排水桝

排水桝（はいすいます）とは、排水管に設けられる桝（ます）のことである。「桝」と称することもある。
概要.
排水桝は住宅や道路などで発生した排水を一時的に貯留させ、泥やゴミなどの不純物を除去して排水管や側溝が詰まらないようにする。雨水を集めるために用いられる排水桝（雨水桝）を集水桝と呼ぶ。形状は四角柱や円柱のものがある。
設置場所.
道路上で排水桝を設ける場所は以下の場所が考えられる。
一般に設置間隔は20 - 30 mで、縦断勾配が小さい道路では20 m程度とされている。縦断勾配で谷部となる区間では谷の最低部に必ず1ヶ所以上設け、その前後に3 - 5 m離れて1ヶ所ずつ配置するのが望ましい。
住宅等の敷地内で排水桝を設置する場所としては以下の場所が挙げられる。
排水桝の設置場所によって「宅内桝」（住宅の敷地内の要所に設けられるもの）と「公共桝」（敷地内の排水管から下水道との接続点に設けられるもの。最終桝・公設桝・取付桝とも）と呼称される。
構造.
用途によって求められる構造が異なる。
汚水・雑排水に用いられる排水桝は頂部は防臭用にマンホール蓋を設け、底部の半円形状の勾配を設けたインバート桝とする。
雨水用は防臭が必要ないので、頂部はグレーチングを使用しても問題ない。この雨水用の桝では一般には150 mm以上の泥溜めを確保し、それ以上に泥やゴミが溜まると排水管に泥が流入するため定期的な掃除が必要となる。ゴミかごを設けることでゴミや落ち葉の流入を防ぐこともできる。
道路上の排水桝.
道路上に用いられる排水桝は街渠桝と縁石桝に分類される。
街渠桝は側溝を分断する形で落下口を設けた桝で、蓋の種類も多様であらゆる縦断勾配の道路に対応できる。
縁石桝は縁石に水流の落下口を有するもので、落下口が路面には現れない。ただし、処理できる水量も側溝桝より小さく、適用できる縦断勾配も限られる。
材質.
排水桝本体の材質はコンクリート製や塩ビ製がある。コンクリート製のものは一般的には鉄筋を有さない無筋コンクリートとなることが多いが、大きさや使用条件によって有筋になる。桝の蓋は鋼製格子型（グレーチング）のものも用いられる。
塩ビ製のものは桝径は150 mm・200mm・300mmのものがあり、桝の蓋も塩ビ製・鋳鉄製・ステンレス製などがあるため設置場所によって使い分けられる。
製作・施工.
コンクリート製の排水桝は一般的には現場で製作される。設計図面で指定された寸法に従い木型を組み立て、生コンクリートを打設して作成する。設置予定場所で木型を組み立てることが困難な場合は別の場所で予め作ってから現場に据え付ける（この方法は「陸打ち」と呼ばれる）。水路として用いる開口や蓋を設けるための凹部も設ける必要があり、製作には熟練に技術を要する。
塩ビ製のものは掘削・敷砂後に排水桝を設置し、排水管・立上り管を取り付けてから蓋をして埋め戻す。