Эзми́нская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Терек в Северной Осетии, в Затеречном районе города Владикавказа, у села Эзми. Входит в Терский каскад ГЭС, являясь его верхней (на территории России) ступенью . Вторая по мощности (после Зарамагской ГЭС-1) электростанция Северной Осетии. Эзминская ГЭС входит в состав Северо-Осетинского филиала ПАО «РусГидро».
 Эзминская ГЭС представляет собой высоконапорную деривационную электростанцию. Деривация подводящая безнапорная, на большей части своей протяжённости выполнена в виде тоннеля. Станция не имеет крупного регулирующего водохранилища и работает по водотоку, при этом наличие бассейна суточного регулирования позволяет использовать ГЭС для работы в пиковом режиме. Установленная мощность электростанции — 45 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 231 млн кВт·ч.
 Сооружения гидроэлектростанции разделяются на головной узел, деривацию и напорно-станционный узел.
Головной узел (42°45′58″ с. ш. 44°37′57″ в. д.HGЯO) расположен на реке Терек, предназначен для обеспечения забора воды в деривацию и очистки её от наносов. Сооружения головного узла находятся вблизи пограничного перехода «Верхний Ларс» и включают в себя:
 Напорные сооружения головного узла образуют небольшую аккумулирующую ёмкость (водохранилище) с отметкой нормального подпорного уровня (НПУ) 1123,5 м и проектным полезным объёмом 230 тыс. м³.
 Деривация пропускной способностью 37,5 м³/с состоит из двух частей:
 Напорно-станционный узел включает в себя:
 В здании ГЭС установлены три вертикальных гидроагрегата мощностью по 15 МВт, с радиально-осевыми турбинами РО-15-ВМ-160, работающими при расчётном напоре 161 м. Гидротурбины изготовлены предприятием «Уралгидромаш». Перед турбинами установлены дисковые затворы. Турбины приводят в действие гидрогенераторы ВГС-325-135-14, изготовленные предприятием «Электротяжмаш». Электроэнергия с генераторов на напряжении 10,5 кВ подаётся на трёхфазные силовые трансформаторы ТДГ-40000-121/10,5, ТРДН-40000-115/10,5 и ТДНС-10000/35/10, а с них через открытые распределительные устройстве (ОРУ) 110 кВ и 35 кВ — в энергосистему по следующим линиям электропередачи:
 Кроме того, имеется генераторное закрытое распределительное устройство (ЗРУ) напряжением 10 кВ, с шин которого по линиям 10 кВ производится энергоснабжение местных потребителей.
 Планом ГОЭЛРО предусматривалось строительство на Тереке в районе Дарьяльского ущелья Дарьяльской ГЭС мощностью 40 МВт. Однако, при разработке подробного проекта станции выяснилось, что Дарьяльская ГЭС требует слишком больших капитальных затрат, в частности по причине необходимости переноса участков Военно-Грузинской дороги, затопляемых водохранилищем проектируемой станции. В связи с этим, техническая комиссия «Главэлектро» СССР приняла решение отказаться от строительства Дарьяльской ГЭС в пользу Гизельдонской ГЭС.
 К идее строительства ГЭС на Тереке вернулись в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году было начато строительство Дзауджикауской ГЭС, введённой во временную в эксплуатацию в 1948 году. В 1949 году было начато строительство Эзминской ГЭС, спроектированной Тбилисским отделением института «Гидроэнергопроект». Строительство велось организацией «ЭзминГЭСстрой» Министерства строительства электростанций. На момент проектирования Эзминской ГЭС выше по течению было запланировано строительство Дарьяльской ГЭС, в водохранилище которой должно было происходить накопление наносов и осветление воды, в связи, с чем головные сооружения Эзминской ГЭС были спроектированы как временные и не обеспечивали полноценной очистки воды от наносов. В дальнейшем, это осложняло эксплуатацию станции, приводя к заиливанию бассейна суточного регулирования и повышенному износу гидротурбин. Проходка деривационного тоннеля станции (на тот момент и до ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 — самого длинного гидротехнического тоннеля в России) была произведена в 1951—1953 годах. Первый гидроагрегат Эзминской ГЭС был пущен 24 ноября 1954 года, второй и третий — в декабре того же года. В 1955 году станция была принята в постоянную эксплуатацию. В августе 1967 года при прохождении катастрофического паводка с расходами около 500 м³/с была разрушена грунтовая плотина головного узла. При восстановлении плотины её конструкция была усилена.
 С момента завершения строительства и до конца 2019 года Эзминская ГЭС являлась крупнейшей электростанцией в Северной Осетии. В 2006 году в рамках реформы РАО «ЕЭС России», гидроэлектростанции Северной Осетии, в том числе и Эзминская ГЭС, были выделены из состава «Севкавказэнерго» в ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», которое позднее было передано под контроль ОАО «ГидроОГК» (позднее переименованное в ОАО «РусГидро»). 9 января 2008 года ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» было ликвидировано путём присоединения к ОАО «ГидроОГК», Эзминская ГЭС вошла в состав Северо-Осетинского филиала компании.
 До середины 2010-х годов станция существенно не реконструировалась, за исключением восстановления и усиления плотины головного узла после её разрушения в результате катастрофического паводка 1967 года, а также замены двух трансформаторов в 1985 и 1995 годах. Оборудование и сооружения станции устарели, износились и стали требовать модернизации. В 2013 году с ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева был заключён договор на выполнение работ по созданию проекта комплексной модернизации станции. В 2014-2017 годах были проведены работы по реконструкции головного узла, в ходе которых отстойник был удлинён на 32,5 м, что позволило значительно повысить его эффективность, а также был построен зимний обводной канал, что дало возможность проводить в дальнейшую реконструкцию головного узла без остановки станции.
 В 2020 году были начаты работы по полной реконструкции станции. Они включают в себя замену гидроагрегатов, всего кранового и гидромеханического оборудования (затворов, сороудерживающих решеток), силовых трансформаторов и распределительных устройств (с изменением электрической схемы станции на более надёжную, внедрением элегазового оборудования на ОРУ-110 кВ и замены ОРУ-35 кВ на КРУН-35 кВ закрытого типа), внедрение современной автоматизированной системы управления технологическим процессом. Должны быть капитально отремонтированы гидротехнические сооружения с заменой повреждённого бетона, укреплён грунт под сооружениями головного узла, усилены напорные водоводы. После модернизации мощность ГЭС должна возрасти до 60 МВт. По состоянию на май 2021 года, были определены поставщики гидротурбин с предтурбинными затворами (завод «Уралгидромаш») и генераторов (ООО «Электротяжмаш-Привод»), крана машинного зала, гидромеханического оборудования, силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств, начаты работы по реконструкции головного узла и здания ГЭС. Все работы планируется завершить в 2024 году.