c)

Energieffektivitetsförhållandet EERPL(Tj) vid dellastförhållanden A, B, C, D bestäms såsom förklaras nedan: I dellastförhållandet A (fullast) anses enhetens deklarerade kapacitet motsvara kyllasten (PdesignR). I dellastförhållandena B, C, D kan det finnas två möjligheter: i) Om en enhets deklarerade kapacitet (DC) matchar de kyllaster som krävs ska enhetens motsvarande EERDC-värde användas. Detta kan inträffa med enheter med variabel kapacitet. EERPL(TB,C or D) = EERDC ii) Om enhetens deklarerade kapacitet är högre än den kyllast som krävs måste enheten genomgå en på/av-cykel. Detta kan inträffa med enheter med fast eller variabel kapacitet. I sådana fall måste degraderingskoefficienten (Cc) användas för att beräkna motsvarande EERPL-värde. En sådan beräkning förklaras nedan. 1. Enheter med fast kapacitet: För att erhålla en genomsnittlig utloppstemperatur ska inlopps- och utloppstemperaturerna för kapacitetstestet bestämmas med hjälp av ekvationen nedan: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test – tinlet,capacity test) * CR där: — tinlet,capacity test = förångarens vatteninloppstemperatur (för förhållanden B, C eller D i enlighet med förordning (EU) 2016/2281, bilaga III, tabell 22 och 23) — toutlet,capacity test = förångarens vattenutloppstemperatur (för förhållanden B, C eller D i enlighet med förordning (EU) 2016/2281, bilaga III, tabell 22 och 23) — toutlet,average = förångarens genomsnittliga vattenutloppstemperatur över en på/av-cykel (till exempel + 7 °C enligt vad som anges i förordning (EU) 2016/2281, bilaga III, tabell 22 och 23) — CR = kapacitetsförhållandet, beräknat som kyllasten (PR) dividerat med kylkapaciteten (Pd) under samma driftsförhållande, enligt följande: För bestämning av toutlet,average krävs en iterativ procedur vid alla förhållanden (B, C, D) där kylaggregatets kylkapacitet (kontrollsteg) är högre än den kyllast som krävs. — Testa vid toutlet från tabell 22 eller 23 i förordning (EU) 2016/2281 med det vattenflödet som bestämts för tester vid driftsförhållandet ”A” för kylaggregat med ett fast vattenflöde eller med en fast temperaturskillnad för kylaggregat med ett variabelt flöde; — Beräkna CR; — Använd beräkningen för toutlet,average för att beräkna det korrigerade utloppet, kapacitetstest vid vilket testet ska utföras för att erhålla utloppet, i genomsnitt motsvarande till utloppstemperaturen som definieras i tabellerna 22 eller 23 i bilaga III till förordning (EU) 2016/2281. — Omtesta med korrigerat toutlet och samma vattenflöde; — Omräkna CR; — Upprepa de föregående momenten tills CR och toutlet,capacity test inte ändras längre. För varje dellastförhållande B, C, D beräknas sedan EERPL enligt följande: Text av bilden där: — EER DC är det EER som motsvarar enhetens deklarerade kapacitet (DC) vid samma temperaturförhållanden som för dellastförhållandena B, C, D; — Cc är degraderingskoefficienten för kylaggregat för dellastförhållanden B, C, D; — CR är kapacitetsförhållandet för dellastförhållandena B, C, D. För kylaggregat kan degraderingen på grund av den tryckutjämnande effekten när enheten startas om betraktas som försumbar. Den enda effekten som kommer att påverka EER vid cykling är den återstående tillförda effekten när kompressorn slås av. Den tillförda elektriska effekten när enhetens kompressor befinner sig i avstängt tillstånd mäts när kompressorn stängs av i minst 10 minuter. Degraderingskoefficienten Cc bestäms för varje dellastförhållande enligt följande: Om Cc inte bestäms genom test ska degraderingskoefficienten vara Cc0,9. 2. För enheter med variabel kapacitet: Bestäm den deklarerade kapaciteten och EERPL vid det närmaste steget eller ökning av enhetens kapacitetskontroll för att nå den kyllast som krävs. Om detta steg inte gör det möjligt att uppnå den kyllast som krävs inom +/- 10 % (t.ex. mellan 9,9 kW och 8,1 kW för en nödvändig kyllast på 9 kW) ska kapaciteten och EERPL bestämmas vid de definierade dellasttemperaturerna för stegen på vardera sida av den kyllast som krävs. Dellastkapaciteten och EERPL vid den kyllast som krävs bestäms då genom linjär interpolering mellan de resultat som erhållits från dessa två steg. Om enhetens minsta kontrollsteg är högre än den kyllast som krävs beräknas EERPL vid det dellastförhållande som krävs med hjälp av ekvationen för enheter med fast kapacitet.