六十谷水管橋

六十谷水管橋（むそたすいかんきょう）は、和歌山県和歌山市内を流れる紀の川に架かる和歌山市企業局の水道橋 (水管橋)である 。
概要.
紀の川に架かる長さ約550 mの水管橋で1975年（昭和50年）3月に完成。六十谷橋 (県道141号) の下流側、紀の川大堰の上流側に位置する。和歌山市の紀の川北側に送水するための水道管をわたす唯一の橋である。水道管は直径約90センチメートルの2本で構成される。2015年度（平成27年度）に耐震化工事を実施した。2021年 (令和3年)10月現在、1日あたりの送水量は約48,000 m3、約6万世帯 (約13万8000人) に給水している。同地域の上水道浄水場は滝畑浄水場 (1日あたり処理水量34 m3) しかないため、同地域へのほぼ唯一の給水手段である。
構造諸元
崩落.
2021年10月3日午後、本橋の左岸から4径間目（中央径間）が崩落した。翌日、午前11時現在で和歌山市北部の約6万世帯（約13万8000人）が断水となった。この規模は和歌山市の約4割の地域にあたる。
経過.
10月3日
10月4日
10月6日
10月8日
10月9日
10月20日
11月6日
原因.
崩落の原因は不明であるが、和歌山市が2021年10月6日にドローンによる上空からの撮影を行ったところ、崩落した中央径間の北側に隣接する径間で、送水管（補剛桁）とアーチを繋ぐ吊り材（各径間に18本）のうち4本に腐食や破断が発見された。また、2020年12月に撮影されたGoogle マップのストリートビューでは、中央径間の吊り材にも複数箇所の破断があるように見えるとの指摘もある。
和歌山市は約40m離れて隣接する道路橋・六十谷橋からの目視での漏水の点検を月1回行うとともに、本水管橋の管理用通路からの目視での上部構造等の点検を年1回行っていた。しかし、いずれの点検も、高い位置にある構造部材を十分確認できるものではなかった。また、2021年5月11日に行われた年1回の点検では、橋の上部構造に複数の腐食が発見され、2022年度以降の塗装工事などが検討されていたものの、破断は把握しておらず、緊急性を要するとの認識もなかった。