2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
►B KOMMISSIONENS BESLUT
av den 3 maj 2000
omgenomförandetavdirektiv89/106/EEGbeträffandeklassificeringavbyggprodukter,byggnads-
verk och delar därav med avseende på brandmotstånd
[delgivet med nr K(2000) 1001]
(Text av betydelse för EES)
(2000/367/EG)
(EGT L 133, 6.6.2000, s. 26)
Rättat genom:
►C1Rättelse, EGT L 219, 14.8.2001, s. 30 (2000/367/EG)
▼B
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 3 maj 2000
om genomförandet av direktiv 89/106/EEG beträffande klassifi-
cering av byggprodukter, byggnadsverk och delar därav med
avseende på brandmotstånd
[delgivet med nr K(2000) 1001]
(Text av betydelse för EES)
(2000/367/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA
BESLUT
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen,
med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
byggprodukter(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), särskilt artik-
larna 3, 6 och 20 i detta, och
av följande skäl:
(1)I artikel 3.2 och 3.3 i direktiv 89/106/EEG anges att det, för att
hänsyn skall kunna tas till eventuella skillnader i skyddsnivåer pådet nationella, regionala eller lokala planet, kan ske en klassindel-ning i tillämpningsdokumenten för varje väsentligt krav. Dessadokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om
tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG(
3).
(2)Enligt punkt 4.2.1 i tillämpningsdokument nr 2 berättigas behovet
av olika nivåer för de väsentliga kraven ”säkerhet i händelse avbrand” uttryckta som funktion av byggnadsverkets typ, använd-ning och belägenhet, dess planlösning och tillgången tillanordningar för nödsituationer.
(3)I punkt 2.2 i tillämpningsdokument nr 2 förtecknas en rad
inbördes relaterade åtgärder som syftar till uppfyllande av det
väsentliga kravet ”säkerhet i händelse av brand”, och somtillsammans bidrar till att beskriva en brandsäkerhetsstrategi somkan vidareutvecklas på olika sätt i medlemsstaterna.
(4)I punkt 4.3.1.3 i tillämpningsdokument nr 2 identifieras en av deåtgärder, som ofta tillämpas i medlemsstaterna med avseende påbrandmotstånd när det gäller byggprodukter, och/eller delar av
byggnadsverk.
(5)För att möjliggöra en utvärdering av brandmotstånd när det gäller
byggprodukter, byggnadsverk eller delar därav omfattar denharmoniserade lösningen ett system med klasser som återfinns itillämpningsdokument nr 2.
(6)Detta system med klasser har av de europeiska standardisering-sorganen CEN och Cenelec anpassats till tekniska framsteg på
uppdrag av kommissionen.
(7)Enligt artikel 6.3 i direktiv 89/106/EEG får en medlemsstat
bestämma den kravnivå som skall gälla inom dess territoriumendast inom de klassificeringar som fastställts på gemenskapsnivåoch endast på villkor att alla, några eller en av klasserna används.
(8)De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga medyttrandet från Ständiga byggkommittén.2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 2
(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.
(3) EGT C 62, 28.2.1994, s. 1.
▼B
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Det klassificeringssystem som antagits på gemenskapsnivå för brand-
motstånd när det gäller byggprodukter, byggnadsverk eller delar däravskall överensstämma med vad som anges i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 3
▼B
BILAGA
DEFINITIONER,PROVNINGAR OCH FORDRINGAR
De tillämpliga definitionerna, provningarna och kraven på prestanda beskrivs fullständigt eller framgår
av de europeiska standarder som avses i denna bilaga.
SYMBOLER
R BärförmågaE IntegritetI IsoleringW Strålning
M Mekanisk påverkan
C Automatisk stängningS RökläckageP eller PH Upprätthållande av kraft- och/eller svagströmsförsörjning
G Soteldsmotstånd
K Brandskyddande förmåga
Noter
1. De följande klassificeringar uttrycks i minuter om ej annat anges.
2. De europeiska standarderna EN 13501-2, EN 13501-3 (klassificering) och EN 1992-1.2, EN 1993-
1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurokoder) som det hänvisas till i detta
beslut skall omfattas av samma säkerhetsklausul som beskrivs i artikel 5.1 i direktiv 89/106/EEG.
KLASSIFICERING
1.Bärande byggnadsdelar utan brandavskiljande funktion
Gäller för Väggar, golv, tak, balkar, pelare, balkonger, trappor och gångbryggor
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-
1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassificering: —R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Anmärkningar —
2.Bärande och brandavskiljande byggnadsdelar
Gäller för Väggar
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassificering: —
RE 20 30 60 90 120 180 2402000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 4
▼B
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
REI-M 30 60 90 120 180 240
REW 20 30 60 90 120 180 240Anmärkningar —
Gäller för Golv och tak
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1999-1.2
Klassificering: —RE 20 30 60 90 120 180 240REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Anmärkningar —
3.Produkter och system för skydd av bärande byggnadsdelar eller delar av byggnadsverk
Gäller för Innertak utan oberoende brandskyddande förmåga
Standard(er) EN 13501-2; ►
C1ENV 13381-1 ◄
Klassificering: Uttrycks på samma sätt som för den bärande byggnadsdelen som den ska skydda
Anmärkningar Om även kraven med avseende på ”halvnaturligt brandförlopp” uppfylls
läggs beteckningen ”sn” till klassificeringen.
Gäller för Brandskyddande beläggningar, beklädnader och skärmar
Standard(er) EN 13501-2; ►C1ENV 13381-2 till 7 ◄
Klassificering: Uttrycks på samma sätt som för den bärande byggnadsdelen som den ska skydda
Anmärkningar —
4.Ickebärandebyggnadsdelarellerdelaravbyggnadsverkochprodukterförsådananvändning
Gäller för Innerväggar (även sådana som innehåller oisolerade delar)
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassificering: —E 2 03 0 6 0901 2 0
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M 30 60 90 120EW 20 30 60 90 120Anmärkningar —2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 5
▼B
Gäller för Innertak med oberoende brandmotstånd
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-2
Klassificering: —
EI 15 30 45 60 90 120 180 240Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med ”(a →b)”, ”(b→a)” eller ”(a ↔b)”
för att ange om byggnadsdelen provats och uppfyller kraven enbart
ovanifrån eller underifrån eller både och.
Gäller för Fasader (utfackningsväggar) och ytterväggar (även glasade partier)
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;
EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassificering: —E 15 30 60 90 120
EI 15 30 60 90 120
EW 20 30 60Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med ”(i →o)”, ”(o→i)” eller ”(i ↔o)” för
att ange om byggnadsdelen har provats och uppfyller kraven enbart från
insidan eller utsidan eller både och.
Där så erfordras avses med mekanisk påverkan att det inte förekommer
några nedfallande delar som kan orsaka personskada under den tid som
anges av klassificeringen för E eller EI.
Gäller för Installationsgolv
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-6Klassificering: —R1 5 3 0RE 30
REI 30
Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med tillägg av suffixet ”f” för att ange
fullständigt brandmotstånd eller ”r” för att ange exponering enbart för den
reducerade konstanta temperaturnivån.
Gäller för Tätningar av för genomföringar och springor
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-3,4
Klassificering: —
E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240Anmärkningar —2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 6
▼B
Gäller för Branddörrar och -luckor (även sådana som innehåller glaspartier och
metallbeslag) och deras stängningsanordningar
Standard(er) EN 13501-2; EN 1634-1Klassificering: —E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60Anmärkningar Klassificeringen I kompletteras med tillägg av suffixet ”1” eller ”2” för att
ange vilken definition på isoleringen som använts. Tillägg av symbolen
”C” anger att produkten uppfyller kraven för automatisk stängning
(provning för godkänd/icke godkänd) (
1).
(1) Klassificering C kan kompletteras med siffrorna 0 till 5 beroende på användningsområde. Detaljerad
information skall ingå i den tillämpliga tekniska produktspecifikationen.
Gäller för Röktäta dörrar
Standard(er) EN 13501-2; EN 1634-3
Klassificering: S200eller Saberoende på vilka provningsförhållanden som uppfylls.
Anmärkningar Tillägg av symbolen ”C” anger att produkten uppfyller kraven för
automatisk stängning (provning för godkänd/icke godkänd) (1).
(1) Klassificering C kan kompletteras med siffrorna 0 till 5 beroende på användningsområde. Detaljerad
information skall ingå i den tillämpliga tekniska produktspecifikationen.
Gäller för Förslutningar för transportband och spårbundna transportsystem
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-7
Klassificering: —E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
Anmärkningar Klassificeringar I kompletteras med tillägg av suffixet ”1” eller ”2” för att
ange vilken definition på isoleringen som använts. Tillägg av symbolen
”C” anger att produkten även uppfyller kriteriet för automatisk stängning
(provning för godkänd/icke godkänd) (
1).
(1) Klassificering C kan kompletteras med siffrorna 0 till 5 beroende på användningsområde. Detaljerad
information skall ingå i den tillämpliga tekniska produktspecifikationen.
Gäller för Kanaler och schakt för försörjningssystem
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-5
Klassificering: —
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 7
▼B
Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med ”(i →o)”, ”(o→i)” eller ”(i ↔o)” för
att ange om byggnadsdelen har provats och uppfyller kraven från insidan
eller utsidan eller både och. Dessutom anger symbolerna ”ve” och/eller
”ho” lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt.
Gäller för Skorstenar
Standard(er) EN 13501-2; EN 13216
Klassificering: G + avstånd i mm (t.ex. G 50)
Anmärkningar Avstånd krävs inte för inbyggda produkter
Gäller för Vägg- och innertaksbeklädnader
Standard(er) EN 13501-2; EN 13381-8
Klassificering: K
Anmärkningar Provning för godkänd/icke godkänd
5.Produkter för användningi ventilationssystem (förutom rök- och värmeventilation)
Gäller för Ventilationskanaler
Standard(er) EN 13501-3; EN 1366-1Klassificering: —EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E3 0 6 0
Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med ”(i →o)”, ”(o→i)” eller ”(i ↔o)”
för att ange om byggnadsdelen har provats och uppfyller kraven från
insidan eller utsidan eller både och. Dessutom anger symbolerna ”v
e” och/
eller ”ho” lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt.
Tillägg av symbolen ”S” anger att extra begränsning av rökläckaget
uppfylls.
Gäller för Spjäll
Standard(er) EN 13501-3; EN 1366-2Klassificering: —EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E 30 60 90 120
Anmärkningar Klassificeringen kompletteras med ”(i →o)”, ”(o→i)” eller ”(i ↔o)” för
att ange om byggnadsdelen har provats och uppfyller kraven från insidan
eller utsidan eller både och. Dessutom anger symbolerna ”v
e” och/eller
”ho” lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt. Tillägg
av symbolen ”S” anger att en extra begränsning av rökläckaget uppfylls.
6.Produkter för användningi försörjningssystem
Gäller för Elektriska och fiberoptiska ledningar och tillbehör
Ledningsrör och brandskyddande system för ledningar2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 8
▼B
Standard(er) EN 13501-3
Klassificering: —
P 1 53 06 0 90 1 2 0Anmärkningar —
Gäller för Kraft- eller svagströmsledningar eller system med liten diameter (diameter
mindre än 20 mm och med ledare med en tvärsnittsarea på 2,5 mm
2eller
mindre)
Standard(er) EN 13501-3; EN 50200
Klassificering: —PH 15 30 60 90 120Anmärkningar —2000D0367 — SV — 06.06.2000 — 000.001 — 9