아파트 소화전에 물이 없는것을 압니까(내부자고발)
분야: 안전/환경
청원 기간: 2018-01-27 ~ 2018-02-26

국민 여러분 집안에 불이났습니다 소화기로는 충분치 않아 복도에 있는 소화전으로 초기 소화를 할려고 힘들게 끌고 와서 밸브를 열었더니 물이 안나오는 겁니다 미리 알았다면 1초래도 더 빨리 신고 하는게 더 낳겠지요 작은 단지나 큰단지나 똑 같습니다 우리나라 소방 안전관리가 얼마나 요식행위인지 드러나는 한 단면입니다 겨울철에 불시 단속나가면 소화전 용수가 없는 곳을 심심찮게 적발 할수 있습니다 그 이유는 한마디로 동파 때문입니다 특히 복도식 아파트나 소화전함이나 배관이 외부로 노출 되는 빌딩 또한 마찬가지 입니다 영하5도 이하로 더 떨어지게 되면 결빙이 시작 되는데 단열 보온 처리를 잘한곳은 예외가 되겠지만 그렇지가 않은 경우는 거의 겨울철에는 아예 빼놓기가 일쑤 입니다 어떤곳은 기온이 올라가면 채워 넣었다가 다시 기온이 급강하 하면 다시 빼기를 반복 하는 곳도 있지요 단열 보온이 쉽지가 않은것이 큰 이유 입니다 대개다 입상관 수직으로 올라가는 배관이 건물 싸이드에 위치한곳이 태반입니다 외벽으로 전달되는 한기는 고스란히 배관을 결빙 시킵니다 배관이 통과하는 공간을 피트라고 하는데 그곳에 패트병에 물을 넣어봤습니다 영하 7~8도 정도되면 패트병 물이 결빙이 되는것을 시험 해봤습니다 배관은 건축당시 대개다 유리솜 보온재로 시공하는데 8~12mm정도 석면 보온재를 쓰죠 그런데 그안에 열선이 들어간 경우도 있지만 없는곳도 많습니다 열선을 맹신 하여서는 안됩니다 열선은 듬성 듬성 감았기 때문에 크게 효과는 있는것이 아닙니다 관련 담당자들은 한마디로 국민여러분들의 생명을 담보로 모험을 하는것이나 마찬가지 입니다 그런데 이문제점을 그동안 소방서에서 불시단속이나 점검을 하는것을 거의 못 봤습니다 그냥 일이터져야 재수 없게 아다리 걸려 버렸네 하는 정도 입니다 외벽 배관 단열을 제대로 할려면 비용이 발생되거든요 참고로 양심적인 곳은 힘이 들어도 추울때는 물을 수시로 순환시키고 용수를 계속 흘려 놓기도 합니다 그런데 이런식으로 관리 할려면 상당히 귀찮고 기술적으로 많은 경험이 있는 관리자나 할수 있는거죠 오늘이래도 소방서에서 기습 단속 나가보세요 무더기로 적발 될겁니다 이왕이면 영하 10도 정도됬을때는 채웠다 뺐다 하는곳도 그날씨에는 빼거든요 저같은경우는 빼지않고 수시로 순환시키고 항상 조금 흘려 놓습니다 각층 소화전 밸브를 열어 물을 통수 시킵니다 한가지 덧붙여서 자위 소방대 조지표가 있는데 조직만 되있고 그 담당자들은 자기가 어떤 역할을 해야하는지 모르는 곳이 태반이고 실제 훈련은 전무 하다싶이 합니다 양심상 도저히 넘어갈수 없어 게시판에 글을 올렸습니다 비용이 얼마가 들던 물을 빼지않게 단열공사를 입주자대표회의는 승인 하여야 합니다 생명이 우선이고 사람이 우선 아닙니까