRICHTLINIE Flucht- und Rettungswege / 16-15de     35  zu Ziffer 3.10 Bauten mit Atrien und Innenhöfen  Bezüglich Brandschutzanforderungen für Bauten und Anlagen mit Atrien wird verwiesen auf die  Bestimmungen der VKF Brandschutzerläuterung:   „Bauten mit Atrien und Innenhöfen“    Legende   Symbole und Abkürzungen                                                       Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen, Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.    	BSPUB-1394520214-85.pdf 	1 Geltungsbereich 	2 Allgemeine Anforderungen 	2.1 Grundsätze 	2.2 Freihaltung 	2.3 Messweise (siehe Anhang) 	2.4 Anzahl, Länge, Breite 	2.4.1 Grundsätze 	2.4.2 Anzahl vertikale Fluchtwege (siehe Anhang) 	2.4.3 Gesamtlänge von Fluchtwegen (siehe Anhang) 	2.4.4 Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit (siehe Anhang) 	2.4.5 Breite und Höhe von Fluchtwegen (siehe Anhang) 	2.4.6 Anzahl Ausgänge 	2.4.7 Breite der Ausgänge  	2.5 Ausführung 	2.5.1 Treppen (siehe Anhang) 	2.5.2 Aussentreppen (siehe Anhang) 	2.5.3 Horizontale Fluchtwege 	2.5.4 Laubengänge 	2.5.5 Türen (siehe Anhang)   	3 Anforderungen für bestimmte Nutzungen und Gebäudearten 	3.1 Gebäude mit geringen Abmessungen 	3.2 Wohnen 	3.2.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen (siehe Anhang) 	3.2.2 Treppen 	3.2.3 Türen 	3.2.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit  	3.3 Büro, Gewerbe und Industrie (siehe Anhang) 	3.3.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen (siehe Anhang) 	3.3.2 Treppen 	3.3.3 Türen1 (siehe Anhang) 	3.3.4 Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit (siehe Anhang)  	3.4 Schulen 	3.4.1 Vertikale Fluchtwege ohne Brandschutzabschlüsse zu den horizontalen Fluchtwegen (siehe Anhang) 	3.4.2 Treppen 	3.4.3 Fluchtweg innerhalb des Geschosses oder Nutzungseinheit (siehe Anhang) 	3.4.4 Kindertagesstätten  	3.5 Verkaufsgeschäfte und Räume mit grosser Personenbelegung 	3.5.1 Allgemeine Anforderungen 	3.5.2 Personenbelegung (siehe Anhang) 	3.5.3 Raumausgänge (siehe Anhang) 	3.5.4 Verkehrswege in Verkaufsgeschäften (siehe Anhang) 	3.5.5 Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung (siehe Anhang)  	3.6 Beherbergungsbetriebe 	3.6.1 Beherbergungsbetriebe [a] (siehe Anhang) 	3.6.2 Beherbergungsbetriebe [b] und [c]  	3.7 Parking (siehe Anhang) 	3.8 Landwirtschaft 	3.9 Hochhäuser (siehe Anhang) 	3.9.1 Allgemeines  	3.10 Bauten mit Atrien und Innenhöfen (siehe Anhang)  	4 Weitere Bestimmungen 	5 Inkrafttreten 	Anhang