В свое время наткнулся на очень хорошую статью о програмируемых реле EASY компании Eaton (Moeller).  Если кратко, то можно выделить 3 больших серии реле: easy500 - реле 8 входов, 4 выхода, без возможности расширения; easy700 - реле 12 входов, 6/8 выходов, с возможностью подключения одного модуля расширения или коммуникации. Максимальное число точек - 40 (базовый модуль 12+8, модуль расширения 12+8). easy800 - более продвинутая версия 700-й серии, с увеличенным размером памяти, со встроенным протоколом коммуникации easyNet, позволяющим подключить до 8 устройств в одну сеть.  При этом, каждая из серий состоит из устройств с различным питающим напряжением, с экраном/без, с поддержкой/без часов реального времени (RTC), со счетчиками... в итоге была огромная номенклатура только базовых устройств, в которой я сам периодически путался, активно с ними работая. В 2019 году у Eaton вышла обновленная линейка программируемых реле - easyE4. Компания в новой линейке изменила философию продукта. Теперь есть базовый модуль, по размерам как реле серии easy500, имеющий 8 входов и 4 выхода, к которому можно подключить до 11 модулей расширения. При этом функционал базового модуля сопоставим как минимум со "старой" серией easy800.  По питающему напряжению можно выделить 3 вида: DC - 24VDC UC - 12VDC, 24VDC, 24VAC AC - 100_240VAC, 100_240VDC Есть еще версии без экрана, итого максимальное количество различных базовых модулей всего 6. В каталогах встречаются модели с push-in клеммами, но они еще только планируются к производству. С данными моделями количество базовых модулей вырастет до 12. Разберем структуру наименования базовых модулей. Маска наименования следующая: EASY-E4--12C(X)1(P), где: [VV] - тип питающего напряжения - DC, UC, AC; [W] - тип выходов - релейные (R) или транзисторные (T); (Х) - отсутствие дисплея (если дисплей есть, символ не ставится); (P) - push-in клеммы (модель еще не выпущена); если символа нет - клеммы винтовые. Примеры: EASY-E4-DC-12TC1 - напряжение питания 24 Вольт постоянного тока, транзисторные выходы, с дисплеем (артикул производителя 197213). EASY-E4-UC-12RCX1P - напряжение питания 12/24 Вольта, релейные выходы, без дисплея, push-in клеммы (артикул производителя 197505). Структура наименования моделей расширения. Маска наименования: EASY-E4--E1(P), где: [VV] - напряжение питания модуля; [AA] - общее количество точек (входов-выходов); [B] - тип точек (R - релейные, T - транзисторные, A - аналоговые, P- температурные); (P) - push-in клеммы. Примеры: EASY-E4-AC-16RE1 - напряжение питания 100-240 Вольт, общее количество входов и выходов 16, тип выходов - релейные (артикул производителя 197222).EASY-E4-DC-4PE1 - напряжение питания 24 Вольт постоянного тока, 4 температурных входа (артикул производителя 197224). Рассмотрим базовый модуль на примере EASY-E4-UC-12RC1 (артикул 197211). Он содержит 8 цифровых (дискретных) входов, (в версиях DC и UC входы I5-I8 могут быть аналоговыми по напряжению - функционал выбирается в ПО для программирования). Есть 4 выхода - релейные (релейные для версий AC, UC, транзисторные для DC). Шестистрочный экран с подсветкой, которая может быть белой, красной, зеленой. Слева от дисплея находится слот под карту microSD, с помощью которой можно обновить прошивку устройства, организовать логирование, или же сохранить свой загрузочный логотип. В правой части находится порт для подключения модулей расширения (закрыт заглушкой).Для коммуникации имеется порт RJ-45 с интерфейсом Ethernet. Доступные протоколы - Modbus TCP и EasyNet. Используя данный порт, можно зайти на встроенный web-сервер (с собственным API), отправиль сообщения на e-mail, также реле может синхронизировать часы реального времени с серверами в интернете - удобная вещь в случае использования функционала, завязанного на астрономические таймеры.  Модули расширения подключаются при помощи комплектного соединителя, который идет с каждым модулем.  Всего к одному базовому устройству можно подключить до 11 модулей расширения. Т.к. каждый модуль имеет свои клеммы питания, в одной системе можно использовать различные типы модулей расширения - например, базовое устройство EASY-E4-UC-12RC1, модуль расширения аналоговых входов EASY-E4-DC-6AE1 и модуль 4DI+4RO EASY-E4-AC-8RE1 прекрасно будут работать в одной сборке, позволяя подключить разнообразные устройства ко входам и выходам. Если вы работали со "старыми" easy500/700/800 (в коллективе называем эти реле "изиками"), то средой программирования было ПО EasySoft 6. А для подключения реле к компьютеру использовался специальный кабель, который стоит немало.  Можно, конечно, попытаться вбить программу руками через кнопки, но если проект сложнее  чего-то базового "по сигналу I1 включить выход Q1", то ручной ввод программы будет настоящим мучением. Для новых программируемых реле easyE4 используется ПО EasySoft 7. Приемы работы в нем схожи с работой в 6 версии, поэтому переход на новое ПО будет легким.  Впридачу, есть преемственность - если проект для старых "изиков" открыть в 7 версии, то произойдет автоматическая конвертация с заменой "железа" на новое и переназначением операнд с выводом отчета.  Демонстрационную версию можно скачать с сайта Eaton. Демо-версия позволяет создать и отдадить проект, но без возможности записать проект в само реле. Для этого необходима лицензия. Сама лицензия стоит денег, но можно схитрить - есть специальные стартовые наборы, состоящие из самого реле, шнурка для программирования (обычный патч-корд, подойдет абслютно любой RJ-45 прямого обжима) и флаера с кодом, который нужно зарегистрировать и получить ключ активации ПО. Набор такой стоит немного дороже самого базового модуля. Так что если нужно несколько базовых модулей - вместо одного покупаете набор, и получаете лицензионное ПО со скидкой:) Особенностью ПО является то, что код с флаера можно зарегистрировать несколько раз, тем самым получив коды активации для нескольких компьютеров. Артикулы для поиска - 197227/197228/197229. К программному обеспечению хорошо изучить руководство по эксплуатации. Его код MN050009 (англоязычная версия). Загуглив код "MN050009_RU", находится русскоязычное руководство, которого, почему-то, нету на сайте производителя. Дополнительно посоветую обучающий курс по программированию для старых изиков "EASY Это просто" от Одесского политеха (авторы О.А. Андрюшенко, В.А. Водичев) - там основы основ. Один из практически реализованных мной простых проектов - управление освещением во дворе. Есть 2 группы опор освещения - основное (КМ2) и дежурное (КМ1). В автоматическом режиме после заката (по астрономическому таймеру) включается всё освещение, после 22.00 остаётся только дежурное, которое работает до полуночи в будние дни и чуть позже в выходные. Данные временнные отрезки установлены в недельных таймерах. Есть ручной режим для ремонтных работ, либо включения света не по графику. Каждая группа включается кнопками SB1 и SB2 без фиксации. В настройках функционального блока "Астрономический таймер" необходимо указать координаты  местности для правильного расчета времени захода и восхода солнца в конкретный день.