分電盤

分電盤（ぶんでんばん）とは、幹線により送られてきた電気を負荷回路へと分岐する部分に設置される、配線用遮断器や漏電遮断器などが集合して取り付けられた電気設備である。金属製や合成樹脂製の筐体に収められていることが多いが、木板に取り付けただけの簡素なものもある。
大型の分電盤の場合には、漏電遮断器や配線用遮断器のほかに電力量計や制御用のリレー、照明をリモコンで制御するための制御ユニットなどが組み込まれている場合もある。
住宅用分電盤では、これらの他に電流制限器（アンペアブレーカー）を取付けられるように設置スペース（「リミッタスペース」と呼ばれている）を設けてある製品と設けてない製品が販売されている。屋内配線が危険な状態になると、自動的に回路が切れるブレーカーが設けられている。
分電盤設置の法律的な根拠.
「電気設備技術基準」第56条「配線の感電または火災の防止」や第63条「過電流等からの低圧幹線等の保護措置」にもとづき分電盤は設置する必要がある。また「電気設備技術基準の解釈」第165条「低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設」は上記第56条や第63条にのっとり、どのような場所に分電盤を設置するとよいかを述べている。住宅用分電盤は玄関や廊下の壁面上部（同時に電力計に最も近い場所）、新築マンションなどの場合にはクローゼットの内側に、業務用分電盤は建物内のEPS（電気パイプスペースまたは電気パイプシャフト）に設置される事が多い。
住宅用分電盤の規格.
一般社団法人日本配線システム工業会の自主規格であるJWDS0007「住宅用分電盤」に適合していれば、住宅用分電盤を製造するメーカーは日本配線システム工業会が発行する規格適合認定ステッカーを貼ることができる。
JWDS0007「住宅用分電盤」には、スタンダード規格と高機能規格という2種類の規格がある。
なお、いずれの高機能機器もいわゆる「後付け」（ユーザーが機器を購入して分電盤に組み込む）での性能を担保しているものではなく、あくまで工場出荷時に組み込んだ状態で所定の機能を果たすように設計・製造されたものである。
その他の住宅用分電盤.
これらの規格以外にも、様々な機能を持ち合わせた住宅用分電盤が分電盤製造メーカーにより製造・販売されている。