熱通過率

熱通過率（ねつつうかりつ）とは、隔壁などを介した 2 流体間で熱移動が生じる際、次式で定義される係数 "K" のことである。
ここで、
である。
熱通過率はまた、熱貫流率、総括伝熱係数などと呼ばれることもある。
平板隔壁の場合.
図のように固体隔壁を介して h と c の両流体間で熱が移動するとする。
流体 h と壁左面間は対流熱伝達で、壁面内は熱伝導で、
壁右面と流体 c 間は対流熱伝達で熱が移動するので、
伝熱量 "Q" は次式で表される。
ただし、"T"h 、"T"c 、"T"w1 、"T"w2 は
流体 h 、流体 c 、壁左面 、壁右面の温度であり、
"h"h 、"h"c 、"k"w 、"δ" は
壁左面の熱伝達率、壁右面の熱伝達率、隔壁の熱伝導率、隔壁厚さである。
これらより "T"w1 、"T"w2 を消去すると、次式となる。
スケール付着などによる汚れ係数 "r"1、 "r"2を考慮する場合は、
となる
円管壁の場合.
右図のように隔壁が円管の場合は、次式で表される。
"A"1 と "A"2 は管内表面積および管外表面積、
"K"1 と "K"2 は管内面基準および管外面基準の熱通過率である