Microsoft Word - 5.2-1.1.11_de.docx   Interkantonales Publikationsorgan iSR 5.2-1.1.11        1     Brandschutzrichtlinie: Brandmeldeanlagen  (20-15)   vom: 18.09.2014 (Stand: 01.01.2015)    Beschluss Inkrafttreten Fundstelle iCR  18.09.2014 01.01.2015       Kantonale Publikationen   Kanton Fundstelle ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   BRANDSCHUTZRICHTLINIE     Brandmeldeanlagen     01.01.2017 / 20-15de     Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Hinweise:    Bestimmungen aus der Brandschutznorm sind in der Brandschutzrichtlinie grau hinterlegt.    Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  www.praever.ch/de/bs/vs    Vom IOTH am 22. September 2016 genehmigte Änderungen:   - Ziffer 3.2.2, Abs. k und l (Seite 6)   Änderungen im Anhang:   - zu Ziffer 3.2.2 (Seite 13)   Zu beziehen bei:  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Bundesgasse 20  Postfach  CH - 3001 Bern  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  E-mail mail@vkf.ch  Internet www.vkf.ch       BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      3   Inhaltsverzeichnis   1 Geltungsbereich 4   2 Notwendigkeit 4  2.1 Allgemeines 4  2.2 Brandmeldeanlagen für bestimmte Nutzungen 4  2.2.1 Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten 4  2.2.2 Beherbergungsbetriebe (siehe Anhang) 4  2.2.3 Verkaufsgeschäfte 5  2.2.4 Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung 5  2.3 Besondere Bauten und Anlagen 5   3 Anforderungen 5  3.1 Allgemeines 5  3.2 Überwachungsumfang 5  3.2.1 Grundsätzliches 5  3.2.2 Ausgenommene Bereiche (siehe Anhang) 6  3.3 Feuerwehrbedien- und Anzeigeteile von Brandmeldeanlagen 6  3.4 Alarmierung 7  3.4.1 Allgemeines (siehe Anhang) 7  3.4.2 Anwesenheits- und Erkundungsverzögerung 7  3.4.3 Alarmierungs- und Steuereinrichtungen (siehe Anhang) 7  3.5 Brandmeldezentralen 8  3.6 Kombinierte Anlagen (siehe Anhang) 8  3.7 Meldergruppen 8  3.7.1 Allgemeines 8  3.7.2 Brandmelder 8  3.7.3 Handfeuermelder 8  3.7.4 Raumanzeigelampen (Indikatoren) (siehe Anhang) 9  3.8 Planung, Einbau und Betrieb 9  3.8.1 Allgemeines 9  3.8.2 Dokumentation (siehe Anhang) 9  3.9 Sonderanwendungen 9  3.10 Vorübergehende Ausserbetriebsetzung und Ausfall 10  3.11 Stilllegung oder Rückbau 10   4 Projekte und Kontrollen 11  4.1 Projekte 11  4.2 Abnahmeprüfung 11  4.3 Ausnahme 11  4.4 Periodische Kontrollen 11  4.5 Beurteilung 11   5 Betriebsbereitschaft und Wartung 11   6 Weitere Bestimmungen 12   7 Inkrafttreten 12   Anhang   13        Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      4   1 Geltungsbereich  1 Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, was für allgemeine Anforderungen Brandmeldeanla- gen zu erfüllen haben, sowie wo und wann Bauten und Anlagen mit Brandmeldeanlagen zu  überwachen sind.   2 Nicht Gegenstand dieser Brandschutzrichtlinie sind Detailanforderungen, die bei Planung,  Einbau, Betrieb, Wartung und Prüfung von Brandmeldeanlagen als Stand der Technik zu  beachten sind.   2 Notwendigkeit   2.1 Allgemeines   1 Je nach Personenbelegung und Nutzung sind Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit  ausreichend dimensionierten Brandmeldeanlagen auszurüsten.   2 Brandmeldeanlagen können verlangt werden:   a wenn zur Gewährleistung der Personensicherheit eine frühzeitige Alarmierung der  Hilfs- und Rettungskräfte notwendig ist;   b wo eine im Brandfall frühzeitige Ansteuerung und Inbetriebsetzung von baulichen und  technischen Brandschutzeinrichtungen sowie von haustechnischen Anlagen gewähr- leistet sein muss;   c in grossen und komplexen Bauten und Anlagen.   2.2 Brandmeldeanlagen für bestimmte Nutzungen   2.2.1 Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten   Bei Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten kann die Brandschutzbehörde eine Überwachung  mittels Brandmeldeanlage verlangen, wenn:   a die nach der Brandschutzrichtlinie „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ zu- lässigen Brandabschnittsgrössen überschritten werden, und die Brandmeldeanlage für  die aktuelle Nutzung als technische Brandschutzmassnahme sinnvoll ist;   b langsam anlaufende Brände (z. B. Schwelbrände) zu erwarten sind;   c Wasser als Löschmittel nicht verwendet werden darf.   2.2.2 Beherbergungsbetriebe (siehe Anhang)   1 In Beherbergungsbetrieben [a] ist eine Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung erforder- lich.   2 In Beherbergungsbetrieben [b] und [c ist eine Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung er- forderlich für:   a Bauten und Anlagen mit zwei Geschossen und die Anzahl beherbergter Personen  mehr als 50 beträgt;   b Bauten und Anlagen mit drei oder mehr Geschossen und die Anzahl beherbergter Per- sonen mehr als 30 betragen;   c in Beherbergungsbetrieben [b] und [c], für Gebäude geringer Höhe mit einem Löschan- lagenkonzept, kann auf den Einbau einer Brandmeldeanlage verzichtet werden.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      5   2.2.3 Verkaufsgeschäfte   In Verkaufsgeschäften sind Sprinkleranlagen mit Handfeuermeldern zu ergänzen. In Teilbe- reichen oder einzelnen Räumen ist eine Brandmeldeanlage zu installieren, sofern dies zur  Ansteuerung technischer Brandschutzeinrichtungen erforderlich ist.   2.2.4 Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung   In Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung kann die Brandschutz- behörde Brandmeldeanlagen verlangen.   2.3 Besondere Bauten und Anlagen   Besondere Bauten und Anlagen (z. B. Hochhäuser, Atriumbauten, Bauten mit Doppelfassa- den, Verkehrsanlagen) sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde mit Brandmeldeanlagen  zu überwachen.   3 Anforderungen  Brandmeldeanlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, be- messen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbe- reit sind.   3.1 Allgemeines   1 Brandmeldeanlagen haben einen entstehenden Brand selbsttätig festzustellen und zu  signalisieren sowie gefährdete Personen und Feuerwehr zu alarmieren. Sie können zur An- steuerung und Inbetriebsetzung von Brandschutzeinrichtungen eingesetzt werden.   2 Art und Anordnung der Brandmelder richten sich nach Nutzung, Umgebungsbedingun- gen, Raumgeometrie und Überwachungsfläche. Brandmeldeanlagen sollen als Vollüberwa- chung ausgelegt werden.   3 Die Täuschungssicherheit von Brandmeldeanlagen muss mehr Beachtung finden als eine  unnötig hohe Ansprechempfindlichkeit. Diese darf andererseits, insbesondere bezüglich der  Personensicherheit, nicht in unzulässiger Weise verschlechtert werden.   4 Brandmeldeanlagen sind so zu kennzeichnen, dass eine Identifizierung der verantwortli- chen VKF-anerkannten Fachfirma und des Herstellers gewährleistet ist.   3.2 Überwachungsumfang   3.2.1 Grundsätzliches   1 Brandmeldeanlagen für Vollüberwachung umfassen gesamte Bauten und Anlagen. Aus- genommen sind davon ausdrücklich befreite, feuerwiderstandsfähig abgetrennte Räume und  Bereiche.   2 Eine Teilüberwachung muss mindestens die Fluchtwege sowie Räume mit erhöhtem  Brandrisiko erfassen. Sie erstreckt sich immer über einen ganzen Brandabschnitt. Die  Brandschutzbehörde kann den Überwachungsumfang auf weitere Brandabschnitte ausdeh- nen.         Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      6   3.2.2 Ausgenommene Bereiche1 (siehe Anhang)   Folgende Räume oder Bereiche können von der Überwachung ausgenommen werden:   a Installationsschächte, die nicht zugänglich sind (keine Revisionsöffnung) oder keine Akti- vierungsgefahren (z. B. Schalt-, Steuerungs-, Regelgeräte und Schaltschränke) enthalten;   b Nassräume wie Waschräume und Toiletten, wenn darin keine brennbaren Vorräte oder  Abfälle gelagert werden;   c Zivilschutzräume, die in Friedenszeiten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden;   d Schächte für Aufzüge mit separatem Maschinenraum;   e Wohnbereiche, die als Brandabschnitt mit dem erforderlichen Feuerwiderstand abge- trennt sind;   f Kriechkeller ohne Brandbelastung, sofern diese zu den Nachbarbereichen mit feuerwider- standsfähigen Bauteilen aus Baustoffen der RF1 abgetrennt sind;   g Anbauten und Überdachungen, sofern diese nicht als Lager genutzt und keine Motorfahr- zeuge, Anhänger, Wechselcontainer, usw. abgestellt werden;   h Bereiche unter Galerien, welche nicht breiter als 3 m oder eine Fläche unter 30 m2 auf- weisen;   i Kühlräume und Tiefkühlräume mit Bodenflächen bis:   - 50 m2 ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand;   - 200 m2 für Kühl- und Tiefkühlräume als eigenem Brandabschnitt mit brennbarer  Wärmedämmung;   - 600 m2 für Kühl- und Tiefkühlräume als eigenem Brandabschnitt mit Wärmedämmung  aus Baustoffen der RF1;   j separate Öltankräume mit Feuerwiderstand EI 60 bis 150 m2;   k separate Pellets- und Schnitzellager;   l Zwischenräume oberhalb Unterdecken und unterhalb Doppelböden mit einer Brandbelas- tung von weniger als 50 MJ/m2 oder mehr als 50 MJ/m2 ohne Aktivierungsgefahr wie  Transformatoren, Vorschaltgeräten oder Motoren für Lüftungsklappen (in die Berechnung  der Brandbelastung sind auch die den Zwischenraum begrenzenden Bauteile – mit Aus- nahme der Böden – und Deckenkonstruktionen mit einzubeziehen).   Wenn eine örtlich begrenzte Brandbelastung von weniger als 100 MJ/m2 oder weniger als  100 MJ/Laufmeter und keine Aktivierungsgefahr vorhanden ist (wenn die örtliche Brand- belastung überschritten oder Aktivierungsgefahr vorhanden ist und die Hohlräume nicht  der Luftführung dienen, genügt eine Bereichsüberwachung entlang der Kabeltrasse);   m Zwischenräume oberhalb Unterdecken mit einer Höhe von Unterkant Unterdecke bis Un- terkant Rohdecke von weniger als 0.15 m und unterhalb Doppelböden mit einer Höhe von  Oberkant Doppelboden bis Oberkant Rohboden von weniger als 0.2 m.   3.3 Feuerwehrbedien- und Anzeigeteile von Brandmeldeanlagen   1 Feuerwehrbedien- und Anzeigeteile von Brandmeldeanlagen, die mehr als eine Melder- gruppe umfassen, müssen an einem sicheren (Flucht- und Rettungsweg bzw. Feuerwehrzu- gang) für die Feuerwehr leicht zugänglichen Standort installiert sein.   2 In unmittelbarer Nähe des Feuerwehrbedien- und Anzeigeteils ist die Betriebszustands- anzeige der Brandmeldeanlage anzuordnen.   3 Der ungehinderte Zugang für die Feuerwehr ist zu gewährleisten.    1 Fassung gemäss Beschluss IOTH vom 22. September 2016     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      7   3.4 Alarmierung   3.4.1 Allgemeines (siehe Anhang)   1 Jedes Ansprechen der Brandmeldeanlage muss einen internen und externen Alarm aus- lösen. Der externe Brandalarm ist direkt auf die öffentliche Feuermeldestelle zu übermitteln.   2 Ausschaltungen und Störungsmeldungen der Brandmeldeanlage oder Übertragungsstre- cke sind optisch und akustisch zu signalisieren sowie selbsttätig an eine ständig besetzte  Stelle weiterzuleiten.   3 Anlagebetreiber haben eine auf die Verhältnisse abgestimmte Sicherheitsorganisation  Brandschutz zu erstellen. Es muss gewährleistet sein, dass gefährdete Personen alarmiert  werden.   3.4.2 Anwesenheits- und Erkundungsverzögerung   1 Die verzögerte Übermittlung einer Brandmeldung an die öffentliche Feuermeldestelle mit- tels der Anwesenheits- und Erkundungsschaltung ist nur während der Anwesenheit (z. B.  während der üblichen Arbeitszeit) einer personell ausreichend dotierten und instruierten  Alarmorganisation zulässig (mindestens zwei instruierte Personen an der Arbeit).   2 Der Anlageeigentümer oder Anlagebetreiber muss die Echtheit von allfälligen Brandmel- dungen unverzüglich abklären und ungewollte Alarme abfangen.   3 Es gelten nachstehende Bedingungen:   a die Anwesenheitsverzögerung darf 3 Minuten nicht überschreiten;   b die Erkundungsverzögerung darf 5 Minuten nicht überschreiten.   4 Die Anwesenheits- und Erkundungsverzögerung darf nur manuell aktiviert werden und  muss am Ende der üblichen Arbeitszeit, mindestens 1 mal täglich, selbsttätig auf „unverzö- gert“ zurückgestellt werden.   3.4.3 Alarmierungs- und Steuereinrichtungen (siehe Anhang)   1 Akustische und optische Alarmierungseinrichtungen müssen gefährdete Personen im  überwachten Bereich alarmieren und der Feuerwehr das rasche Auffinden der Brandstelle  erleichtern.   2 Für optische Alarmierungseinrichtungen sind Lampen oder andere aktive Anzeigeelemen- te zu verwenden.   3 Anzeigeelemente von Anzeigetableaus müssen gut sichtbar und eindeutig unterscheidbar  anzeigen.   4 Raumanzeigelampen müssen von den Zugangsrichtungen aus gut sichtbar und eindeutig  erkennbar sein.   5 Brandmeldeanlagen können dem Brandschutz dienende Einrichtungen wie Brandschutz- abschlüsse, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Beförderungsanlagen, Lüftungsanlagen  usw. auslösen.   6 Bei selektiven Brandfallsteuerungen sollte deren Auslösung in der Regel nicht über Hand- feuermelder erfolgen (ist im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen).   7 Brandfallsteuerungen sind zu dokumentieren und zu prüfen.   8 Zusätzliche örtliche Anzeigen und Alarmierungseinrichtungen sind dort anzubringen, wo  sie für die Alarmierung der für den Brandschutz verantwortlichen Personen erforderlich sind.     Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      8   3.5 Brandmeldezentralen   1 Brandmeldezentralen und Fernsignaltableaus sind an einem sicheren, leicht zugänglichen  Standort zu installieren.   2 Der Brandabschnitt, in dem sich die Brandmeldezentrale befindet, ist zu überwachen.   3 Mehrere Bereichszentralen am gleichen Standort sind in einem separaten mit dem glei- chen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber  mit Feuerwiderstand El 30 ausgeführtem Raum unterzubringen. Türen sind mit Feuerwider- stand EI 30 zu erstellen. In diesem Raum können weitere Sicherheits-, Klein- und Nieder- spannungs- sowie Telekommunikationseinrichtungen untergebracht werden.   3.6 Kombinierte Anlagen (siehe Anhang)   1 Es dürfen nur Anlagenteile mit einer Brandmeldeanlage kombiniert werden, die alle An- forderungen für das entsprechende Teilsystem erfüllen.   2 Funktionen wie Detektion, Anzeige, Bedienung und Alarmierung müssen eindeutig der  jeweiligen Applikation zugeordnet und unmissverständlich bedienbar sein.   3 Sowohl bestimmungsgemässe, als auch fehlerhafte Funktionen und Bedienungen von  Teilsystemen dürfen nicht zu unerwünschten Auswirkungen in andern Teilsystemen führen.   3.7 Meldergruppen   3.7.1 Allgemeines   1 Der gesamte Überwachungsbereich ist in Meldergruppen zu unterteilen. Die Meldergrup- pen sind so festzulegen, dass eine rasche und eindeutige Anzeige und Ermittlung des Bran- dortes möglich ist.   2 Vertikale Fluchtwege, Licht-, Aufzugs- und Installationsschächte sowie turmartige Aufbau- ten sind zu einer Meldergruppe zusammenzufassen.   3.7.2 Brandmelder   In Zwischenräumen oberhalb Unterdecken und unterhalb Doppelböden sowie in Versor- gungs- und Transportkanälen, Klima- oder Lüftungsanlagen angeordnete Brandmelder sind  entweder zu eigenen Meldergruppen zusammenzufassen oder es muss auf einfache Weise  erkannt werden können, in welchem Teilbereich Melder angesprochen haben.   3.7.3 Handfeuermelder   1 Handfeuermelder sind in Fluchtwegen (z. B. unmittelbar bei Ausgängen, Durchgängen,  vertikalen Fluchtwegen, Löschgeräten) und besonders gefährdeten Bereichen gut sichtbar  anzubringen.   2 Handfeuermelder dürfen nicht mit anderen Schaltelementen wie Lichtschalter oder Lift- knopf verwechselt werden können und nicht der Gefahr von mechanischer Beschädigung  ausgesetzt sein. Die Montagehöhe beträgt ca. 1.5 m.   3 An Stellen wo mit Missbrauch zu rechnen ist, können Handfeuermelder mit einem zusätz- lichen plombierbaren, transparenten Kunststoffdeckel versehen werden.   4 Handfeuermelder in vertikalen Fluchtwegen, welche über mehr als zwei Untergeschosse  führen, sind vom Erdgeschoss oder vom Feuerwehrzugang ausgehend nach unten in den  Untergeschossbereich und nach oben in den Obergeschossbereich in jeweils eigene Mel- dergruppen zusammenfassen.     BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      9   3.7.4 Raumanzeigelampen (Indikatoren) (siehe Anhang)   1 Um der Feuerwehr jederzeit eine rasche und eindeutige Ermittlung des Brandherdes zu  ermöglichen, sind bei den Zugängen zu überwachten Räumen, sowie bei Hohlböden oder  Hohldecken Anzeigelampen zu installieren.   2 Ausnahmen sind zulässig bei:   a Betrieben mit ständiger Anwesenheit (24 Stunden / 365 Tage) von mehreren Personen  mit guten Gebäudekenntnissen (Logendienst, Wächterdienst, Technischer Dienst).  Diese müssen jederzeit die Zugangswege öffnen können und einen Lotsendienst für  die Feuerwehr gewährleisten ohne sich selber zu gefährden;   b Beherbergungsbetrieben in Bettengeschossen mit beschrifteten Zimmern inklusive  Kennzeichnung der Zugangswege;   c einzelnen Räumen grösser 400 m2 mit eigener Meldergruppe und beschrifteten Zu- gängen;   d Zugängen zu horizontalen und vertikalen Fluchtwegen.   3 Raumanzeigelampen sind auf einer Höhe von mindestens 1.7 m über Boden anzuordnen.   3.8 Planung, Einbau und Betrieb   3.8.1 Allgemeines   1 Für die Detailanforderungen bezüglich Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von  Brandmeldeanlagen gelten die VKF-anerkannten technischen Spezifikationen (siehe Ziffer  6 „Weitere Bestimmungen“).   2 Brandmeldeanlagen sind den neuen Verhältnissen anzupassen, wenn Bauten und Anla- gen geändert, erweitert oder umgenutzt werden.   3 Brandmeldeanlagen sind durch von der VKF-anerkannte Fachfirmen für Brandmeldean- lagen zu planen, einzubauen und in Stand zu halten.   4 Brandmeldeanlagen sind auf andere Brandschutzmassnahmen abzustimmen.   5 Es dürfen nur Komponenten eines Brandmeldesystems verwendet werden, für welche ei- ne Leistungserklärung oder VKF-Technische Auskunft vorliegt (siehe Ziffer 6 „Weitere Best- immungen“).   3.8.2 Dokumentation (siehe Anhang)   1 Für jede Brandmeldeanlage sind gut lesbare Orientierungspläne für den Feuerwehrein- satz (mit Meldergruppen) zu führen. Diese sind beim Feuerwehrzugang gut sichtbar und zu- gänglich zu deponieren.   2 Für jede Brandmeldeanlage ist ein Kontrollbuch zu führen und bei der Brandmeldezentra- le zu deponieren.   3 Sämtliche Ereignisse und deren Ursachen wie Störungen, Brandalarme, ungewollte  Alarme, Betriebsunterbrüche, Ausschalten von Meldergruppe, Funktionskontrollen, Instand- haltungsarbeiten, Änderungen an der Anlage, Beurteilungen der Wirksamkeit, sind im Kon- trollbuch lückenlos mit Datum, Zeit- und Ortsangabe sowie der verantwortlichen Person ein- zutragen.   3.9 Sonderanwendungen   1 Brandmelder für Sonderanwendungen kommen dort zur Anwendung, wo aufgrund von  besonderen Umgebungseinflüssen oder Raumverhältnissen punktförmige Brandmelder nicht  oder nur beschränkt eingesetzt werden können.     Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      10   2 Für Sonderanwendungen ist die Einwilligung der Brandschutzbehörde notwendig. Die  Sonderanwendungen sind in der Anmeldung Brandmeldeanlage aufzuführen und zu be- gründen.   Typische Anwendungsbereiche sind:   a besondere Umgebungsbedingungen bezüglich Temperatur, Luftbewegung, Luftfeuchtig- keit wie Aussenanwendungen, Kabeltunnel, usw.;   b hohe Räume wie Hallen, usw.;   c unzugängliche Orte (Instandhaltungsarbeiten) wie Kabelböden, Hohlböden, Hohldecken,  EDV-Anlagen, Reinräume, Regale, Kanäle, usw.;   d Überwachung von Einrichtungen wie Laborkapellen, Staubfilter, Silos, usw.;   e schützenswerte Kulturgüter wie Kirchen, Museen, Schlösser, usw..   3.10 Vorübergehende Ausserbetriebsetzung und Ausfall   1 Brandmeldeanlagen dürfen grundsätzlich nicht ausser Betrieb gesetzt werden.   2 Unterbrüche infolge Servicearbeiten sind dem Betreiber anzuzeigen, damit dieser geeig- nete Sicherheitsmassnahmen treffen kann.   3 Über voraussehbare, mehr als 24 Stunden dauernde Ausserbetriebsetzungen der Anlage  ist die Brandschutzbehörde und die Feuerwehr durch den Betreiber bis spätestens drei Tage  vorher zu informieren.   4 Unvorhergesehene, voraussichtlich länger als 24 Stunden dauernde Ausserbetriebset- zungen sind unter Angabe der voraussichtlichen Dauer des Unterbruches umgehend den  gleichen Stellen zu melden.   5 Die Meldungen haben mittels VKF-Formular „Ausser- / Inbetriebsetzungen Brandmelde- anlagen“ zu erfolgen. Die Wiederinbetriebnahme ist der Brandschutzbehörde und der Feu- erwehr mit demselben Formular zu melden.   6 Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen der Anlage sind möglichst rasch durchzu- führen. Notwendige vorübergehende Ausserbetriebsetzungen haben tagsüber zu erfolgen.   7 Während des Ausfalles der Brandmeldeanlage oder von Teilen der Anlage sind andere  geeignete Sicherheitsmassnahmen wie, Stilllegung feuergefährlicher Betriebseinrichtungen,  vermehrte Überwachung und erhöhte Bereitschaft der betriebseigenen Feuerwehr anzuord- nen.   3.11 Stilllegung oder Rückbau   1 Stilllegung oder Rückbau von einer Brandmeldeanlage erfordern eine vorgängige Bewilli- gung der Brandschutzbehörde.   2 Nach der Stilllegung muss in allen Bereichen klar erkennbar sein, dass die Brandmelde- anlage nicht mehr betriebsbereit ist.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      11   4 Projekte und Kontrollen   4.1 Projekte   1 Projekte von Brandmeldeanlagen (z. B. Neuanlagen, wesentliche Erweiterungen / Ände- rungen mit mehr als 10 Brandmeldern oder 600 m2 Überwachungsfläche) sind vor Ausfüh- rungsbeginn durch eine VKF-anerkannte Fachfirma für Brandmeldeanlagen der Brand- schutzbehörde zur Kontrolle des Überwachungsumfangs mit dem VKF-Formular „Anmel- dung Brandmeldeanlagen“ und den Projektunterlagen in der Beilage einzureichen.   2 Die Fertigstellung der Anlage ist der Brandschutzbehörde rechtzeitig vor der Abnahme mit  dem VKF-Formular „Installations-Attest Brandmeldeanlagen“ zu melden.   4.2 Abnahmeprüfung   Brandmeldeanlagen werden nach Vorliegen des VKF-Formulars „Installations-Attest Brand- meldeanlagen“ einer Abnahmeprüfung unterzogen.   4.3 Ausnahme   Wenn kein Systemwechsel vorliegt, d.h. der Überwachungsumfang der Brandmeldeanlage  sowie das Erkennungsprinzip der einzelnen Brandmelder unverändert bleiben sowie die  Zentrale nicht ersetzt wird, liegt keine wesentliche Änderung der bestehenden Anlage vor.  Eine Anmeldung und Projektbeurteilung sowie Installations-Attest und Abnahmeprüfung sind  nicht notwendig.   4.4 Periodische Kontrollen   1 Brandmeldeanlagen sind periodisch zu kontrollieren.   2 Der Kontrollturnus richtet sich nach Art, Grösse und Nutzung der durch die Brandmelde- anlage überwachten Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte.   4.5 Beurteilung   1 Nach 15 Jahren Betriebsdauer sind Brandmeldeanlagen nach definiertem Vorgehen zu  beurteilen auf:   a ihre konzeptionelle Auslegung;   b die technologisch bedingte Verfügbarkeit;   c ihre Wirksamkeit infolge Nutzungsänderungen.   2 Die Anlagen sind dem anerkannten Stand der Technik und allfällig geänderten Brandge- fahren anzupassen.   3 Die Beurteilung ist vor Ausführungsbeginn durch eine VKF-anerkannte Fachfirma für  Brandmeldeanlagen der Brandschutzbehörde mit dem VKF-Formular „Vorabklärung Beurtei- lung Brandmeldeanlagen“ zur Genehmigung einzureichen.   5 Betriebsbereitschaft und Wartung  Anlageeigentümer und -betreiber sind dafür verantwortlich, dass die Brandmeldeanlagen  bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.     Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      12   6 Weitere Bestimmungen  Erlasse, Publikationen und „Stand der Technik Papiere“, die ergänzend zu dieser Brand- schutzrichtlinie zu beachten sind, werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB- VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs).   7 Inkrafttreten  Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantonalen  Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 18. September 2014  für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt für  alle Kantone.         BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      13   Anhang  Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne selbst  Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können.   zu Ziffer 2.2.2 Beherbergungsbetriebe   In Beherbergungsbetrieben [c] (z. B. Berghütten) kann in Rücksprache mit der Brandschutzbehörde,  auf die Alarmaufschaltung auf die öffentliche Fernmeldestelle verzichtet werden. Unter der Voraus- setzung, dass kein Netzstrom vorhanden ist, können vernetzte Rauchwarnmelder anstelle einer  Brandmeldeanlage installiert werden.   zu Ziffer 3.2.2 Ausgenommene Bereiche   Beispiel Brandbelastung:   100 MJ/m2 entspricht:   6.0 kg Holz pro m2 oder   3.4 kg PVC pro m2 oder   30 bis 35 Elektrokabel (4 x 1.5 oder 3 x 1.5 mm2 pro Laufmeter).   Die Brandschutzbehörde kann Nachweise für die Berechnung der Brandbelastung verlangen.   Notwendigkeit bei Galerien:   Breite Fläche Überwachung mit Brandmeldern   < 3 m < 30 m2 Nein   > 3 m < 30 m2 Nein   < 3 m > 30 m2 Nein   > 3 m > 30 m2 Ja   Notwendigkeit in Zwischenräumen oberhalb Unterdecke und unterhalb Doppelboden:   Brandbelastung Aktivierungsgefahr Überwachung mit Brandmeldern   < 50 MJ/m2 Nein Nein   < 50 MJ/m2 Ja Nein   > 50 MJ/m2 Nein Nein   > 50 MJ/m2 Ja Ja   Keine Brandmelder oberhalb Unterdecke; wenn Höhe von Unterkant Unterdecke bis Unterkant  Rohdecke ≤ 0.15 m:           Brandmeldeanlagen / 20-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE      14   Keine Brandmelder unterhalb Doppelboden, wenn Höhe von Oberkant Doppelboden bis Oberkant  Rohboden ≤ 0.2 m:      zu Ziffer 3.4.1 Allgemeines   Ständig besetzte Stelle   Eine ständig besetzte Stelle hat sicherzustellen, dass eine Intervention bei einer Störung jederzeit  gewährleistet ist. Diese Stelle muss während 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr mit mindestens  einer instruierten Person besetzt sein.   zu Ziffer 3.4.3 Alarmierungs- und Steuereinrichtungen   Brandfallsteuerungen   Brandfallsteuerungen können sowohl selektiv als auch kollektiv erfolgen. Welche Steuerungsart ge- wählt wird ist abhängig von den Schutzzielen, der Gebäudegeometrie und von den anzusteuernden  technischen Brandschutzeinrichtungen.   Kollektive Ansteuerung   Bei der kollektiven Ansteuerung werden, sobald der Alarm auf der Brandmeldezentrale anliegt, alle  anzusteuernden technischen Brandschutzeinrichtungen des Gebäudes gleichzeitig aktiviert.   Selektive Ansteuerung   Bei der selektiven Ansteuerung werden, sobald der Alarm auf der Brandmeldezentrale anliegt, die  anzusteuernden technischen Brandschutzeinrichtungen gemäss den Zonenplänen aus dem Brand- schutzkonzept aktiviert. Die Schutzziele für den Gebäudebereich (gemäss Zonenplan) werden ent- sprechend dem Brandschutzkonzept auf diese Weise sichergestellt.   In den restlichen Gebäudebereichen werden die angesteuerten technischen Brandschutzeinrichtun- gen nicht aktiviert.   Brandfallsteuerungen dokumentieren   Siehe dazu Brandschutzerläuterung „Gewährleistung der Betriebsbereitschaft von Brandfallsteue- rungen (BFS)“.   zu Ziffer 3.6 Kombinierte Anlagen   Eine kombinierte Anlage ist gegeben, wenn in einer Zentrale (CPU) zum Beispiel eine Brand- und  Einbruchmeldeanlage betrieben wird. Das heisst in einem Gehäuse mit nur einer Bedienung und  Anzeige für beide Anlagenteile.        BRANDSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen / 20-15de      15   zu Ziffer 3.7.4 Raumanzeigelampen (Indikatoren)   Betriebe mit ständiger Anwesenheit   Der Zugang für die Feuerwehr zu einem Brandherd muss sichergestellt sein. Das heisst einerseits,  dass in weitläufigen Gebäuden eine entsprechende Führung sicher gestellt werden muss. Anderer- seits ist ebenfalls sicher zu stellen, dass in Gebäuden mit abgeschlossenen Bereichen (z. B. ge- schlossene Dementenabteilungen) der Zugang für die Feuerwehr ermöglicht wird.   Kennzeichnung der Zugangswege   Bei einem Geschosszugang aus Feuerwehraufzügen und / oder Treppenräumen muss einerseits  das Geschoss erkennbar sein, andererseits die Richtung, in welcher die entsprechenden Zimmer- nummern zu finden sind. Die Richtungsanzeige ist zumindest bei Verzweigungen zu wiederholen.  Die Texte am Bedien- und Anzeigetableau müssen mit der Signalisierung übereinstimmen.         (schematisches Beispiel „Signalisierung“)   zu Ziffer 3.8.2 Dokumentation   Über jede fertiggestellte Brandmeldeanlage sind folgende Dokumente bei der Brandmelderzentrale  zu deponieren:   a gut lesbare Orientierungspläne für den Feuerwehreinsatz (z. B. farbliche Darstellung);   b Technisches Dossier mit Apparateverzeichnis, Blockschema der Anlage, Anschlussschema und  dergleichen;   c Bedienungsanleitung;   d Kontrollbuch;   e Weisungen für die Durchführung von Funktionskontrollen und über das Verhalten bei Unterbruch  der Anlage;   f Alarmierungsplan (Ansteuerung Alarmierungs- und Steuereinrichtungen);   g Dokumentation allfälliger Ansteuerungen von technischen oder baulichen Brandschutzeinrichtun- gen.                       Die Zeichnungen im Anhang sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigungen,  Aufnahmen auf oder in sonstige Medien oder Datenträger unter Quellenangabe erlaubt.