부실공사 공화국인 강원랜드
분야: 안전/환경
청원 기간: 2018-03-06 ~ 2018-04-05

부실공사 공화국 강원랜드 1. 강원랜드 스키하우스 신축건물의 스프링쿨러의 동파사고 예방 - 본인은 2017년 11월부터 2018년 12월까지 신축건물인 강원랜드 스키하우스의 식당 건물과 북카페 등이 강추위로 인해 스프링클러가 동파가 되는 것을 수 차례 보고 강원랜드 건설관리팀에서 조금만 신경을 썼더라면 충분히 예방할 수 있지 않겠나 하는 말씀을 드리고 싶습니다. - 현재 스키하우스의 하자 원인은 시공 단계에서부터 설계 관련, 유지관리 관련이 주원인으로, 하자관련 원인 대부분이 시공 관련입니다. - 스키하우스 식당 건물과 전망대 북카페는 스프링쿨러가 동파되어 발생된 사고이나 본인의 주관적인 생각으로는 이를 사전에 충분히 예방할 수 있었다고 생각합니다. - 이번처럼 강추위가 발생되면 초기에 온도계를 요소요소에 설치하여 관심 있게 지켜보고 동파가 예상된다면 얼기 전에 스프링클러에 열선을 감아서 보호했었다면 스프링클러가 동파되어 피해를 보지 않았으리라 생각됩니다. - 그리고 스프링클러 프리엑션 벨브도 각 업장별 특성에 따라 다르겠으나 동파 우려가 되는 해당 업장 또한 비슷한 방법으로 해도 좋을 것 같습니다. 2. 강원랜드 건설관리팀 담당자의 “실내에는 열선을 깔지 못한다”는 답변에 대한 이견 - 2017년 11월부터 2018년 2월까지 강원랜드 스키하우스 내 2층, 3층, 전망대 북카페 실내 천장에 설치돼 있는 스프링쿨러 배관이 동파되는바람에 때 아닌 물난리를 수 차례 겪었습니다. - 원인은 이 건물 천장 스프링쿨러 배관이 전체적으로 얼어붙어 동파사고를 낸 것입니다. - 강원랜드 건설관리팀은 시공사 관계자들을 투입해 설계부실 및 시공하자 등 사고 발생 원인을 조사하고 재시공하거나 배관에 열선을 시공하는 재발 방지 대책을 마련해야 합니다. - 그러나 강원랜드 내 시설관계자들은 스키하우스 식당과 북카페는 올 겨울 들어 천장 고정 난방시설을 가동하고 있는데도 불구하고 설계부실로 인해 난방이 제대로 되지 않는 것으로 얘기하고 있습니다. - 결과적으로 동파사고를 예방하지 못한 설계부실이라는 지적입니다. 밤 시간대 실내 천장의 평균 온도가 영하 온도에 머물러 스프링클러 같은 시설들이 작동하기에는 온도가 적당치 않다는 것입니다. - 이 때문에 스키하우스의 식당과 전망대의 북카페는 스프링쿨러 재시공 등을 통해 동파 방지 대책을 마련하더라도 혹한기 대비 제대로 기능이 작동될지는 미지수입니다. - 상식적으로 신축건물에서 소화라인이 얼어 무용지물 되는 경우는 없다고 보아야 합니다. - 강원랜드 건설관리팀은 그렇게 쉽게 무용지물이 되는 것을 67억이나 되는 비싼 건축비를 들여 설치하였다고 합니다. - 각종 소화설비는 시공시 용도와 규정에 맞아야 하고, 동절기 어느 정도 추위에도 사용이 가능 하도록 설치되어야 합니다. - 프리액션방식은 스프링클러 헤드가 개방된 실에 설치되어 실내의 온도를 상온으로 유지하기가 곤란하거나 단열조치 불가능한 곳에 설치하는 방식입니다. - 스프링쿨러는 항상 보온이 되어 있어야 하며, 보온이 부실 하다거나 손상된 부분이 있으면 역시 보강해 주어야 합니다. 3. 스키하우스 신축 스프링쿨러 설비에 대한 이견 - 어떠한 경우에도 소방시설이 무용지물 상태가 되던가, 동파가 되어서는 안됩니다. 1) 그러한 상태가 방치 됬을때, 혹시 화재사고라도 일어나거나, 소방서에서 알게 되면, 책임은 건설관리팀 관계자에게 돌아가기 때문에 염려되어 글을 올립니다. 2) 단열이 취약한 스프링쿨러 배관 내에 동파방지 열선을 설치하는 방법이 분명히 있다고 합니다. 일부 아파트 등에서 이를 선택하여 시설을 한 곳이 있습니다. 빨리 열선시공을 해야 합니다. 4. 우리는 ‘하자보수’ 를 요청하는데, 왜 강원랜드 건설관리팀에선 '개선사항’이라고 답하나? 1) 연기도 재대로 빨아들이지 못하는 주방의 급. 배기시설부터 다시 재시공 해주시기 바랍니다. 연기가 날 때마다 눈이 시리고 아픕니다. 복도에 까지 연기가 자욱합니다. 그런데 건설관리팀에서는 연기가 잘 빠져 나간다고 우기고 있습니다. 2) 아테나 키친은 건물 내외 모두 벽지들이 모두 들떠 있습니다. 하지만 아직까지도 아무런 조치도 해주지 않습니다. 3) 주방 하수도가 막혀 있는체로 설치되어 조리직원들은 시궁창 냄새를 종일 맡아야 합니다. 4) 우리는 하자보수를 원하는데, 건설관리팀에서는 개선사항이라며 기다려 보라고 합니다. 5) 즉시 조치를 요구하면 자동차 수리를 예를 들어 가며, 부속품이 제대로 조달되어야 수리가 가능하다는 말로 황단한 답변을 합니다. 6) 안전신문고에 안전민원을 내면 정선군청에서 강원랜드 경영기획팀장에게 본인의 신분을 모두 공개합니다. 하기야 국정감사 출석요구서까지 먼저 개봉하는 강원랜드 경영기획팀장입니다. 제발 관계기관들은 형식적인 관리감독이 아닌 깐깐한 조사를 부탁드립니다. 강원랜드에는 청렴이 기본이지만, 안전은 원칙입니다.