641.11 - Vollzugsverordnung zum Gesetz über die sparsame Energienutzung und die Förderung erneuerbarer Energien (Kantonale Energieverordnung, kEnV)   641.11  Vollzugsverordnung zum Gesetz über die sparsame Energienutzung und die  Förderung erneuerbarer Energien (Kantonale Energieverordnung, kEnV)  vom 22. Juni 2021 (Stand 1. Januar 2022)  Der Regierungsrat von Nidwalden,  gestützt auf Art. 64 der Kantonsverfassung, in Ausführung von Art. 33  des Gesetzes vom 16. Dezember 2009 über die sparsame Energienut- zung und die Förderung erneuerbarer Energien (Kantonales Energiege- setz, kEnG)1),  beschliesst:  1 Organisation  §  1 Regierungsrat 1 Der Regierungsrat genehmigt das Programm zur Förderung von Mass- nahmen  zur  sparsamen  Energienutzung  sowie  zur  Nutzung  umwelt- schonender, erneuerbarer Energien und Abwärme (Förderprogramm).  §  2 Direktion 1 Die Direktion sichert die Förderbeiträge gemäss Art. 28 kEnG2) zu.  §  3 Energiefachstelle 1 Die Energiefachstelle hat insbesondere folgende Aufgaben: 1. die Erstellung des Förderprogramms; 2. die  Kontrolle  der  Wirksamkeit  der  Fördermassnahmen und  die   Einforderung der dafür notwendigen Informationen; 3. die Einreichung von Gesuchen für Globalbeiträge beim Bundes-  amt; 4. die jährliche Berichterstattung an das Bundesamt.  1) NG 641.1 2) NG 641.1  * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses  1     641.11  §  4 Baubewilligungsbehörde 1 Die Baubewilligungsbehörde ist insbesondere zuständig für: 1. die Genehmigung des Energienachweises im Rahmen des Bau-  bewilligungsverfahrens; 2. den Entscheid über bewilligungspflichtige Massnahmen gemäss   kantonalem Energiegesetz; 3. die  Kontrolle  der  Bauten oder Anlagen auf  deren Übereinstim-  mung mit  dem im Rahmen des  Baubewilligungsverfahrens ge- nehmigten Energienachweis.  2 Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen  2.1 Allgemein  §  5 Stand der Technik 1 Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten als Stand  der Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der im Anhang 1  verbindlich erklärten Normen und Merkblätter der Fachorganisationen. 2 Die  Normen und Merkblätter  können bei  der  Energiefachstelle  zum  Selbstkostenpreis bezogen werden.  §  6 Begriffe 1. Baubewilligungspflicht  1 Die Baubewilligungspflicht für Bauten und Anlagen sowie für Vorgänge  richtet sich nach der Planungs- und Baugesetzgebung3).  §  7 2. Neubau, Umbau, Umnutzung 1 Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen gelten aus- ser in Bagatellfällen als Neubauten im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1  kEnG4). Sie haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen. 2 Als vom Umbau im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 kEnG betroffen gilt  ein Bauteil, wenn an ihm mehr als blosse Oberflächen-, Auffrischungs-  oder Reparaturarbeiten vorgenommen werden.  3) NG 611.1 4) NG 641.1  2    641.11  3 Als  von  der  Umnutzung im Sinne  von Art.  11 Abs.  1  Ziff.  2  kEnG  betroffen gilt ein Bauteil, wenn daran durch die Umnutzung die Tempe- raturdifferenz aufgrund der Standardnutzung verändert wird.  §  8 3. gebäudetechnische Anlagen 1 Als  gebäudetechnische  Anlagen  gelten  energierelevante  Installatio- nen, die in Zusammenhang mit einer Baute oder Anlage stehen.  §  9 4. erneuerbare und fossile Energie 1 Als erneuerbare Energie gilt Energie aus Quellen, die nach menschli- chem Ermessen nicht verbraucht werden können oder sich immer wie- der erneuern, insbesondere Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie,  Umgebungswärme, Windenergie sowie Energie aus Biomasse und aus  Abfällen aus Biomasse. 2 Als fossile Energie gilt nicht erneuerbare Energie, die aus organischen  Stoffen im Boden gebildet wurde und in der Erdkruste gespeichert ist,  insbesondere Erdöl, Erdgas, Kohle sowie Kohlenwasserstoffe. 3 Kernenergie gilt als nicht erneuerbare Energie.  §  10 5. technische Begriffe 1 Die folgenden Begriffe bedeuten: 1. Energiebezugsfläche: Summe aller ober- und unterirdischen Ge-  schossflächen, die innerhalb der thermischen Gebäudehülle lie- gen und für deren Nutzung ein Beheizen und Klimatisieren not- wendig  ist;  die  Energiebezugsfläche  berechnet  sich  nach  der  Norm SIA 380 «Grundlagen für energetische Berechnungen von  Gebäuden», Ausgabe 2015;  2. Einzelanforderungen: Anforderungen an einzelne Teile der ther- mischen Gebäudehülle;  3. g-Wert:  Bezeichnung für  den  Gesamtenergiedurchlassgrad  von  transparenten Bauteilen. Gibt den prozentualen Anteil der Ener- gie an, welche durch Sonneneinstrahlung in den Innenraum ge- langt;  4. Heizwärmebedarf: die Wärme, die dem beheizten Raum während  eines Jahres zugefügt werden muss, um den Sollwert der Raum- temperatur  einzuhalten,  bezogen  auf  die  Energiebezugsfläche,  ohne Einrechnung der Energie für die Wasseraufbereitung;  3    641.11  5. Wärmedurchgangskoeffizient: Verhältnis der Dichte des Wärme- stroms, der im stationären Zustand durch das Bauelement fliesst,  zur Differenz der angrenzenden Umgebungstemperatur. Der Wär- medurchgangskoeffizient kann flächen-, längen- oder punktbezo- gen sein (U, Ψ, χ);  6. λ-Wert: Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes.  §  11 Energienachweis mit Minergie-Zertifikat 1 Das provisorische Minergie-Zertifikat gilt als Energienachweis. 2 Wird das Gebäude nicht nach Minergie zertifiziert, muss der übliche  Energienachweis nachträglich erbracht werden. 3 Kann dieser nicht erbracht werden, sind weitere Massnahmen zu er- greifen, um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen.  2.2 Energierelevante Massnahmen  2.2.1 Wärmeschutz  §  12 Winterlicher Wärmeschutz 1. Grundsatz  1 Die  Anforderungen  an  den  Wärmeschutz  von  Gebäuden  und  das  Nachweisverfahren richten sich nach der Norm SIA 380/1 «Heizwärme- bedarf», Ausgabe 2016. 2 Für Kühlräume, Gewächshäuser und Traglufthallen gelten § 16 und  § 17.  §  13 2. Anforderungen an Einzelbauteile 1 Die Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen Teile  der Gebäudehülle bestimmen sich: 1. für Neubauten sowie für neue Bauteile bei Umbauten und Umnut-  zungen gemäss Ziff. 1 des Anhangs 2; 2. für alle vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile   nach Ziff. 2 des Anhangs 2.  §  14 3. Systemanforderung 1 Die Systemanforderung richtet sich nach dem Heizwärmebedarf und  der Heizleistung gemäss Ziff. 3 des Anhangs 2.  4    641.11  2 Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume  zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Um- nutzung betroffen werden. Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht  betroffenen Räume können in  den Systemnachweis einbezogen wer- den. Der Heizwärmebedarf  darf den in früher erteilten Baubewilligun- gen, direkt oder indirekt über Einzelanforderungen, geforderten Grenz- wert nicht überschreiten.  §  15 Sommerlicher Wärmeschutz 1 Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei denen eine Kühlung not- wendig oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g Wert, die  Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand  der Technik einzuhalten. 2 Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g Wert des  Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.  §  16 Kühlräume 1 Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden, darf der mitt- lere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile je Temperatur- zone 5 W/m² nicht überschreiten. 2 Für die Berechnung ist einerseits von der Auslegungstemperatur des  Kühlraums und andererseits von den folgenden Umgebungstemperatu- ren auszugehen: 1. in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung; 2. gegen das Aussenklima: 20°C; 3. gegen das Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C. 3 Für Kühlräume mit weniger als 30 m³ Nutzvolumen sind die Anforde- rungen  erfüllt,  wenn  die  umschliessenden  Bauteile  einen  mittleren  U - Wert von nicht mehr als 0.15 W/m²K aufweisen.  §  17 Gewächshäuser, beheizte Traglufthallen 1 Für gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen vor- gegebene Wachstumsbedingungen für  die  Aufzucht,  Produktion  oder  Vermarktung von Pflanzen und Pilzen aufrechterhalten werden müssen,  gelten die Anforderungen gemäss der Empfehlung «EN-131 Beheizte  Gewächshäuser»,  Ausgabe 2017, der Konferenz Kantonaler  Energie- fachstellen (EnFK).  5    641.11  2 Für  beheizte  Traglufthallen  gelten  die  Anforderungen  gemäss  der  Empfehlung  «EN-132  Beheizte  Traglufthallen»,  Ausgabe  2017,  der  EnFK. 3 Die Wärmeerzeugung muss mit erneuerbaren Energien oder mit nicht  anders nutzbarer Abwärme erfolgen.  §  18 Erleichterungen, Befreiung 1 Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärme- schutz der Gebäudehülle gemäss § 12 können gewährt werden bei: 1. Gebäuden, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden; ausge-  nommen sind Kühlräume; 2. Kühlräumen, die nicht unter 8°C aktiv gekühlt werden; 3. Gebäuden, die gemäss Baubewilligung für eine Dauer von höchs-  tens 3 Jahren erstellt werden. 2 Umnutzungen  werden  von  den  Anforderungen  an  den  winterlichen  Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss § 12 befreit, wenn damit keine  Erhöhung  oder  Absenkung  der  Raumlufttemperaturen  verbunden  ist  und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei der thermischen Ge- bäudehülle entsteht. 3 Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Ge- bäudehülle gemäss § 15 werden befreit: 1. Gebäude, die gemäss Baubewilligung für eine Dauer von höchs-  tens 3 Jahren erstellt werden; 2. Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter § 15 fallen; 3. Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nach-  gewiesen  wird,  dass  kein  erhöhter  Energieverbrauch  auftreten  und die Behaglichkeit gewährleistet wird;  4. Räume,  in  welchen  sich  Personen höchstens  eine  Stunde pro  Tag aufhalten;  5. Bauteile, die aus betrieblichen Gründen nicht ausgerüstet werden  können;  6. Hallenbäder.  6    641.11  2.2.2 Gebäudetechnische Anlagen  §  19 Wärmeerzeugung 1. mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel  1 Bei Neubauten haben mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel  mit einer Absicherungstemperatur von weniger als 110°C die Kondensa- tionswärme auszunützen. 2 Beim Ersatz  einer  Wärmeerzeugungsanlage  gilt  diese  Anforderung,  soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  §  20 2. erneuerbare Energie beim Ersatz des Wärmeerzeu- gers  1 Die  Standardlösungen gemäss Art.  14a  Abs.  2  kEnG5) richten  sich  nach Anhang 3. 2 Werden ausserordentliche Verhältnisse geltend gemacht, ist zuhanden  der zuständigen Instanz nachzuweisen, dass keine der Standardlösun- gen realisiert werden kann. 3 Von den Anforderungen sind Bauten mit gemischter Nutzung befreit,  wenn der Wohnanteil 150 m² Energiebezugsfläche nicht überschreitet.  §  21 3. ortsfeste elektrische Widerstandsheizung 1 Die Neuinstallation einer ortsfesten elektrischen Widerstandsheizung  als Zusatzheizung ist  nicht  zulässig.  Eine Heizung gilt  als Zusatzhei- zung, wenn die Hauptheizung bei der Norm-Aussentemperatur gemäss  Norm SIA 384.201 «Energetische Bewertung von Gebäuden –Verfahren  zur Berechnung der Norm-Heizlast –Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3»,  Ausgabe 2017, den Leistungsbedarf nicht decken kann. 2 Bei Wärmepumpen dürfen ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen  als Notheizungen eingesetzt werden, wenn die Aussentemperatur unter  der Norm-Aussentemperatur liegt. 3 Bei handbeschickten Holzheizungen sind elektrische Widerstandshei- zungen als  Notheizungen bis  zu  einer  Leistung  von  50  Prozent  des  Leistungsbedarfs zulässig.  5) NG 641.1  7    641.11  4 Die Neuinstallation oder der Ersatz einer ortsfesten elektrischen Wi- derstandsheizung kann auf Gesuch hin ausnahmsweise bewilligt wer- den, wenn die betroffene Baute abgelegen oder schlecht zugänglich ist  und  die  Installation  eines  anderen  Heizsystems  nicht  möglich,  wirtschaftlich nicht zumutbar oder unverhältnismässig ist. Solche Aus- nahmen können insbesondere gewährt werden für: 1. Bergbahnstationen; 2. Alphütten; 3. Bergrestaurants; 4. Schutzbauten; 5. provisorische Bauten; 6. einzelne Arbeitsräume in ungenügend oder nicht beheizten Räu-  men.  §  22 Wassererwärmer, Warmwasserspeicher 1 Neue  und  als  Ersatz  eingesetzte  Wassererwärmer  sind  für  eine  Betriebstemperatur  von  höchstens  60°C  auszulegen.  Ausgenommen  sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder aus hy- gienischen Gründen höher sein muss. 2 Als  Neueinbau oder Ersatz  ist  die  Installation einer  direkten elektri- schen  Erwärmung  des  Warmwassers  in  Wohnbauten  nur  zulässig,  wenn das Warmwasser: 1. während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für die Raum-  heizung erwärmt oder vorgewärmt wird; oder 2. wenigstens zu 50 Prozent  mit  erneuerbarer  Energie oder nicht   anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird. 3 Wird der neue oder als Ersatz installierte direkt-elektrische Wasserer- wärmer mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, muss die Leistung der  Photovoltaikanlage mindestens das Doppelte der Leistung des Wasse- rerwärmers betragen. Die Leistung der Eigenstromerzeugung gemäss  Art. 19a kEnG6) ist nicht anrechenbar. 4 Für den Ersatz von einzelnen dezentralen elektrischen Wassererwär- mern sind die Voraussetzungen gemäss Abs. 2 nicht zu erfüllen.  6) NG 641.1  8    641.11  §  23 Wärmeverteilung und -abgabe 1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder als Ersatz eingesetzte Wärme- abgabesysteme  dürfen  bei  der  Norm-Aussentemperatur  höchstens  50°C, bei Fussbodenheizungen höchstens 35°C betragen. Ausgenom- men sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler sowie Heizungssysteme  für Gewächshäuser und dergleichen, sofern diese zwingend eine höhe- re Vorlauftemperatur benötigen. 2 Folgende neue oder als Ersatz eingesetzte Installationen, wie Armatu- ren und Pumpen, sind durchgehend mindestens mit den Dämmstärken  gemäss Anhang 4 gegen Wärmeverluste zu dämmen: 1. Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Frei-  en; 2. alle warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems, in un-  beheizten oder beheizten Räumen und im Freien. 3 Bei Neubauten des Wärmeerzeugers sind beheizte Räume mit Einrich- tungen zu versehen, die es ermöglichen, die Raumlufttemperatur einzu- stellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen sind Räume, die über- wiegend mit trägen Flächenheizungen, mit einer Vorlauftemperatur von  höchstens 30°C,  beheizt  werden; in diesen Fällen ist  eine Referenz- raumregelung je Wohn- oder Nutzeinheit zu installieren. 4 In begründeten Fällen, beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und De- ckendurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C und  bei Armaturen, Pumpen und dergleichen, können die Dämmstärken re- duziert werden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstem- peraturen bis 90°C. Bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämm- stärken angemessen zu erhöhen. 5 Bei  erdverlegten  Leitungen dürfen  die  UR-Werte  gemäss  Anhang  5  nicht überschritten werden. 6 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den  Anforderungen gemäss Absatz 2 anzupassen, soweit es die örtlichen  Platzverhältnisse erlauben.  §  24 Lüftungstechnische Anlagen 1 Neue und als Ersatz eingesetzte lüftungstechnische Anlagen mit Aus- senluft und Fortluft sind mit einer Wärmerückgewinnung auszurüsten.  9    641.11  2 Neue  und  als  Ersatz  eingesetzte  einfache  Abluftanlagen  beheizter  Räume sind entweder mit einer kontrollierten Zuführung der Ersatzluft  und einer Wärmerückgewinnung oder mit einer Nutzung der Abluftwär- me auszurüsten,  sofern der  Abluftvolumenstrom mehr  als  1'000 m³/h  und die Betriebsdauer mehr als 500 h/a beträgt. Mehrere getrennte ein- fache Abluftanlagen im gleichen Gebäude gelten als eine Anlage. Ande- re Lösungen sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten Energiever- brauchsrechnung nachgewiesen wird,  dass kein erhöhter  Energiever- brauch eintritt. 3 Die Luftgeschwindigkeit hat in Apparaten, bezogen auf die Nettofläche,  höchstens 2 m/s zu betragen. Zudem darf sie im massgebenden Strang  der Kanäle folgende Werte nicht überschreiten: 1. bis 1'000 m³/h: 3 m/s 2. bis 2'000 m³/h: 4 m/s 3. bis 4'000 m³/h: 5 m/s 4. bis 10'000 m³/h: 6 m/s 5. über 10'000 m³/h: 7 m/s 4 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig: 1. wenn mit einer fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nach-  gewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch eintritt; 2. bei weniger als 1'000 Jahresbetriebsstunden; oder 3. bei Anlagen, bei denen die grössere Luftgeschwindigkeit wegen   einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar ist. 5 Lüftungstechnische Anlagen für  Räume oder Raumgruppen mit  we- sentlich unterschiedlichen Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Ein- richtungen auszurüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.  §  25 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 1 Neue und als Ersatz eingesetzte Luftkanäle und Geräte von Lüftungs-  und Klimaanlagen sind je nach Temperaturdifferenz im Auslegungsfall  und l-Wert des Dämmmaterials gemäss Norm SIA 382/1 «Lüftungs- und  Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe  2014, gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme)  zu schützen. 2 In  begründeten  Fällen,  beispielsweise  bei  kurzen  Leitungsstücken,  Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, bei wenig benutzten Lei- tungen mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle oder bei Platzpro- blemen bei Ersatz oder Erneuerungen, können die Dämmstärken redu- ziert werden.  10    641.11  3 Leitungen gelten als wenig benutzt, wenn sie eine Betriebszeit von 500  Stunden pro Jahr nicht überschreiten.  §  26 Kühlung, Be- und Entfeuchtung in bestehenden Bauten 1 Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehen- den Bauten so zu erstellen, dass entweder: 1. der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die   Medienaufbereitung  einschliesslich  allfälliger  Kühlung,  Befeuch- tung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung 12 W/m2 nicht über- schreitet; oder  2. die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Käl- teerzeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt sind, sowie  die Planung und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach  dem Stand der Technik erfolgt.  2.2.3 Gewichteter Energiebedarf, Eigenstromerzeugung  §  27 Anforderungen an die Deckung des gewichteten Energiebedarfs  1 Die  Anforderungen an den gewichteten Energiebedarf  pro  Jahr  ge- mäss Art. 19 kEnG7) für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisie- rung richten sich nach Ziff. 1 von Anhang 6. 2 Der Nachweis kann mittels individueller Berechnung oder fachgerech- ter Ausführung von Standardlösungskombinationen gemäss Ziff. 3 von  Anhang 6 erbracht werden. 3 Erweiterungen bestehender Bauten sind von den Anforderungen be- freit, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche: 1. weniger als 50 m² beträgt; oder 2. höchstens 20 Prozent der Energiebezugsfläche des bestehenden   Gebäudeteiles und nicht mehr als 1'000 m² beträgt.  §  28 Vorbildfunktion von Kanton und Gemeinden 1 Bei  Neubauten  im  Eigentum  des  Kantons  beziehungsweise  der  Gemeinden ist die Zertifizierung nach MINERGIE-P oder MINERGIE-A  oder  die  Einhaltung  eines  in  der  Wirkung  mindestens  gleichwertigen  Energiestandards nachzuweisen.  7) NG 641.1  11    641.11  §  29 Eigenstromerzeugung 1. Ausnahmen  1 Erweiterungen bestehender Bauten sind von den Anforderungen ge- mäss Art. 19a kEnG8) befreit, wenn die neu geschaffene Energiebezugs- fläche: 1. weniger als 50 m² beträgt; oder 2. höchstens 20 Prozent der Energiebezugsfläche des bestehenden   Gebäudeteiles und nicht mehr als 1'000 m² beträgt.  §  30 2. Beteiligung an neuen Gemeinschaftsanlagen a) neue Gemeinschaftsanlagen  1 Wurde eine Gemeinschaftsanlage frühestens zwei Jahre vor der Ein- reichung des Baugesuchs in Betrieb genommen oder wird sie spätes- tens drei Jahre danach in Betrieb genommen, gilt sie als neu im Sinne  von Art. 19a Abs. 2 kEnG9).  §  31 b) Beteiligung 1 Baugesuchstellerinnen und Baugesuchsteller haben mit dem Bauge- such einen schriftlichen Vertrag einzureichen, der die Beteiligung an ei- ner Gemeinschaftsanlage belegt. 2 Der schriftliche Vertrag muss insbesondere beinhalten: 1. die Gemeinschaftsanlage, für welche die Beteiligung vorliegt; 2. die maximale Leistung der Gemeinschaftsanlage; 3. der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gemeinschaftsanlage; und 4. die Leistung, die durch die Beteiligung abgedeckt ist.  §  32 c) Bewilligung 1 Die Energiefachstelle prüft den eingereichten Vertrag und erteilt eine  Bewilligung zur Eigenstromerzeugung mittels Beteiligung an einer neu- en Gemeinschaftsanlage. 2 Sie verfügt in der Bewilligung, dass die jeweiligen Eigentümerinnen be- ziehungsweise Eigentümer des betroffenen Grundstücks während min- destens fünf Jahren nach Rechtskraft der Bewilligung: 1. eine Beteiligung halten müssen, die dem eingereichten Vertrag   entspricht;  8) NG 641.1 9) NG 641.1  12    641.11  2. gegenüber  der  Energiefachstelle  zur  Meldung verpflichtet  sind,  wenn sie die Beteiligung veräussern und keine gleichwertige Be- teiligung erwerben;  3. zur  vollständigen  Ersatzabgabe  gemäss  Art.  19b  kEnG10) ver- pflichtet sind, wenn sie keine ausreichende Beteiligung mehr hal- ten  und  keine  Eigenstromerzeugungsanlage  gemäss  Art.  19a  kEnG11) erstellen.  3 Die  Baubewilligungsbehörde  lässt  diese  Auflagen  auf  Kosten  der  Grundeigentümerinnen  und  Grundeigentümer  als  öffentlich-rechtliche  Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anmerken.  2.2.4 Verbrauchsabhängige Heiz- und  Warmwasserkostenabrechnung  §  33 U-Wert bei Ausrüstungspflicht 1 Bei Flächenheizungen von Neubauten und bei der Neuinstallation in  bestehenden Bauten ist  für  den Bauteil  zwischen der  Wärmeabgabe  und der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0.7 W/m²K  einzuhalten,  sofern eine Ausrüstungspflicht  gemäss Art.  20 f.  kEnG12)   besteht.  §  34 Abrechnung 1 Die  Kosten für  den Wärmeverbrauch für  Heizung und Warmwasser  sind in Bauten und Gebäudegruppen, für die eine Ausrüstungspflicht ge- mäss Art. 20 f. kEnG13) besteht, zum überwiegenden Teil anhand des  gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurechnen.  §  35 Ausnahmen 1 Von  der  Ausrüstungs-  und  Abrechnungspflicht  des  Heizwärmever- brauchs befreit sind Gebäude und Gebäudegruppen, deren installierte  Wärmeerzeugungsleistung (Heizwärme und Warmwasser) weniger als  20 W/m² Energiebezugsfläche beträgt.  10) NG 641.1 11) NG 641.1 12) NG 641.1 13) NG 641.1  13    641.11  2.2.5 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf  §  36 Beleuchtung 1 Für den Nachweis gemäss Art. 22 kEnG14) ist der Grenzwert für den  jährlichen  Elektrizitätsbedarf  für  Beleuchtung  EL gemäss  SIA  387/4,  «Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderun- gen», Ausgabe 2017, nachzuweisen. 2 Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes für den jährlichen Elek- trizitätsbedarf Beleuchtung ist nicht erforderlich, wenn mit dem Hilfspro- gramm Beleuchtung der EnFK nachgewiesen wird, dass die Vorgabe  der spezifischen Leistung bestimmt aus Grenz- bzw. Zielwert gemäss  Tabelle 13 dieser Norm SIA 387/4 eingehalten wird.  2.3 Grossverbraucher  §  37 Zumutbare Massnahmen 1 Die aufgrund einer Verbraucheranalyse notwendigen Massnahmen ge- mäss Art. 23 Abs. 1 kEnG15) sind für Grossverbraucher zumutbar, wenn  sie dem Stand der Technik entsprechen sowie über die Nutzungsdauer  der  Investition  wirtschaftlich  und  nicht  mit  wesentlichen  betrieblichen  Nachteilen verbunden sind.  §  38 Zielvereinbarungen von Gruppen 1 Grossverbraucher, die als Gruppe Zielvereinbarungen gemäss Art. 23  kEnG16) abschliessen, organisieren sich selber und regeln die Aufnahme  und den Ausschluss von Mitgliedern.  2.4 Verfahren  §  39 Einreichung des Energienachweises 1 Der Energienachweis ist mit den durch die Energiefachstelle zur Verfü- gung gestellten Formularen einzureichen. 2 Er ist sowohl vom Bauherrn als auch vom Projektverantwortlichen zu  unterzeichnen.  14) NG 641.1 15) NG 641.1 16) NG 641.1  14    641.11  §  40 Erleichterungen, Befreiungen, Ausnahmebewilligung 1 Im Gesuch um Erleichterung,  beziehungsweise Befreiung von ener- gierechtlichen Anforderungen oder um Erteilung einer Ausnahmenbewil- ligung gemäss Art. 12 kEnG17) ist der Grund dafür nachzuweisen und  wenn möglich eine angemessene Ersatzmassnahme vorzuschlagen.  §  41 * Fonds zur Finanzierung des Förderprogramms 1 Dem Fonds zur Finanzierung des Förderprogramms gemäss Art. 27  kEnG18) werden zugewiesen: 1. die Globalbeiträge und Finanzhilfen des Bundes zur Förderung   von Massnahmen gemäss Art. 47 ff. des eidgenössischen Ener- giegesetzes (EnG)19);  2. die Ersatzabgaben gemäss Art. 19b kEnG; 3. die vom Landrat bereitgestellten Mittel; 4. die freiwilligen Zuwendungen an das Förderprogramm durch Per-  sonen des öffentlichen oder privaten Rechts.  §  42 1. Grundsatz 1 Die Förderbeiträge gemäss Art. 28 kEnG20) werden mit den Mitteln des  Fonds zur Finanzierung des Förderprogramms finanziert. * 2 Die Förderbedingungen, die Bemessung der Förderbeiträge sowie die  Anforderungen an die entsprechenden Gesuche stützen sich auf das  harmonisierte Fördermodell der Kantone. 3 Für Gebäude des Kantons werden keine Förderbeiträge ausgerichtet.  3 Fördermassnahmen  §  43 2. Beiträge bei baulichen Massnahmen 1 Gesuche sind vor Baubeginn zusammen mit den notwendigen Unterla- gen der Energiefachstelle einzureichen. 2 Auf Gesuche, welche erst später eingereicht werden, wird nicht einge- treten.  17) NG 641.1 18) NG 641.1 19) SR 730.0 20) NG 641.1  15    641.11  3 Zugesicherte Beiträge werden ausbezahlt, wenn: 1. die Arbeiten abgeschlossen sind; 2. die Abrechnungsunterlagen vollständig vorliegen; 3. die Anlage abgenommen ist; und 4. die mit der Beitragszusicherung verbundenen Auflagen und Be-  dingungen erfüllt sind, soweit dies bereits möglich ist.  4 Schlussbestimmungen  §  44 Übergangsbestimmungen 1. elektrische Widerstandsheizungen  1 Für elektrische Widerstandsheizungen besteht keine Sanierungspflicht  gemäss Art. 35b kEnG21), wenn: 1. sie als Zusatzheizungen zu Wärmepumpen oder als Notheizun-  gen eingebaut sind; beim Ersatz des ganzen Systems oder we- sentlicher Teile davon, insbesondere der Wärmepumpen oder der  elektrischen Widerstandsheizung, ist die Anlage an die Anforde- rungen des Gesetzes anzupassen; oder  2. die Voraussetzungen gemäss § 21 Abs. 4 erfüllt sind.  §  45 2. erhöhter und zertifizierter Qualitätsstandard 1 Bis zum gemeindeweisen Inkrafttreten des Gesetzes über die Raum- planung  und  das  öffentliche  Baurecht  (Planungs-  und  Baugesetz,  PBG)22) gelten MINERGIE-P und MINERGIE-A als erhöhte und zertifi- zierte  Qualitätsstandards  gemäss  Art.  184  des  Gesetzes  über  die  Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz, BauG)23).  §  46 Aufhebung bisherigen Rechts 1 Die Vollzugsverordnung vom 20. April 2010 zum Gesetz über die spar- same  Energienutzung  und  die  Förderung  erneuerbarer  Energien  (Kantonale Energieverordnung, kEnV)24) wird aufgehoben.  §  47 Inkrafttreten 1 Diese Verordnung tritt am 1. November 2021 in Kraft.  21) NG 641.1 22) NG 611.1 23) NG 611.01 24) A 2010, 747  16    641.11  2 § 41 und § 42 Abs. 1 treten am 1. Januar 2022 in Kraft.  A1 Anhang 1: Stand der Technik  §  A1-1 1 Folgende Normen und Vollzugshilfen definieren den Stand der Technik  gemäss Art. 10 kEnG25): 1. Norm SIA Nr. 180 «Wärmeschutz, Feuchtschutz und Raumklima   in Gebäuden», Ausgabe 2014; 2. Norm SIA 279 «Wärmedämmende Baustoffe», Ausgabe 2018; 3. Norm SIA 331 «Fenster und Fenstertüren», Ausgabe 2012; 4. Norm SIA Nr. 342 «Sonnen- und Wetterschutzanlagen», Ausgabe   2009; 5. Norm SIA Nr. 343 «Türen und Tore», Ausgabe 2014; 6. Norm SIA Nr. 380 «Grundlagen für energetische Berechnungen   von Gebäuden», Ausgabe 2015; 7. Norm SIA Nr. 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016; 8. Norm SIA Nr. 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine   Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2014; 9. Norm SIA 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen   und Anforderungen», Ausgabe 2009; 10. Norm SIA 384/201 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren   zur Berechnung der Norm-Heizlast», Ausgabe 2003; 11. Norm SIA  384/3  «Heizungsanlagen in  Gebäuden  -  Energiebe-  darf», Ausgabe 2013; 12. Norm SIA 385/1 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden -   Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2011; 13. Norm SIA  387/4 «Elektrizität  in  Gebäuden – Beleuchtung:  Be-  rechnung und Anforderungen», Ausgabe 2017; 14. Norm SIA 480 «Wirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im   Hochbau»; Ausgabe 2016; 15. SIA-Merkblatt 2023 «Lüftung in Wohnbauten», Ausgabe 2008; 16. SIA-Merkblatt  2024  «Raumnutzungsdaten  für  die  Energie-  und   Gebäudetechnik», Ausgabe 2015; 17. Merkblatt SIA 2028 «Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Ge-  bäudetechnik», Ausgabe 2010.  25) NG 641.1  17    641.11  A2 Anhang 2: Wärmeschutz von Gebäuden  §  A2-1 Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen  Bauteilen  1 Grenzwerte bei der Raumtemperatur von 20°C bei Standardnutzung  (Grenzwert Uli in W/(m²K) mit Wärmebrückennachweis):  Bauteil Bauteil gegen Aus- senklima oder weni- ger als 2 m im Erd- reich  Bauteil gegen unbe- heizte Räume oder  mehr als 2 m im Erd- reich  opake Bauteile (Dach,  Decke, Wand, Boden)  0.17 0.25  Fenster, Fenstertüren 1.00 1.30  Türen 1.20 1.50  Tore (gemäss Norm  SIA 343)  1.70 2.00  Storenkasten 0.50 0.50  2 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ:  Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  Ψ  Grenzwert W/mK  Typ 1: Auskragungen in Form von Platten oder Rie- geln  0.30  Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht  durch Wände, Böden oder Decken  0.20  Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an  horizontalen oder vertikalen Gebäudekanten  0.20  Typ 5: Fensteranschlag 0.15  3 Punktebezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ:  Punktebezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ Grenzwert W/K  Punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0.30  4 Auf eine Klimakorrektur der Grenzwerte bei Einzelbauteilen wird ver- zichtet.  18    641.11  §  A2-2 Einzelbauteilgrenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen *  1 Grenzwerte bei der Raumtemperatur von 20°C bei Standardnutzung  (Grenzwert Uli in W/(m²K):  Bauteil Bauteil gegen Aus- senklima oder weni- ger als 2 m im Erd- reich  Bauteil gegen unbe- heizte Räume oder  mehr als 2 m im Erd- reich:  opake Bauteile (Dach,  Decke, Wand, Boden)  0.25 0.28  Fenster, Fenstertüren 1.00 1.30  Türen 1.20 1.50  Tore (gemäss Norm  SIA 343)  1.70 2.00  Storenkasten 0.50 0.50  2 Auf eine Klimakorrektur der Grenzwerte bei Einzelbauteilen wird ver- zichtet.  §  A2-3 Grenzwerte für den Heizwärmebedarf je Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen *  1 Grenzwerte für den Heizwärmebedarf je Jahr bei 9.4°C Jahresmittel- temperatur und die spezifische Heizleistung bei -8°C Auslegungstempe- ratur:  Gebäudeka- tegorie  Grenzwerte  für Neubau- ten: QH,li0  kWh/m²  Grenzwerte  für Neubau- ten: ΔQH,li  kWh/m²  Grenzwerte  für Neubau- ten: PH,li W/ m²  Grenzwerte  für Umbau- ten und Um- nutzungen:  QH,li,re kWh/ m²a  I Wohnen  MFH  13 15 20 1.5 x QH,li  II Wohnen  EFH  16 15 25 1.5 x QH,li  III Verwal- tung  13 15 25 1.5 x QH,li  IV Schulen 14 15 20 1.5 x QH,li  19    641.11  Gebäudeka- tegorie  Grenzwerte  für Neubau- ten: QH,li0  kWh/m²  Grenzwerte  für Neubau- ten: ΔQH,li  kWh/m²  Grenzwerte  für Neubau- ten: PH,li W/ m²  Grenzwerte  für Umbau- ten und Um- nutzungen:  QH,li,re kWh/ m²a  V Verkauf 7 14 - 1.5 x QH,li  VI Restau- rants  16 15 - 1.5 x QH,li  VII Ver- sammlungs- lokale  18 15 - 1.5 x QH,li  VIII Spitäler 18 17 - 1.5 x QH,li  IX Industrie 10 14 - 1.5 x QH,li  X Lager 14 14 - 1.5 x QH,li  XI Sportbau- ten  16 14 - 1.5 x QH,li  XII Hallenbä- der  15 18 - 1.5 x QH,li  2 Für Standorte unter 800 m ü. M. sind die Daten der Klimastation Lu- zern zu verwenden. Für Standorte über 800 m ü. M. ist die Klimastation  Engelberg massgebend. Der mit den Tabellenwerten errechnete Grenz- wert gilt für eine Jahresmitteltemperatur e,avg von 9.4°C. Er wird um 𝛩   6 Prozent je K tiefere Jahresmitteltemperatur erhöht. 3 Der Grenzwert  Ph,li wird für die Klimastation Engelberg gemäss Re- chenverfahren Norm SIA 384.201 (Anhang ND.1) angepasst.  A3 Anhang 3: Standardlösungen beim Ersatz des Wärmeerzeugers  §  A3-1 1 Der Nachweis gemäss § 20 gilt als erbracht, wenn eine der folgenden  Standardlösungen (SL) fachgerecht ausgeführt wird: 1. SL 1: Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung:   Mindestfläche 2% der Energiebezugsfläche (EBF);  20    641.11  2. SL 2: Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung: Holzfeuerung als  Hauptwärmeerzeuger und ein Anteil an erneuerbarer Energie für  Warmwasser;  3. SL  3:  Wärmepumpen  mit  Erdsonde,  Wasser-  oder  Aussenluft:  elektrisch angetrieben für Heizung und Warmwasser ganzjährig,  entweder mit  einem oder mehreren Wärmeerzeugern (monova- lent oder bivalent) mit mindestens 50% des Leistungsbedarfs und  einem Wirkungsgrad von mindestens 120%;  4. SL 4:  mit  Erdgas angetriebene Wärmepumpe: für Heizung und  Warmwasser ganzjährig;  5. SL 5:  Fernwärmeanschluss: Anschluss an ein Netz mit  Wärme  aus KVA, ARA oder erneuerbaren Energien;  6. SL 6: Wärmekraftkoppelung: elektrischer Wirkungsgrad von min- destens 25% und für mindestens 60% des Wärmebedarfs für Hei- zung und Warmwasser;  7. SL 7: Warmwasserwärmepumpe mit Photovoltaikanlage: Wärme- pumpenboiler  und  Photovoltaikanlage  mit  mindestens  5 Wp/m²  EBF;  8. SL 8: Ersatz der Fenster entlang der thermischen Gebäudehülle:  U-Wert bestehende Fenster mindestens 2.0 W/m²K und U-Wert  Glas neue Fenster höchstens 0.7 W/m²K;  9. SL 9: Wärmedämmung der Fassade und/oder Dach: U-Wert be- stehende  Fassade  /  Dach  /  Estrichboden  mindestens  0.60 W/ m²K;  U-Wert  neue  Fassade  /  Dach  /  Estrichboden  höchstens  0.20 W/m²K; und Fläche der verbesserten Wärmedämmung min- destens 0.5 m² je m² EBF;  10. SL 10: Grundlast-Wärmeerzeuger erneuerbar mit bivalent betrie- benem fossilem Spitzenlastkessel: Mit erneuerbaren Energien au- tomatisch betriebener  Grundlast-Wärmeerzeuger  (Holzschnitzel,  Pellets, Erdwärme, Grundwasser oder Aussenluft) mit einer Wär- meleistung von mindestens 25% der im Auslegungsfall notwendi- gen  Wärmeleistung  ergänzt  mit  fossilem  Brennstoff  bivalent  betriebener Spitzenlast-Wärmeerzeuger für Heizung und Warm- wasser ganzjährig;  11. SL  11:  Kontrollierte  Wohnungslüftung:  Neu-Einbau  einer  kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und ei- nem WRG-Wirkungsgrad von mindestens 70%.  21    641.11  A4 Anhang 4: Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der  Heizung sowie bei Warmwasserleitungen  §  A4-1 1 Minimale  Dämmstärken  bei  Verteilleitungen  der  Heizung  sowie  bei  Warmwasserleitungen:  Rohrnennweite  [DN]  Zoll bei λ > 0.03 W/mK bis  λ ≤ 0.05 W/mK  bei λ ≤ 0.03 W/ mK  10–15 ⅜"–½" 40 mm 30 mm  20–32 ¾"–1¼" 50 mm 40 mm  40–50 1½"–2" 60 mm 50 mm  65–80 2½"–3" 80 mm 60 mm  100–150 4"–6" 100 mm 80 mm  175–200 7"–8" 120 mm 80 mm  A5 Angang 5: Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen  §  A5-1 1 Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen:  DN Zoll Für starre Rohre [W/mK] Für flexible Rohre sowie Dop- pelrohre [W/mK]  20 3/4" 0.14 0.16  25 1" 0.17 0.18  32 5/4" 0.18 0.18  40 1 1/2" 0.21 0.24  50 2" 0.22 0.27  65 2 1/2" 0.25 0.27  80 3" 0.27 0.28  100 4" 0.28 0.31  125 5" 0.31 0.34  150 6" 0.34 0.36  175 7" 0.36 0.38  22    641.11  DN Zoll Für starre Rohre [W/mK] Für flexible Rohre sowie Dop- pelrohre [W/mK]  200 8" 0.37 0.40  A6 Anhang 6: Anforderungen an die Deckung des Energiebedarfs  von Neubauten  §  A6-1 Anforderungen Neubau 1 Der  gewichtete  Energiebedarf  gemäss  Ziff.  2  je  Jahr  für  Heizung,  Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung in Neubauten darf den folgen- den Wert nicht überschreiten:  Gebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten EHLWK.li in kWh/ m²a  I Wohnen MFH 35  II Wohnen EFH 35  III Verwaltung 40  IV Schulen 35  V Verkauf 40  VI Restaurants 45  VII Versammlungslokale 40  VIII Spitäler 70  IX Industrie 20  X Lager 20  XI Sportbauten 25  XII Hallenbäder Keine Anforderungen EHLWK.li  2 Bei den Gebäudekategorien VI und XI gilt die Anforderung ohne Be- rücksichtigung des Bedarfs für Warmwasser. 3 Bei Vorhaben der Gebäudekategorien VI, XI und XII sind mindestens  20 Prozent der Energie für Wassererwärmung aus erneuerbaren Ener- gien zu decken. 4 Bei Vorhaben der Gebäudekategorien XII sind die Nutzung der Abwär- me aus Fortluft, Bade- und Duschwasser zu optimieren.  23    641.11  5 Für Standorte unter 800 m ü. M. sind die Daten der Klimastation Lu- zern zu verwenden. Für Standorte über 800 m ü. M. ist die Klimastation  Engelberg massgebend; für diese werden die Grenzwerte um 2 kWh/ m²a erhöht. 6 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt wer- den. 7 Bei Räumen mit Raumhöhen über 3 m in Gebäuden der Kategorien II– XII kann eine Raumhöhenkorrektur mit Bezugshöhe von 3 m angerech- net werden.  §  A6-2 Berechnungsregeln 1 Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warm- wasser, Lüftung und Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Hei- zung  QH,eff.  und  Warmwasser  Qww mit  den  Nutzungsgraden η  der  gewählten Wärmeerzeugungen dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor  g der eingesetzten Energieträger multipliziert  sowie der ebenfalls  mit  dem entsprechenden Gewichtungsfaktor  g gewichtete  Elektrizitätsauf- wand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert. 2 Es  wird  nur  die  dem Gebäude  zugeführte  hochwertige  Energie  für  Raumheizung,  Warmwasser,  Lüftung  und  Raumklimatisierung  in  den  Energiebedarf eingerechnet. Die nutzungsabhängigen Prozessenergien  werden nicht in den Energiebedarf eingerechnet. 3 Elektrizität aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnungen  des  gewichteten  Energiebedarfs  einbezogen;  ausgenommen  ist  die  Elektrizität aus WKK-Anlagen. 4 Für die Gewichtung der Energieträger gelten folgende Gewichtungs- faktoren:  Energieträger Nationaler Gewichtungsfaktor g  Elektrizität 2.0  Heizöl, Gas, Kohle 1.0  Biomasse (Holz, Biogas, Klärgas) 0.5  Fernwärme (einschliesslich Abwär- me aus KVA, ARA, Industrie), An- teil fossil erzeugte Wärme: ≤ 25%  0.4  Fernwärme (einschliesslich Abwär- me aus KVA, ARA, Industrie), An- teil fossil erzeugte Wärme: ≤ 50%  0.6  24    641.11  Energieträger Nationaler Gewichtungsfaktor g  Fernwärme (einschliesslich Abwär- me aus KVA, ARA, Industrie), An- teil fossil erzeugte Wärme: ≤ 75%  0.8  Fernwärme (einschliesslich Abwär- me aus KVA, ARA, Industrie), An- teil fossil erzeugte Wärme: > 75%  1.0  Sonne, Umweltwärme, Geothermie 0  §  A6-3 Nachweis mittels Standardlösungskombination 1 Für  die Gebäudekategorien I  (Wohnen MFH) und II  (Wohnen EFH)  gelten die Anforderungen gemäss § A6-1 als erbracht, wenn eine der  folgenden Standardlösungskombinationen aus Gebäudehülle und Wär- meerzeugung fachgerecht umgesetzt wird:  Kombination Anforderungen A26) B27) C28) D29) E30) F31) G32)  1 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.17 W/m²K,  Fenster: 1.00 W/m²K,  Kontrollierte Woh- nungslüftung  X X X X                  2 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.17 W/m²K,  Fenster: 1.00 W/m²K,  Thermische Solaranla- ge für Warmwasser mit  mindestens 2% der  Energiebezugsfläche  X X X X X             3 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.15 W/m²K,  Fenster: 1.00 W/m²K  X X X                       26) A = Wärmeerzeugung: Elektrische Wärmepumbe (Erdsonde oder Wasser) 27) B = Wärmeerzeugung: Automatische Holzfeuerung 28) C = Wärmeerzeugung: Fernmwärme aus KVA, ARA oder erneuerbaren Energien 29) D = Wärmeerzeugung: Elektrische Wärmepumpe (Aussenluft) 30) E = Wärmeerzeugung: Stückholzfeuerung 31) F = Wärmeerzeugung: Gasbetriebene Wärmepumpe 32) G = Wärmeerzeugung: Fosslier Wärmeerzeuger  25    641.11  Kombination Anforderungen A) B) C) D) E) F) G)  4 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.15 W/m²K,  Fenster: 0.80 W/m²K  X X X X                  5 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.15 W/m²K,  Fenster: 1.00 W/m²K,  Kontrollierte Woh- nungslüftung, Thermi- sche Solaranlage für  Warmwasser mit min- destens 2% der Ener- giebezugsfläche  X X X X X X        6 Opake Bauteile gegen  aussen: 0.15 W/m²K,  Fenster: 0.80 W/m²K,  Kontrollierte Woh- nungslüftung, Thermi- sche Solaranlage für  Warmwasser mit min- destens 7% der Ener- giebezugsfläche  X X X X X X X  2 Die Jahresarbeitszahl für gasbetriebene Wärmepumpen muss mindes- tens 1.4 betragen. 3 Der Wirkungsgrad der  Wärmerückgewinnung bei  kontrollierter  Woh- nungslüftung muss mindestens 80% betragen. 4 Bei einem Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder er- neuerbarer Energien darf der fossile Anteil 50% nicht überschreiten.  26    641.11  Änderungstabelle - Nach Beschluss  Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Fundstelle  22.06.2021 01.11.2021 Erlass Erstfassung A 2021, 1240  22.06.2021 01.01.2022 § 41 eingefügt A 2021, 1240  22.06.2021 01.01.2022 § 42 Abs. 1 eingefügt A 2021, 1240  22.06.2021 01.01.2022 § A2-2 Titel geändert A 2021, 1240  22.06.2021 01.01.2022 § A2-3 Titel geändert A 2021, 1240  27    641.11  Änderungstabelle - Nach Artikel  Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Fundstelle  Erlass 22.06.2021 01.11.2021 Erstfassung A 2021, 1240  § 41 22.06.2021 01.01.2022 eingefügt A 2021, 1240  § 42 Abs. 1 22.06.2021 01.01.2022 eingefügt A 2021, 1240  § A2-2 22.06.2021 01.01.2022 Titel geändert A 2021, 1240  § A2-3 22.06.2021 01.01.2022 Titel geändert A 2021, 1240  28   	1 Organisation 	§ 1 Regierungsrat 	§ 2 Direktion 	§ 3 Energiefachstelle 	§ 4 Baubewilligungsbehörde  	2 Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen 	2.1 Allgemein 	§ 5 Stand der Technik 	§ 6 Begriffe 1. Baubewilligungspflicht 	§ 7 2. Neubau, Umbau, Umnutzung 	§ 8 3. gebäudetechnische Anlagen 	§ 9 4. erneuerbare und fossile Energie 	§ 10 5. technische Begriffe 	§ 11 Energienachweis mit Minergie-Zertifikat  	2.2 Energierelevante Massnahmen 	2.2.1 Wärmeschutz 	§ 12 Winterlicher Wärmeschutz 1. Grundsatz 	§ 13 2. Anforderungen an Einzelbauteile 	§ 14 3. Systemanforderung 	§ 15 Sommerlicher Wärmeschutz 	§ 16 Kühlräume 	§ 17 Gewächshäuser, beheizte Traglufthallen 	§ 18 Erleichterungen, Befreiung  	2.2.2 Gebäudetechnische Anlagen 	§ 19 Wärmeerzeugung 1. mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel 	§ 20 2. erneuerbare Energie beim Ersatz des Wärmeerzeugers 	§ 21 3. ortsfeste elektrische Widerstandsheizung 	§ 22 Wassererwärmer, Warmwasserspeicher 	§ 23 Wärmeverteilung und ‑abgabe 	§ 24 Lüftungstechnische Anlagen 	§ 25 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen 	§ 26 Kühlung, Be- und Entfeuchtung in bestehenden Bauten  	2.2.3 Gewichteter Energiebedarf, Eigenstromerzeugung 	§ 27 Anforderungen an die Deckung des gewichteten Energiebedarfs 	§ 28 Vorbildfunktion von Kanton und Gemeinden 	§ 29 Eigenstromerzeugung 1. Ausnahmen 	§ 30 2. Beteiligung an neuen Gemeinschaftsanlagen a) neue Gemeinschaftsanlagen 	§ 31 b) Beteiligung 	§ 32 c) Bewilligung  	2.2.4 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 	§ 33 U-Wert bei Ausrüstungspflicht 	§ 34 Abrechnung 	§ 35 Ausnahmen  	2.2.5 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf 	§ 36 Beleuchtung   	2.3 Grossverbraucher 	§ 37 Zumutbare Massnahmen 	§ 38 Zielvereinbarungen von Gruppen  	2.4 Verfahren 	§ 39 Einreichung des Energienachweises 	§ 40 Erleichterungen, Befreiungen, Ausnahmebewilligung 	§ 41 * Fonds zur Finanzierung des Förderprogramms 	§ 42 1. Grundsatz   	3 Fördermassnahmen 	§ 43 2. Beiträge bei baulichen Massnahmen  	4 Schlussbestimmungen 	§ 44 Übergangsbestimmungen 1. elektrische Widerstandsheizungen 	§ 45 2. erhöhter und zertifizierter Qualitätsstandard 	§ 46 Aufhebung bisherigen Rechts 	§ 47 Inkrafttreten  	A1 Anhang 1: Stand der Technik 	§ A1-1  	A2 Anhang 2: Wärmeschutz von Gebäuden 	§ A2-1 Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen 	§ A2-2 Einzelbauteilgrenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen * 	§ A2-3 Grenzwerte für den Heizwärmebedarf je Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen *  	A3 Anhang 3: Standardlösungen beim Ersatz des Wärmeerzeugers 	§ A3-1  	A4 Anhang 4: Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen 	§ A4-1  	A5 Angang 5: Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen 	§ A5-1  	A6 Anhang 6: Anforderungen an die Deckung des Energiebedarfs von Neubauten 	§ A6-1 Anforderungen Neubau 	§ A6-2 Berechnungsregeln 	§ A6-3 Nachweis mittels Standardlösungskombination