湿り空気線図

湿り空気線図（しめりくうきせんず、Psychrometric Chart）とは線図上に、乾球/湿球温度/露点温度、絶対/相対湿度、エンタルピーなどを記入し、その中から2つの値を求めることにより、湿り空気の状態が分かるようにした線図のことである。
空気線図、湿度線図とも言う。
不飽和空気ではつかみにくい乾球温度や相対湿度、絶対湿度、 比エンタルピーなどの相互関係を比較対照して線図にしたものをいう。湿り空気線図といえば、主に「湿り空気 線図」の事を指すのが一般的になっている。主に空気の状態や熱的変化を知るために用いられる。 
湿り空気の状態は、全圧が一定の下では以下に挙げる状態量のうちいずれか2つを定めれば決まることから、状態量の関係を平面上に表すことができる。全圧には通常標準大気圧（＝101.325 kPa）が用いられる。線図の形式として以下がある：
さらにモリエ線図はその絶対湿度 と乾球温度 の範囲によって以下の種類がある：
温度の単位をファラドとしたNF, HF, LF線図も存在する。
湿り空気"h" -"x" 線図.
比エンタルピー と絶対湿度 を座標軸にとって斜交座標系としたもの。乾球温度と絶対湿度を直交座標系としたようにも見えるが、乾球温度一定の線は場所によって角度が異なるため、これは正しくない。
右に示した線図の構成要素は以下の通りである（括弧内は線の色）。
気温、湿度が高ければ比エンタルピーは高い。例えば、
と読み取ることができる。(気温、湿度) = (35℃, 50 %)から温度だけを下げ(25℃, 50 %)に冷却するために必要なエネルギーはこれら空気の比エンタルピーの差であり約30 J/g DAである。一方、気温(35℃, 70 %)から温度と湿度を両方下げ同じ(25℃, 50 %)にするときの比エンタルピーの差は約50 J/g DAとなり、湿度を下げながら温度を下げる方がより大きなエネルギーが必要なことがわかる。