RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Drift av högflödesreaktorn under perioden 2012–2013

Den 13 november 2012 antog rådet ett fyraårigt kompletterande forskningsprogram för drift av högflödesreaktorn (HFR) i Petten i Nederländerna under 2012–2015 (rådets beslut 2012/709/Euratom ) som ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet (JRC). Enligt artikel 4 i det rådsbeslutet ska kommissionen lägga fram en halvtidsrapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det kompletterande forskningsprogrammet. Denna skyldighet fullgörs genom den här rapporten som avser perioden 2012–2013.

Högflödesreaktorn har varit i drift sedan 1961 och har ett flertal bestrålningspunkter (reaktorhärden, reflektorområdet och bassängen).

De huvudsakliga målen för det kompletterande forskningsprogrammet är följande:

Säker och pålitlig drift av högflödesreaktorn så att man kan garantera tillgången till neutronflöde för försöksändamål.

Effektiv användning av högflödesreaktorn av forskningsinstitutioner inom ett stort antal områden: förbättring av säkerheten vid kärnreaktorer, medicinsk forskning inbegripet utveckling av medicinska isotoper, kärnfusion, grundforskning och utbildning, samt avfallshantering, inklusive möjligheten att undersöka säkerhetsaspekter hos kärnbränslen i reaktorsystem av intresse för EU.

Högflödesreaktorn används för kommersiell produktion av radioisotoper och fungerar även som en utbildningsanläggning för doktorander och postdoktorander som forskar inom ramen för nationella eller europeiska program.

1. Säker drift av högflödesreaktorn

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) är högflödesreaktorns ägare (med en leasingperiod på 99 år). NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) sköter drift och underhåll av högflödesreaktorn och ansvarar för den kommersiella verksamheten kring reaktorn. Drifttillståndet har utfärdats av den nederländska tillsynsmyndigheten KFD (Kernfysische Dienst). Liksom kärnkraftverk omfattas högflödesreaktorn av lagstadgade säkerhetskontroller vart tionde år. Dessa utförs av NRG.

Perioden 2012–2013 kännetecknades av ett antal händelser som påverkade tillgängligheten till neutronflödet.

Till att börja med upptäcktes tritium i grundvattnet runt reaktorbyggnaden (som kunde spåras tillbaka till en undervattensläcka i en vattenledning) och en läckageväg mellan det primära kylvattensystemet och bottenpluggkylsystemet (del av bassängens kylsystem). De bägge händelserna hade skilda orsaker, och undersökningar och reparationer genomfördes varefter reaktorn kunde startas om på ett säkert sätt.

NRG ställdes sedan inför ytterligare ett betydande oplanerat driftavbrott vid två kärntekniska anläggningar, nämligen högflödesreaktorn (HFR) och anläggningen för molybdenproduktion. NRG försatte då tillfälligt alla sina anläggningar och processer i ett säkert standbyläge för att fokusera på övergripande förbättringar av teknik, förfaranden och organisation.

I slutet av 2013 hade förbättringarna genomförts. Så snart HFR och de andra anläggningarna uppfyllt alla säkerhetskrav igen godkände KFD att de åter skulle tas i drift i början av 2014.

Under 2012 bestod den planerade driftcykeln av 296 schemalagda driftdagar och en underhållsperiod på 31 dagar i mars. Inspektion under drift av strypningarna på norra och södra sidan, svetsningar på reaktortanken, och den årliga läckageprovningen av reaktorinneslutningen utfördes under denna period. Till följd av oplanerade driftavbrott var högflödesreaktorn i praktiken i drift under 253 dagar, vilket motsvarar en faktisk tillgänglighet på 85,26 % jämfört med den ursprungliga schemaläggningen. Reaktorns nominella effekt var 45 MW och den totala energiproduktionen under 2012 uppgick till cirka 11 313 MWd, vilket motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 14,12 kg U-235.

Under 2013 bestod den planerade driftcykeln av 166 schemalagda driftdagar och en underhållsperiod på 18 dagar under augusti månad. Till följd av oplanerade driftavbrott, av orsaker som nämnts ovan, var högflödesreaktorn i praktiken i drift under 81 dagar, vilket motsvarar en faktisk tillgänglighet på 49,07 % jämfört med den ursprungliga schemaläggningen. Reaktorns nominella effekt var 45 MW och den totala energiproduktionen under 2013 uppgick till cirka 3 661 MWd, vilket motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 4,57 kg U-235.

Underhållsåtgärderna omfattade preventivt, korrigerande och regelbundet underhåll av alla system, strukturer och komponenter. De utfördes med målet att garantera säker och pålitlig drift av högflödesreaktorn. De viktigaste åtgärderna som utfördes under underhållsperioden var följande:

a) En omfattande läckageprovning av inneslutningen (0,5 bars övertryck – 48 timmar).

b) En inspektion under drift av strypningarna på norra och södra sidan och svetsningarna på reaktortanken.