В предыдущей статье мы разбирались с оптимальными размерами монтажного шкафа и их зависимостью от условий эксплуатации. Но помимо высоты, ширины и глубины необходимо ориентироваться и в других параметрах, в том числе, аксессуарах и итоговой комплектации, а также особенностях поставки и сервисного обслуживания. Пустой шкаф не приносит какой-либо пользы, его задача быть удобным для устанавливаемого оборудования. Продуманность конструкции позволяет получить хорошие эксплуатационные параметры, не увеличивая габариты шкафа. Без сомнений, нужна. Иногда, пытаясь сэкономить площадь машинного зала, коммерческие дата-центра используют открытые стойки – без двери. Безусловно, это позволяет выиграть часть полезного пространства, но одновременно создает и дополнительные риски, в частности, повредить кабельные соединения. Клиент на колокейшн такую конструкцию точно не оценит, поэтому открытые шкафы желательно использовать только для внутренних целей – на свой страх и риск. Это важный параметр, поскольку влияет на охлаждение серверного оборудования. Чтобы не мучать вас разнообразными методиками подсчетов, сразу скажу, что для нормального охлаждения степень перфорации должна быть в районе 70%. Если считаете, что этого мало, закройте все щели в шкафу. Это куда важнее для качественного охлаждения. Несущая способность бывает статической и динамической. Статическая определяет нагрузку на неподвижный шкаф. Не поддавайтесь на уговоры приобрести модель, выдерживающую до 1500 и даже 2000 кг просто потому, что такой нагрузки не бывает, а если не бывает – то зачем платить лишние деньги? 1000 кг более чем достаточно для стандартной эксплуатации в ЦОД. Динамическая нагрузка важна для только тех, кто перемещает загруженные оборудованием стойки внутри машзала. Если вы так не делаете, то нет не обращайте особо внимание на этот показатель.   Здесь все просто: не надо ничего лишнего, но все важное должно быть в наличии. Все как при покупке автомобиля: без колес не поедет, а вот нужен ли вам защитный картер для двигателя – решать вам, в необходимую комплектацию он не входит. Шкаф должен быть готовым к установке без дополнительных затрат на сборку и установку аксессуаров, которые должны присутствовать в нем по умолчанию. В оптимальный набор я бы включил: Одностворчатую переднюю дверь и двухстворчатую заднюю (чтобы уменьшить зону обслуживания сзади); Регулируемые ножки (установить шкаф на нужную высоту) и ролики в комплекте (чтобы отвезти до места установки);       Изоляцию переднего фронта шкафа по периметру (чтоб избежать утечек воздуха); Кабельные вводы в крыше со щеточным краем или другой защитой от утечки воздуха (в задней части – для установки БРП, в передней или средней – для слаботочной коммутации);       Вертикальные монтажные панели (для установки БРП и аксессуаров);       Комплект объединения в ряд; Поставку в сборе на паллете (чтобы не отнимать у заказчика время на сборку!). С оптимальной базовой комплектацией мы разобрались. При необходимости любую модель можно «подогнать» под требования заказчика, заменив стандартные позиции на кастомизированные. Но такую возможность могут обеспечить только российские производители. Так, например, в серверных шкафах для дата-центров – в отличие от телекоммуникационных стоек – можно (и даже нужно!) не устанавливать дно, поскольку наличие дна может создать дополнительные проблемы: при подключении снизу кабельные вводы должны совпадать с отверстиями в фальшполе. Еще одна удобная опция – замена стандартных боковых стенок на версии со щеточным вводом, что позволяет оптимизировать длину патч-кордов для кроссовых шкафов. Если есть ограничения на площадь, можно заказать у поставщика дополнительный комплект задних дверей и тем самым уменьшить ширину коридора, убедившись, что передние и задние двери взаимозаменяемы.  При эксплуатации вам также могут понадобиться такие дополнительные аксессуары, как пальцевые органайзеры для кроссовых шкафов, кабельные органайзеры для силовых шнуров, дополнительные монтажные панели под БРП, комплекты механических и электронных замков и т. д. Обсудите с производителем возможность установки датчиков открывания двери. Хорошим тоном со стороны поставщика считается добавление к поставке крепежа и инструментов для установки оборудования. Сервисные услуги в сегменте монтажных шкафов ориентированы на облегчение и ускорение развертывания шкафов в больших дата-центрах. Помимо стандартной доставки в комплекс услуг могут включаться:        разгрузка;      распаковка;      транспортировка до машзала;      расстановка и сборка в ряды;      утилизация упаковки;      установка 19” профилей на нужной глубине;      монтаж аксессуаров на определённый юнит;            закрепление блоков распределения питания и т. д. Чем меньше заказчику понадобится времени для установки шкафа и его ввода в эксплуатацию, тем больше шансов, что он вернется к вам снова. Разработка инженерных систем