В системе автономного отопления моей квартиры работает выпускаемый серийно беспроводной комнатный термостат. Система, конечно, функционирует и без него: термостат был приобретен для экономии расхода газа и повышения комфорта. Вещь очень полезная, но, на мой взгляд, несколько морально устаревшая. Было решено собрать нечто похожее на купленный термостат, добавив для начала в макет термостата более удобную настройку и подключение к Интернету. Что в результате получилось – читайте дальше. Надеюсь, кроме меня проект будет интересен другим. Возможности и характеристики: Термостат состоит из двух устройств. В первом устройстве формируется и передается на второе устройство сигнал управления нагревательным прибором или системой отопления, назовем это устройство анализатором. Второе устройство, принимает сигнал, дешифрирует его и управляет источником тепла – пусть это будет контактор. Связь между анализатором и контактором — беспроводная, на радиочастоте.  Для сборки устройства понадобятся компоненты, перечень которых и их ориентировочная стоимость по ценам сайта AliExpress приведена в таблице.  Если планируется собирать термостат с минимальными габаритами, то нужно заменить 4-канальный преобразователь логических уровней на 2-канальный и 2-канальный модуль реле на 1-канальный. Оба устройства собраны на стеклотекстолитовых макетных платах. Монтаж – навесной. Модули установлены на панельки, собранные из «гребенок» контактов. Такой подход имеет ряд преимуществ: компоненты легко демонтируются, легко меняется монтаж под новую версию скетча и, наконец, в корпусе самоделки не видно каким способом он выполнен. Антенны у передатчика и приемника – это провод длиной 17,3 см. Повышенная мощность передатчика и простейшие антенны обеспечивают надежную связь в пределах квартиры.  Мозг анализатора – контроллер ESP8266 на плате модуля NodeMCU CP2102. Он принимает сигналы с датчиков и формирует сигналы управления передатчиком и экраном.  При установке датчика DHT22 на плате, измеренная температура на 1,5…2°С выше реальной (даже без корпуса!). Поэтому следует размещать датчик температуры подальше от элементов с большим тепловыделением LM7805 и NodeMCU CP2102. Кроме того, было бы неплохо установить стабилизатор напряжения LM7805 на радиатор и однозначно необходимо обеспечить хорошую конвекцию воздуха в корпусе для понижения температуры и уменьшения ошибки ее измерений. Другой вариант избавиться от ошибки — вынести датчик DHT22 за объем корпуса – этот вариант проще и я выбрал его. В Интернете много нареканий на низкую точность измерения влажности датчика DHT22. На сегодня есть альтернатива: более современные датчики температуры и влажности HTU21D, Si7021, SHT21. На анализатор подается постоянное напряжение 12В от адаптера AC/DC. Далее стабилизатор постоянного напряжения LM7805 формирует напряжение 5В. Напряжение питания передатчика — 12В. При тестировании устройства, когда анализатор и контактор находятся рядом на рабочем столе, питание анализатора можно организовать с USB-порта компьютера, подав напряжение на модуль NodeMCU CP2102 стандартным кабелем USB – microUSB. Напряжение питания NodeMCU CP2102 и MH Z-19 – 5В, питание остальных узлов схемы (3,3В) формирует стабилизатор модуля NodeMCU CP2102. Датчик температуры и влажности DHT22 подключен к выводу D6 модуля NodeMCU CP2102. Часы DC3231 и дисплей 0.96" подключены к ESP8266 (на модуле NodeMCU CP2102) через двухпроводный интерфейс I2C, а выводы Tx, Rx датчика содержания СО2 MH Z-19 подключены к выводам Rx, Tx ESP8266 соответственно. Сигнал на передатчик поступает с NodeMCU CP2102 через преобразователь логических уровней, который преобразует сигнал с NodeMCU CP2102 с амплитудой около 3,3В в сигнал, амплитуда которого близка к напряжению питания передатчика 12В. Если в модуле часов вы используете батарейку вместо аккумулятора, то не забудьте разорвать цепь заряда аккумулятора, иначе батарейка вздуется через несколько недель работы под напряжением. С автономным питанием часов точность хода 2 сек/год вам обеспечена. Скетч анализатора для загрузки в ESP8266 находится под спойлером. Если хотя бы один из параметров воздуха находится за пределами запрограммированных пороговых значений, то устройство в половине каждого часа отравляет на е-мейл письмо:  Сообщения на е-мейл отправляются php-скриптом. Скрипт загружен на мой почтовый сервер. Он понадобится, если планируется отправка сообщений с другого ресурса. С 10 августа 2020г. будет прекращена аренда домена и дискового пространства под этот домен, поэтому попрошу поискать другое место для размещения php-скрипта. Извинения тем, кто уже пользуется моим почтовым сервером.   Управление в контакторе осуществляет модуль Arduino Pro Mini. Он принимает сигнал с RF приемника и вырабатывает сигналы превышения пороговых значений параметров воздуха.   Напряжение питания всех узлов контактора 5В поступает с адаптера AC/DC HLK-PM01. В современных бытовых газовых котлах нормально разомкнутые контакты реле (красный, желтый провода на схеме) подключить вместо съемной перемычки в котле. Сигналы с выводов контроллера 6 (h >Hmin), 5 (co2 > CO2max), 3 (t > Tmax) можно использовать для организации автоматического увлажнения, принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха. Преимущество заключается в том, что отпадает необходимость в прокладке кабеля для передачи сигнала управления с датчика на ту или иную систему – достаточно разместить контактор неподалеку от одного из концов провода питания или управления системой. Я, например, планирую кроме управления котлом отопления подключить к контактору еще и кухонную вытяжку — котел и вытяжка расположены рядом. Скетч контактора для загрузки в Arduino Pro Mini — под спойлером.  Пришло время включить термостат. Сначала включим анализатор.  Вначале надо набраться терпения и, ничего не предпринимая, выждать 3 минуты. Термостат автоматически перейдет в автономный режим работы – без подключения по Wi-Fi к домашней сети и Интернету. Через 3 минуты на экране анализатора в трех строках начнет мелькать все, что ворочает термостат.  Первые две строки на экране не требуют комментариев. В третьей строке – режим работы термостата (Offline, Online или OffBlynk) и информация о выходе за пределы установленных пороговых значений параметров воздуха. Например, Offline CO2>1000 — термостат работает в автономном режиме, а измеренное содержание СО2 выше заданного порогового значения 1000 ppm.  Часы в автономном режиме будут показывать неправильное время. Они еще не синхронизированы с сервером точного времени, а также не выполнен ввод часового пояса – это в следующем шаге. В автономном режиме установлена температура термостатирования 21°С на протяжении суток. Освоившись с автономным режимом, выключим и снова включим адаптер AC/DC анализатора. На экране появится знакомое сообщение, к которому успели привыкнуть за три минуты ожидания автономного режима. Устройство подняло точку доступа am-5108. Найдем эту точку в списке доступных сетей и подключимся к ней, пароль – на экране. Затем откроем в браузере страницу http://192.168.4.1.  Нажмем кнопку Configure WiFi (No Scan). Откроется страница с формой настроек термостата:  Эта же форма с незаполненными полями и комментариями:  Укажем в форме имя и пароль своей домашней сети, ключ идентификации BLynk, электронную почту. Изменим заданные по умолчанию часовой пояс, время (часы) и температуру для временных точек, а также пороговые значения температуры, влажности и содержания СО2. Сутки двумя временными точками разбиты на три временных диапазона — первый: с 00 час 00 мин до точки 1 (Hour 1, Minute 1), второй: с точки 1 (Hour 1, Minute 1) до точки 2 (Hour 2, Minute 2) и третий: с точки 2 (Hour 2, Minute 2) до 00 час 00 мин. Полей для ввода минут на форме нет, минуты для точек 1,2 можно изменить в скетче (переменные MinPoint1, MinPoint2). В каждом из трех временных диапазонов можно задать свою температуру термостатирования — Temperature 0, Temperature 1 и Temperature 2. Если планируется поддерживать постоянной одну и ту же температуру в течение суток, то достаточно задать значение Temperature 0, а поля для точек 1,2 оставить пустыми. При выборе пороговых значений параметров воздуха ориентируйтесь на показатели, которые я нашел в Интернете: По умолчанию суточная программа термостатирования (днем – высокая температура, ночью – низкая) задана из предположения, что днем кто-то из жильцов находится в помещении, например, работает на дому. Программу легко изменить под свои реалии. Поле e-mail можно не заполнять. Тогда предоставленная возможность получать письма на электронную почту о выходе параметров воздуха за пороговые значения будет утрачена. Без введенного ключа Blynk’а – невозможно управлять термостатом и получать информацию о параметрах воздуха на удалении. Впрочем, термостат не «растеряется», если останутся незаполненными поля с предельными значениями параметров воздуха, тогда за ним останется только одна функция: термостатирование. И еще. Все числа вводите, пожалуйста, в формате переменных с плавающей запятой, далее преобразование в нужный формат выполняются в скетче. Исключение: временные точки 1,2 (час) — формат целого числа. После сохранения настроек в памяти ESP8266 (кнопка Save), анализатор подключится к сети и начнет работу. Если ошиблись (бывает!) или решили изменить настройки, снова придется дважды загрузить скетч в ESP8266. Первый раз – с раскомментированной в Setup’e строкой factoryReset(); а второй — с закомментированной, затем повторить шаг 2. Теперь можно включить контактор. При устойчивой радиосвязи между анализатором и контактором – светодиод D13 на плате Arduino мигает с частотой около 1Гц. Если контактор принял с анализатора команду на включение обогревательного прибора или отопительной системы — замкнутся нормально разомкнутые контакты реле и загорится соответствующий ему светодиод на модуле реле. Если нет проблем с «холостым ходом» контактора, то подключаем обогревательный прибор или электронику системы отопления. Обогревательный прибор следует подключать проводом определенного сечения. Удельный показатель для расчета сечения медного провода — 5 А/мм2.  Пришло время запустить на смартфоне приложение Blynk. В Интернете много информации о приложении Blynk – нет смысла ее повторять. Переменные для Blynk (чтобы не искать их в скетче анализатора): температура — V1, влажность – V2, содержание СО2 – V3, температура термостатирования – V4, виртуальная кнопка — V10. На моем смартфоне интерфейс Blynk’a (его можно изменять) имеет вид:   На графике – измеренная температура (белый), температура термостатирования (желтый), интервал времени – сутки. Переменные влажности и содержания СО2 на график не выведены, поскольку две дополнительные шкалы сильно ограничивают поле графика, где можно рассмотреть сами кривые. Сигнал с виртуальной кнопки ТЕРМОСТАТ формируется только в момент нажатия на кнопку. При нажатии на кнопку на экране анализатора мелькает сообщение Тhermo OFF! или Thermo ON! – в зависимости от предыдущего состояния кнопки. Это сообщение актуально при тестировании термостата. Скриншот ниже иллюстрирует процесс обогрева тепловентилятором мощностью 2 кВт/час помещения площадью около 5-ти квадратных метров с начальной температурой 16°С. Здесь — температура (желтый), влажность (синий) и содержание СО2 (красный).  Синхронная с пилой температуры зубчатая кривая влажности на графике — еще одно подтверждение известному факту, что открытый ТЭН сушит воздух, а пики на кривой содержания СО2 – свидетельство моих кратковременных визитов в помещение. Теперь протестируем работу системы оповещений на е-мейл. Введем в адресную строку браузера закомментированную строку с http-адресом из кода php-скрипта. Если вы не забыли в настройках указать свой е-мейл, а в окне браузера — информация, как на картинке ниже, то проблем с приемом оповещений скорее всего не будет. Тест особенно полезен при переносе php-скрипта с моего сервера на другой.  В дальнейшем планирую поработать над усовершенствованием термостата (как говорят, совершенству нет предела!) Задач — уйма: Что еще можно улучшить? Принимаются предложения, замечания. Прислушаюсь к конструктивной критике. Внимание! 
Автор не несет ответственности за возможный негатив при повторении проекта. Вы отвечаете за все, что делаете. P.S. 1. Макет из проекта достойно занял место старого термостата, поскольку тот в четвертом отопительном сезоне стал изредка «забывать» включать-выключать систему отопления. 2. О подходах в решении некоторых из перечисленных выше задач можно познакомиться в других моих статьях на Хабре: