Energimarknadsinspektionens författningssamling 
Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) 
ISSN 2000-592X 
EIFS 2013:1 
Utkom från trycket 
den 30 augusti 2013 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda 
för att överföringen av el ska vara av god kvalitet; 
Beslutade den 27 juni 2013. 
Energimarknadsinspektionen föreskrive r följande med stöd av  1 6 § elförord -
ningen (2013:208) om krav som ska vara  uppfyllda för att överföringe n av el 
ska vara av god kvalitet och beslutar följande allmänna råd. 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1§ Dessa föreskrifter  innehåller  bestä mmelser om vissa krav  som en nät-
koncessionshavare ska uppfylla  enligt 3 kap. 9 § ellagen (1997:857) för att 
överföring en av el ska vara av  god kvalitet. 
2 kap. Tillämpningsområde 
1§ Bestämmelserna  i 4, 5 och 6  kap. gäller för ledningar som används 
med stöd av  nätkoncession. 
De ledningar  för vilka Affärsverket  svenska  kraftnät innehar nätkoncession 
omfattas inte av bestämmelserna  i 4  och 5 kap. 
2§ Bestämmelserna i 7 kap. gäller inma tnings- och  uttagspunkter i växel-
spänningsnät  som används med stöd  av nätkoncession. 
3§ Kraven i  dessa föreskrifter  gäller  under förutsättn ing att hinder inte 
möter på grund av  vad som  är särskilt föreskrivet i annan  författn ing. 
3 kap. Definitioner 
1§ Utöver de definitioner som följer av ellagen avses i dessa   föreskrifter 
med 
Avbrott: tillstånd då uttags-, gräns- eller inmatningspunkten är elektriskt 
frånkopplad i en eller flera av faserna  från spänningssatt koncessionspliktigt 
nät genom till exempel kopp lingsmanöv er i elnät eller till följd av yttre hän  -
delser såsom utrustningsfe l eller störnin gar. Detta tillstånd resulterar i en 
spänning nära eller lika med noll i en eller flera av faserna i uttagspunkten. 
1 
EIFS 2013:1 Avbrott klassificeras enligt följande: 
Aviserat avbrott:  avbrott där elanvändaren är u nderrättad enligt 11 kap. el-
lagen (1997:857) innan avbrottet äger ru m, i syfte att nätföretagen ska utföra 
planerat arbete på nätet. Oaviserat avbrott: Avbrott som inte är aviserat. 
Ett oaviserat avbrott klassas som: Långt avbrott:  Om avbrottet är längre än tre minuter. 
Kort avbrott: Om avbrottet är från 100 milli sekunder upp till och med tre 
minuter. 
Avbrottstid: den tid under vilken avbrott i överföringen av el föreligger. 
Gränspunkt:  den punkt där 
a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra, 
b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för 
linje (region- eller stamnät), 
c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har 
olika nättariffer, ansluter till varandra, eller 
d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession  för linje 
(region- eller stamnät) som har olik a nättariffer ansluter till varandra 
Inmatningspunkt:  den punkt där en elproduktionsanläggning  för in el i ett 
schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkonces-
sion för linje (regi on- eller stamledning). 
Kortvarig spänningsh öjning: en tillfällig höjning av spänningens effektiv-
värde över 110 procent av referensspänningen. 
Kortvarig spänningssänkning:  en tillfällig sänkning av spänningens effek-
tivvärde under 90 procent av referensspänningen. 
Lågspänningskund:  en kund med anläggning med nominell spänning upp till 
och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500 volt likspän-
ning. 
No
minell systemspänning : spänning med vilket ett system benämns eller 
identifieras. 
Referensspänning:  utgörs av nominell system spänning. Om det, för system 
över 1 000 volt, i avtal eller på annat sätt överenskommits en från den nomi-nella systemspänningen avvikande spänni ng ska denna istället utgöra  refe-
rensspänning. 
Snabb spänningsändring:  en ändring av spänningens effektivvärde  som är 
snabbare än 0,5  procent per sekund  och där spänningens effektivvärde  före, 
under och efter ändringen  är  mellan 90  procent och 110  procent av  referens-
spänningen. Snabba  spänningsändringar bestäms av  stationär  och  maximal 
spänningsändring där  
Ustationär  är skillnaden  mellan  spänningens effektiv-
värde före och efter ändringen och  Umax  är den maximala  spänningsänd-
ringen under ett spänningsändringsförlopp. 
S
pänningsosymmetri: tillstånd i ett flerfassystem i vilket effektivvärdena hos 
fasspänningarna eller fasvinklarna mell an närliggande faser inte är lika. 
2 
EIFS 2013:1 Spänningsänd ringsförlo pp: ändring i spänningens effektivvärde per halv-
period som funktion av tiden  efter att spänningen har  varit stabil i minst en 
sekund. Spänningen  anses stabil när den inte ändras snabbare än  0,5 procent 
av referensspänningen  per sekund. 
Spänningsöve r toner:  sinusformad spänning med frekvens lika med en hel 
multipel av grundfrekvensen hos ma tningsspänningen. Övertoner i spän-
ningen kan bestämmas individuellt genom deras relativa amplitud relaterad 
till spänningen vid frekvensen 50 He rtz eller sammanlagt, till exempel  av 
den totala övertonshalten, UTHD. 
Tiominutersvärde:  ett representativt vä
rde av spänningens distorsion, 
obalans, eller effektivvärde beräknad över en tiominuters period. Trädsäkra ledningar:  ledningar som genom tekniskt utförande eller på 
grund av ledningsgatans bredd är av sådan karaktär att avbrott i överföring 
av el inte ska kunna orsakas av träd som faller på en ledning. 
Uttagspunkt:  den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. 
Veckomedelvärde:  ett represe
 ntativt värde av spänningens distorsion, 
obalans, eller effektivvärde beräknad som medelvärdet över alla tiominuters-
värden under en vecka. 
4 kap. Funktionskrav för vissa lastintervaller 
1§ I de uttags-, eller gränspunkter i el nät där det under normala matnings-
och driftförhållanden är möjligt att öve rföra mer än två megawatt effekt får 
avbrottstiderna vid avbrott inte vara längre än vad som anges i nedanstående 
tabell för respektive återställningsförhållande. 
Lastintervall 
(megawatt) Avbrottstid vid normala återställningsförhållanden (timmar) Avbrottstid vid onormala återställningsförhållanden (timmar) 
>2 
5 12 24 
>5 20 8 24 
>20 50 2 24 
>50 2 1 2 
Normala återställningsförhållanden  ä r sådana  drift- och väderleksförhål-
landen  eller andra liknande  förhållanden som inte hindrar att felavhjälpning 
påbörjas omgående efter att ett fel  i elnä tet inträffat. Onormala återställnings-
förhållanden är sådana  förhållanden som medför att felavhjälpning  inte skä -
ligen kan p  åbörjas omgående. 
5 kap. Trädsäkra ledningar 
1§ Luftledningar med en spänning  som överstiger 25  kilovolt ska vara 
utförda som trädsäkra ledningar om  det är nödvändigt för att undvika avbrott 
i överföringen av el. Detsamma gäller för  luftle dningar med en  lägre spän-
3 
EIFS 2013:1 ning om de  överför el till en ledning   eller ett ledningsnät tillhörande  annan 
koncessionshavare. 
Även luftledningar till vilka  produkt ionsanläggningar är  anslutna, ska 
vara utförda på sätt som anges i första  stycket, om inte särskild  a skäl förelig-
ger. 
Särskilda skäl enligt andra stycket kan vara  produktionsanläggningar med 
intermittent produktion av el som inte är avgörande  för elnätets funktion, 
t.ex. vissa småskaliga vind-, sol-, våg- och va ttenkraftsanläggningar. 
Allmänt råd 
Sådana  u tföranden  som avses med trädsäkra ledningar kan ex  empel-
vis uppnås genom breddning av ledningsgator, markförläggning av 
ledning, eller andra lösningar som bedöms lämpliga. 
6 kap. Avbrott i elöver föringen 
1§ Överföringen av el till lågspännings kunder är av god kvalitet, med a   v-
seende på antalet oaviserade långa avbrott, när antalet oaviserade  långa  av-
brott per kalenderår inte överstiger tre i uttags- eller inmatningspunkten.  
Om antalet oaviserade långa avbrott pe r kalenderår överstiger elva i ut-
tags- eller inmatningspunkten är överf öringen av el inte av god kvalitet. 
Avbrott som uppkommer under felsökning och felavhjälpning ska inte 
ingå vid beräkningen av antalet avbrott enligt första stycket. 
7 kap. Spänningskvalitet 
1§ Överföringen  av el, med  avseende  på spänningskvalitet,  är av god 
kvalitet när spänningens egenskaper, uppmätta  i enlighet med SS-EN 61000-
4-30 (mätklass A), uppfyller de krav  som framgår av 2  –9 §§. 
Allmänt råd 
För referensspänningar upp  till och me  d 1 0 00 volt bestäms spänning-
ens egenskaper med fasspänningar som utgångspunkt. 
För referensspänningar över 1 000 volt bestäms spänningens egenska-
per med huvudspänningar som utgångspunkt. 
Långsa
mma spänningsändringar 
2§ Und er en period  motsvarande en  vecka ska förekommande  tiominu-
tersvärden av  spänningens effektivvärde  vara  mellan  90 procent och  110 
procent av refe  rensspänningen. 
Spänning söverto
ner 
3§ För referensspänningar upp till och med 36 kilovolt gäller följande. 
Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden 
för varje enskild överton vara mindre än eller lika med värdena i tabell 1 och varje tiominutersvärde av den totala öv ertonshalten ska vara mindre än eller 
lika med åtta procent. 
4 
EIFS 2013:1 Udda övertoner 
Jämna övertoner 
Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 
Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) 
5 6 , 0 % 3 5 , 0 % 2 2 , 0 % 
7 5 , 0 % 9 1 , 5 % 4 1 , 0 % 
11 3,5 % 15 0,5 % 6  0,5 % 
13 3,0 % 21 0,5 % 
17 2,0 % 
19 1,5 % 
23 1,5 % 
25 1,5 % 
Tabell 1 
4§ Fö r referensspänningar över 36  kilovolt och under eller lika  med  150 
kilovolt gäller följande. Under en period motsvarande  en vecka ska före-
kommande tiominutersvärden  för varje enskild överton vara mindre än eller 
lika  med värdena  i tabell 2 och varje  tiominutersvärde av den totala  över-
tonshalten  ska vara min  dre  än eller lika med åtta procent. 
Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 
Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) Övertoner 
(n) Relativ 
övertonshalt 
(%) 
5 5 , 0 % 3 3 , 0 % 2 1 , 9 % 
7 4 , 0 % 9 1 , 3 % 4 1 , 0 % 
11 3,0 % 15 0,5 % 6  0,5 % 
13 2,5 % 21 0,5 % 
17 2,0 % 
19 1,5 % 
23 1,5 % 
25 1,5 % 
Tabell 2 
Spänningsosymmetri 
5§ Und er en  period motsvarande en  vecka ska förekommande  tiominuters-
värden av spänningsosymmetrin  vara  mindre än  eller lika med  två procent. 
Kort
varig spänningssänkning 
6§ Fö r referensspänningar upp till och  med  45 k ilovolt gäller följande. 
Det ska  inte inträffa  några kortvariga spänningssänkningar med sådan  kvar-
stående spänning och sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 3. 
5 
EIFS 2013:1 Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga spänningssänkningar inom 
område B i ta  bell 3 i den utsträ  ckning  åtgärderna är rimliga i förhållande till 
de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga  spän-
ningssänkningarna. 
U [%] Varaktighet  t [ms] 
10  t  200 200 < t  500 500 < t  1000 1000 < t  5000 5000 < t  60000 
90 > u  80 
A 80 > u  70 
70 > u  40 B 
40 > u  5 C 
5 > u 
Tabell 3 
Allmänt råd 
Vid bedömningen av vad som utgör rimliga åtgärder i förhållande till 
olägenheterna kan exempelvis historiska data, andra liknande nät 
under liknande förhållanden, tekniska möjligheter samt kostnader för åtgärderna beaktas. 
7§ För referensspänningar över 45 kilovolt  g
 äller följande. Det ska inte 
inträffa  några kortvariga  spänningssänkningar med sådan  kvarstående  spän-
ning och  sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 4.  Nätägaren är 
skyldig att  åtgärda kortvariga  spänni ngssänkningar inom  område  B i tabell 4 
i den  utsträckning åtgärderna  är  rimlig a i förhållande till de olägenheter för 
elanvändarna  som  är förknippade med de kortvariga  spänningssänkningarna. 
U [%] Varaktighet  t [ms] 
10  t  100 100 < t  150 150 < t  600 600 < t  5000 5000 < t  60000 
90 > u  80 
A 80 > u  70 
C 70 > u  40 B 
40 > u  5 
5 > u 
Tabell 4 
Kortvarig spänningsh öjning 
8§ För referensspänningar upp till oc h  med 1 000  volt gäller följande. 
Det ska  inte  inträffa några kortvarig a spänningshöjningar med sådan spän-
ning och  sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 5.  Nätägaren är 
skyldig att åtgärda kortvariga spänni ngshöjningar inom område B i tabell 5 i 
den utsträckning åtgärderna  är rimliga i förhållande till de  olägenheter för 
elanvändarna  som är  förknippade  med de kortvariga spänningshöjningarna. 
6 
EIFS 2013:1 U [%] Varaktighet  t [ms] 
10  t  200 200 < t  5000 5000 < t  60000 
u  135 
135 > u  115 
115 > u  111 
111 > u  110 A B C 
Tabell 5 
Snabb spänningsändring 
9§ Antalet snabba spänningsändringar adderat med antalet kortvariga 
spänningssänkningar som överensstämmer med område A enligt 6–7 §§ 
tabell 3 och 4, ska inte överstiga antalen angivna i tabell 6. 
Snabba spänningsändringar Maxim alt antal per dygn 
Un  45 kV Un > 45 kV 
Ustation ä r  3% 24 12 
Um ax  5% 24 12 
Tabell 6 
8 kap. Dispens 
1§ Om särskilda  skäl föreligger får nä tmyndigheten  ge dispe ns i det en-
skilda fallet från  kraven  i 4 kap. 1 § och  5 kap. 1 §  under en begränsad  tidspe-
riod.  Dispens från 4 kap. får meddelas för en avbrottstid upp till  24  timmar. 
Allmänt råd 
Exempel på särskilda skäl för disp ens kan vara att en koncessions-
havare som förvärvat ett redan b  efintligt nät behöver tid p  å sig att 
säkerställa kvaliteten  i överföringen av  el eller för att uppfylla  skärpta 
funktionskrav  som uppstår vid ändrade  lastförhållanden. 
Dessa föreskrifte
r och allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2013, då 
Energimarknadsinspektionens föreskrift er och allmänna råd om krav som 
ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 
2011:2) ska upphöra att gälla. 
På Energimarknadsinspektionens vägnar 
Anne Vadasz Nilsson 
Erik Blomqvist 
7 
Ela nders Sverige AB, 2013