ANEXĂ

CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT)

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii privind BAT se referă la următoarele activități menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE:

— 1.1: Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW, numai dacă această activitate are loc în instalații de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW.

— 1.4: Gazeificarea cărbunelui sau a altor combustibili în instalații cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 20 MW, numai dacă această activitate este direct asociată cu o instalație de ardere.

— 5.2: Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în instalații de coincinerare a deșeurilor, având o capacitate de peste 3 tone pe oră în cazul deșeurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi în cazul deșeurilor periculoase, numai dacă această activitate are loc în instalațiile de ardere menționate la punctul 1.1 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT se referă în mod specific la activitățile din amonte și din aval direct asociate activităților sus-menționate, inclusiv la tehnicile de prevenire și de reducere a emisiilor.

Combustibilii avuți în vedere în prezentele concluzii privind BAT sunt materiale combustibile solide, lichide și/sau gazoase, și anume:

— combustibili solizi (de exemplu, huilă, lignit, turbă);

— biomasă (definită la articolul 3 punctul 31 din Directiva 2010/75/UE);

— combustibili lichizi (de exemplu, păcură grea și motorină);

— combustibili gazoși (de exemplu, gaz natural, gaz cu conținut de hidrogen și gaz de sinteză);

— combustibili industriali (de exemplu, subproduse din industria chimică și siderurgie);

— deșeuri, cu excepția deșeurilor municipale în amestec, definite la articolul 3 punctul 39 din Directiva 2010/75/UE, și a deșeurilor menționate la articolul 42 alineatul (2) litera (a) punctele (ii) și (iii) din aceeași directivă.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele:

— arderea combustibililor în unități cu puterea termică nominală mai mică de 15 MW;

— instalațiile de ardere care beneficiază de o derogare pentru durata de viață limitată sau încălzire centralizată, astfel cum se prevede la articolele 33 și 35 din Directiva 2010/75/UE, până la data expirării derogărilor prevăzute în autorizațiile lor, în ceea ce privește valorile limită de emisii prevăzute în BAT-AEL pentru poluanții care intră sub incidența derogării și pentru alți poluanți ale căror emisii ar fi fost reduse prin măsurile tehnice eliminate prin derogare;

— gazeificarea combustibililor, atunci când aceasta nu este direct asociată cu arderea gazului de sinteză rezultant;

— gazeificarea combustibililor și arderea ulterioară a gazului de sinteză, atunci când acestea nu sunt direct asociate cu rafinarea uleiului mineral și a gazului;

— activitățile din amonte și din aval care nu sunt direct asociate cu activitățile de ardere sau gazeificare;

— arderea în cuptoare sau instalații de încălzire pentru procese tehnologice;

— arderea în instalații post-ardere;

— arderea la faclă;

— arderea în cazane de recuperare și arzătoarele de sulf total redus din instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei, deoarece aceasta este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului;

— arderea combustibililor de rafinărie în rafinării, deoarece aceasta este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru rafinarea uleiului mineral și a gazului;

— eliminarea sau recuperarea deșeurilor în: — instalațiile de incinerare a deșeurilor [prevăzute la articolul 3 alineatul (40) din Directiva 2010/75/UE]; — instalațiile de coincinerare a deșeurilor, atunci când mai mult de 40 % din căldura degajată rezultată provine de la deșeuri periculoase, — instalațiile de coincinerare a deșeurilor care incinerează doar deșeuri, cu excepția cazului în care aceste deșeuri sunt compuse cel puțin parțial din biomasă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 alineatul (31) litera (b) din Directiva 2010/75/UE,

deoarece această activitate este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru incinerarea deșeurilor.

Alte concluzii și documente de referință BAT, care ar putea fi relevante pentru activitățile cuprinse în prezentele concluzii privind BAT, sunt următoarele:

— Sisteme comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW)

— Seria documentelor BREF în sectorul chimic (LVOC etc.)

— Efecte economice și intersectoriale (ECM)

— Emisii generate de depozitare (EFS)

— Eficiență energetică (ENE)

— Sisteme industriale de răcire (ICS)

— Producția siderurgică (IS)

— Monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalații DEI (ROM)

— Producția de celuloză, hârtie și carton (PP)

— Rafinarea uleiului mineral și a gazului mineral (REF)

— Incinerarea deșeurilor (WI)

— Tratarea deșeurilor (WT)

DEFINIȚII

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele definiții:

Termen utilizat Definiție Termeni generici Cazan Orice instalație de ardere, cu excepția motoarelor, a turbinelor cu gaz și a cuptoarelor sau a încălzitoarelor utilizate în procese tehnologice Turbină cu gaz în ciclu combinat (CCGT) O turbină CCGT este o instalație de ardere în care se produc două cicluri termodinamice (de exemplu, ciclurile Brayton și Rankine). Într-o turbină CCGT, căldura provenită de la gazele de ardere emanate de o turbină cu gaz (care funcționează pe baza ciclului Brayton pentru a produce energie electrică) este transformată în energie utilă într-un generator de abur cu recuperare de căldură (HRSG), unde este utilizată pentru a genera abur, care apoi se destinde într-o turbină cu abur (care funcționează pe baza ciclului Rankine pentru a produce energie electrică suplimentară). În sensul prezentelor concluzii privind BAT, o turbină CCGT include configurații cu și fără acționarea suplimentară a HRSG Instalație de ardere Orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidați pentru a folosi energia termică astfel generată. În sensul prezentelor concluzii privind BAT, un ansamblu format din: — două sau mai multe instalații de ardere, din care gazele de ardere sunt evacuate printr-un coș comun, sau — instalații de ardere separate care au fost autorizate pentru prima oară la 1 iulie 1987 sau după această dată, sau pentru care operatorii au depus o cerere completă de autorizare la data respectivă sau ulterior acestei date, care sunt instalate astfel încât, ținând cont de factorii tehnici și economici, gazele lor de ardere ar putea, în opinia autorității competente, să fie evacuate printr-un coș comun, este considerat a fi o singură instalație de ardere. Pentru a calcula puterea termică instalată totală a unui astfel de ansamblu, se însumează capacitățile tuturor instalațiilor de ardere individuale, care au o putere termică nominală de cel puțin 15 MW Unitate de ardere Instalație de ardere individuală Măsurare continuă Măsurarea cu ajutorul unui sistem de măsurare automată (SMA) instalat permanent în unitate Evacuare directă Evacuare (într-un corp de apă receptor) în punctul în care emisiile ies din instalație fără tratare ulterioară în aval Sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD) Sistem alcătuit din una sau o combinație de tehnici de reducere a emisiilor al căror scop este de a reduce nivelul de SOX emis de o instalație de ardere Sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD) – existent Un sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD), care nu este un sistem FGD nou Sistem de desulfurare a gazelor (FGD) – nou Fie un sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD) într-o instalație nouă, fie un sistem FGD care include cel puțin o tehnică de reducere a emisiilor introdusă sau înlocuită complet în cadrul unei instalații existente în urma publicării prezentelor concluzii privind BAT Motorină Orice combustibil lichid derivat din petrol, care se încadrează la codul NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 sau 2710 20 19 . Sau orice combustibil lichid derivat din petrol, din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C și din care cel puțin 85 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 350 °C prin metoda ASTM D86 Păcură grea (HFO) Orice combustibil lichid derivat din petrol, care se încadrează la codul NC de la 2710 19 51 la 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 . Sau orice combustibil lichid derivat din petrol, altul decât motorina, care, din cauza limitelor de distilare, se încadrează în categoria păcurii grele destinate utilizării drept combustibil și din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C prin metoda ASTM D86. Dacă distilarea nu poate fi determinată prin metoda ASTM D86, produsul derivat din petrol intră, de asemenea, în categoria păcurii grele Randament electric net (unitate de ardere și IGCC) Raportul dintre puterea electrică de ieșire netă (energia electrică produsă pe partea de înaltă tensiune a transformatorului principal minus energia importată - de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare) și energia de intrare din combustibil/materii prime (ca putere calorifică netă din combustibil/materii prime) la limitele unității de ardere într-o anumită perioadă de timp Eficiență energetică mecanică netă Raportul dintre puterea mecanică la cuplajul de sarcină și puterea termică furnizată de combustibil Consum total net de combustibil (unitate de ardere și IGCC) Raportul dintre energia netă produsă [energie electrică, apă caldă, abur, energie mecanică produsă fără energia electrică și/sau termică importată (de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare)] și energia intrată din combustibil (ca putere calorifică netă din combustibil) la limitele unității de ardere într-o anumită perioadă de timp Consum total net de combustibil (unitate de gazeificare) Raportul dintre energia netă produsă [energie electrică, apă caldă, abur, energie mecanică produsă și gaz de sinteză (ca putere calorifică netă din gazul de sinteză) fără energia electrică și/sau termică importată (de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare)] și energia intrată din combustibil/materii prime (ca putere calorifică netă din combustibil/materii prime) la limitele unității de gazeificare într-o anumită perioadă de timp Ore de funcționare Timpul exprimat în ore, în care o instalație de ardere, în totalitatea sa sau parțial, funcționează și evacuează emisii în aer, cu excepția perioadelor de pornire și de oprire Măsurare periodică Stabilirea unei valori măsurate (o anumită cantitate măsurată) la intervale de timp date Instalație – existentă O instalație de ardere care nu este o instalație nouă Instalație – nouă O instalație de ardere autorizată pentru prima oară la locul de instalare după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea completă a unei instalații de ardere de pe fundația existentă după publicarea prezentelor concluzii privind BAT Instalație de postcombustie Sistem proiectat pentru a purifica gazele de ardere prin combustie și care nu este exploatat ca o instalație de ardere independentă, asemenea unui oxidant termic (de exemplu, incineratorul de gaze reziduale), fiind utilizat pentru îndepărtarea conținutului de poluant (poluanți) (de exemplu, COV) din gazele de ardere, cu sau fără recuperarea căldurii generate de acesta. Tehnicile de ardere în trepte, în care fiecare treaptă de ardere are loc într-o cameră separată care poate avea caracteristici diferite ale procesului de ardere (de exemplu, raportul combustibil/aer, profilul de temperatură), sunt considerate ca fiind integrate în procesul de ardere și nu sunt considerate instalații de postcombustie. În mod similar, atunci când gazele generate într-un încălzitor/cuptor de proces sau în alte procese de ardere sunt ulterior oxidate într-o altă instalație de ardere pentru a recupera energia acestora (cu sau fără utilizarea de combustibil auxiliar) cu scopul de a produce energie electrică, abur, apă/ulei cald sau energie mecanică, instalația respectivă nu este considerată instalație de postcombustie Sistem de monitorizare predictivă a emisiilor (PEMS) Sistem utilizat pentru determinarea concentrației emisiilor unui poluant provenite dintr-o sursă de emisie în regim continuu, pe baza relației acestuia cu o serie de parametri caracteristici de proces monitorizați permanent (de exemplu, consumul de combustibil gaz, raportul aer/combustibil), și a datelor privind calitatea combustibilului sau a materiei prime (de exemplu, conținutul de sulf) Combustibili rezultați din procesele din industria chimică Produse secundare gazoase și/sau lichide provenite din industria (petro)chimică și utilizate drept combustibili în scopuri necomerciale în instalațiile de ardere Cuptoare sau instalații de încălzire pentru procese tehnologice Cuptoarele sau instalațiile de încălzire pentru procese tehnologice sunt: — instalațiile de ardere ale căror gaze de ardere sunt utilizate pentru tratamentul termic al obiectelor sau ca materie primă printr-un mecanism de încălzire prin contact direct (de exemplu, cuptor de ardere a cimentului și varului, cuptor de sticlă, cuptor de asfalt, proces de uscare, reactoare utilizate în industria (petro)chimică, cuptoare de prelucrare a metalelor feroase); sau — instalațiile de ardere a căror căldură este transferată prin radiație și/sau conducție la obiecte sau materii prime printr-un perete solid fără utilizarea unui fluid de transfer termic intermediar [de exemplu, cuptor de cocsificare, recuperatoare Cowper, cuptor sau reactor care încălzește un flux tehnologic utilizat în industria (petro)chimică, cum ar fi un cuptor de cracare cu vapori, o instalație de încălzire pentru procese tehnologice utilizată pentru procesul de regazeificare a gazului natural lichefiat (GNL) în terminalele GNL]. Ca o consecință a aplicării unor bune practici de recuperare a energiei, instalațiile de încălzire/cuptoarele pentru procese tehnologice pot avea un sistem asociat de generare a aburului/energiei electrice. Aceasta este considerată a fi o caracteristică de proiectare integrală a instalației de încălzire/cuptorului pentru procese tehnologice care nu poate fi considerat(ă) în mod izolat Combustibili de rafinărie Material combustibil solid, lichid sau gazos provenit din etapele de distilare și de conversie a rafinării țițeiului Printre exemple se află gazele de rafinărie (RFG), gazele de sinteză, uleiuri de rafinărie și cocsul de petrol Reziduuri Substanțe sau obiecte generate prin activitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului document, ca deșeuri sau produse secundare Perioada de pornire și de oprire Perioada de exploatare a unei instalații, stabilită în conformitate cu dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2012/249/UE a Comisiei (1) Unitate – existentă O unitate de ardere care nu este o unitate nouă Unitate – nouă O unitate de ardere autorizată pentru prima oară pe amplasamentul instalației de ardere după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea completă a unei unități de ardere de pe fundația existentă a instalației de ardere după publicarea prezentelor concluzii privind BAT Valabilă (medie orară) O medie orară este considerată valabilă atunci când sistemul de măsurare automată nu este în revizie sau defect





Termen utilizat Definiție Poluanți/parametri As Suma dintre arsen și compușii acestuia, exprimată ca As C3 Hidrocarburi având trei atomi de carbon C4+ Hidrocarburi având cel puțin patru atomi de carbon Cd Suma dintre cadmiu și compușii acestuia, exprimată ca Cd Cd + Tl Suma dintre cadmiu, taliu și compușii acestora, exprimată ca Cd + T1 CH4 Metan CO Monoxid de carbon CCO Consum chimic de oxigen. Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea totală a materiei organice în dioxid de carbon OSC Oxisulfură de carbon Cr Suma dintre crom și compușii acestuia, exprimată ca Cr Cu Suma dintre cupru și compușii acestuia, exprimată ca Cu Pulberi Total particule în suspensie (în aer) Fluoruri Fluoruri dizolvate, exprimate ca F- H2S Acid sulfhidric HCl Total compuși anorganici gazoși clorurați, exprimat ca HCl HCN Cianură de hidrogen HF Total compuși anorganici gazoși fluorurați, exprimat ca HF Hg Suma dintre mercur și compușii acestuia, exprimată ca Hg N2O Protoxid de azot NH3 Amoniac Ni Suma dintre nichel și compușii acestuia, exprimată ca Ni NOX Suma dintre monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2), exprimată ca NO2 Pb Suma dintre plumb și compușii acestuia, exprimată ca Pb PCDD/F Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzo-furani policlorurați RCG Concentrație brută în gazele de ardere. Concentrația de SO2 din gazele brute de ardere ca medie anuală (în condițiile standard prevăzute la secțiunea de considerații generale) la intrarea în sistemul de reducere SOX, exprimată la un conținut de referință al oxigenului O2 de 6 % în volum Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V Suma dintre antimoniu, arsenic, plumb, crom, cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu și compușii acestora, exprimată ca Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V SO2 Dioxid de sulf SO3 Trioxid de sulf SOX Suma dintre dioxidul de sulf (SO2) și trioxidul de sulf (SO3), exprimată ca SO2 Sulfat Sulfat dizolvat, exprimat ca SO4 2- Sulfură, eliberată cu ușurință Suma dintre sulfura dizolvată și sulfurile nedizolvate care se eliberează cu ușurință la acidificare, exprimată ca S2- Sulfit Sulfit dizolvat, exprimat ca SO3 2- COT Carbon organic total, exprimat ca C (în apă) MSST Materii solide în suspensie totale. Concentrația masică a tuturor materiilor solide în suspensie, măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibră de sticlă și prin gravimetrie TCOV Carbon organic volatil total, exprimat ca C (în aer) Zn Suma dintre arsen și compușii acestuia, exprimată ca Zn

ACRONIME

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime:

Acronim Definiție UAA Unitate de alimentare cu aer CCGT Turbină cu gaz în ciclu combinat, cu sau fără aprindere suplimentară PFC Pat fluidizat circulant CHP Producere combinată de energie electrică și energie termică GC Gaz de cocserie OSC Oxisulfură de carbon ARNU Arzătoare cu nivel redus de NOX prin procedeu uscat ISC Injectare de sorbent prin conductă ESP Filtru electrostatic APF Ardere în pat fluidizat FGD Desulfurare gaze de ardere PG Păcură grea HRSG Generator de abur cu recuperare de căldură IGCC Ciclu combinat de gazeificare integrată PCN Putere calorifică netă LNB Arzătoare cu nivel redus de NOX GNL Gaze naturale lichefiate OCGT Turbină cu gaz cu ciclu deschis OTNOC Alte condiții de exploatare decât cele normale AP Ardere în stare pulverizată PEMS Sistem de monitorizare predictivă a emisiilor SCR Reducție catalitică selectivă SDA Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată SNCR Reducere necatalitică selectivă

CONSIDERAȚII GENERALE

Cele mai bune tehnici disponibile

Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL)

În cazul în care sunt date niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru diferite perioade de calculare a valorilor medii, toate nivelurile BAT-AEL respective trebuie să fie respectate.

Nivelurile BAT-AEL prevăzute în prezentele concluzii privind BAT nu se pot aplica în cazul turbinelor pe combustibil lichid și al celor pe gaz, nici în cazul motoarelor utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 h/an, atunci când o astfel de utilizare de urgență nu este compatibilă cu atingerea nivelurilor BAT-AEL.

BAT-AEL pentru emisii în aer

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisii în aer, care sunt indicate în prezentele concluzii privind BAT, se referă la concentrații exprimate ca masă de substanță emisă pe volum de gaze de ardere în următoarele condiții standard: gaz uscat la temperatura de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, exprimat în unitățile mg/Nm3, μg/Nm3 sau ng I-TEQ/Nm3.

Monitorizarea asociată cu BAT-AEL pentru emisii în aer este prevăzută la BAT 4

Condițiile de referință pentru oxigen, utilizate pentru a exprima BAT-AEL în prezentul document, sunt indicate în tabelul de mai jos.

Activitate Nivelul de referință al oxigenului (OR) Arderea combustibililor solizi 6 % în volum Arderea combustibililor solizi în combinație cu combustibili lichizi și/sau gazoși Coincinerarea deșeurilor Arderea de combustibili gazoși și/sau lichizi atunci când aceasta nu are loc într-o turbină cu gaz sau un motor 3 % în volum Arderea combustibililor lichizi și/sau gazoși atunci când aceasta are loc într-o turbină cu gaz sau un motor 15 % în volum Ardere în instalațiile IGCC

Ecuația pentru calcularea concentrației emisiilor la nivelul de referință al oxigenului este:

unde:

ER : concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului OR; OR : nivelul de referință al oxigenului (% în volum); EM : concentrația emisiilor măsurate; OM : nivelul măsurat al oxigenului (% în volum).

Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică următoarele definiții:

Perioada de calculare a valorilor medii Definiție Media zilnică Valoarea medie, într-o perioadă de 24 de ore, a mediilor valabile pe oră, obținute prin măsurare continuă Medie anuală Valoarea medie, într-o perioadă de un an, a mediilor valabile pe oră, obținute prin măsurare continuă Media pe perioada de prelevare Valoarea medie a trei măsurări consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (2) Media probelor obținute în cursul unui an Media valorilor obținute în cursul unui an din măsurătorile periodice efectuate cu frecvența de monitorizare stabilită pentru fiecare parametru

BAT-AEL pentru emisii în apă

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă indicate în prezentele concluzii privind BAT se referă la concentrații și sunt exprimate ca masă a substanțelor emise pe volum de apă și în μg/l, mg/l sau g/l. Nivelurile BAT-AEL se referă la mediile zilnice, mai exact probe compozite proporționale cu debitul prelevate într-o perioadă de 24 de ore. Se pot utiliza probe compozite proporționale cu timpul cu condiția să se poată demonstra faptul că debitul este suficient de stabil.

Monitorizarea asociată cu BAT-AEL pentru emisii în apă este prevăzută la BAT 5

Nivelurile de eficiență energetică asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL)

Un nivel de eficiență energetică asociat celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL) se referă la raportul dintre valoarea (valorile) energiei nete la ieșirea unității de ardere și energia din combustibil/materie primă la intrarea unității de ardere la valoarea efectivă de proiectare a unității. Valoarea/valorile netă/nete ale puterii la ieșire se stabilește/se stabilesc la ardere, gazeificare sau la limitele unității IGCC, inclusiv la sistemele auxiliare (de exemplu, sisteme de tratare a gazelor de ardere), precum și pentru unitatea exploatată la sarcină maximă.

În cazul centralelor de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice (CHP):

— Nivelurile BAT-AEEL pentru utilizarea netă totală de combustibil se referă la unitatea de ardere exploatată la sarcină maximă și reglată pentru a maximiza, în primul rând, alimentarea cu energie termică și, în al doilea rând, puterea rămasă care poate fi generată;

— BAT-AEEL pentru randamentul electric net se referă la unitatea de ardere care produce exclusiv energie electrică la sarcină maximă.

Nivelurile BAT-AEEL sunt exprimate ca procente. Puterea la intrare provenită din materia primă/combustibil este exprimată ca putere calorifică netă (PCN).

Monitorizarea asociată cu BAT-AEEL este prevăzută la BAT 2

Clasificarea instalațiilor/unităților de ardere în funcție de puterea termică instalată totală

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, atunci când se indică un interval pentru valorile puterii termice instalate totale, acestea se interpretează ca fiind „mai mari sau egale cu limita inferioară a intervalului și mai mici decât limita superioară a intervalului”. De exemplu, în categoria 100-300 MWt sunt cuprinse instalațiile de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 100 MW și mai mică de 300 MW.

Atunci când o parte a unei instalații de ardere care evacuează gaze de ardere prin una sau mai multe conducte separate racordate la un coș comun funcționează mai puțin de 1 500 h/an, această parte a instalației de ardere poate fi luată în considerare separat în sensul prezentelor concluzii privind BAT. Pentru toate părțile instalației, BAT-AEL corespund puterii termice instalate totale a instalației. În astfel de cazuri, emisiile evacuate prin fiecare dintre conductele respective se monitorizează separat.

1. CONCLUZIILE GENERALE PRIVIND BAT

Se aplică concluziile privind BAT specifice combustibilului incluse în secțiunile 2-7, pe lângă concluziile generale privind BAT din această secțiune.

1.1. Sisteme de management de mediu

BAT 1. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:

i. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

ii. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

iii. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

iv. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității (b) recrutării, formării, sensibilizării și competenței (c) comunicării (d) implicării angajaților (e) documentației (f) controlului eficient al proceselor (g) programelor planificate de întreținere regulată (h) pregătirii și reacției în caz de urgență (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

v. verificarea performanței și luarea de măsuri de remediere, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalații DEI – ROM) (b) măsurilor de remediere și preventive (c) păstrării evidențelor (d) auditului intern și extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă dispozițiile prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

vi. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

vii. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

viii. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare, inclusiv: (a) evitarea structurilor subterane (b) încorporarea de funcții care să faciliteze dezafectarea (c) alegerea finisajelor de suprafață care se decontaminează ușor (d) utilizarea unei configurații de echipamente care reduce la minimum produsele chimice captate și facilitează scurgerea sau curățarea (e) proiectarea de echipamente flexibile, de sine stătătoare care permit închiderea etapizată (f) utilizarea de materiale biodegradabile și reciclabile atunci când este posibil;

ix. aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat. Concret pentru acest sector, este important și să se aibă în vedere următoarele funcții ale EMS, descrise în BAT relevante, după caz:

x. programele de asigurare a calității/de control al calității pentru a asigura stabilirea și controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9);

xi. un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer și/sau în apă în alte condiții de funcționare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire și de oprire (a se vedea BAT 10 și BAT 11);

xii. un plan de gestionare a deșeurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deșeurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16;

xiii. o metodă sistematică de identificare și abordare a eventualelor emisii necontrolate și/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special: (a) emisii în sol și în apele subterane provenite ca urmare a manipulării și depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare și deșeuri; (b) emisii asociate autoîncălzirii și/sau autoaprinderii de combustibil în activitățile de depozitare și manipulare;

xiv. un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operațiunile de încărcare, descărcare, depozitare și/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor și aditivilor;

xv. un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se așteaptă sau se produce în mod susținut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include: (a) un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalației (b) un program de reducere a zgomotului (c) un protocol pentru intervenții în caz de incidente sonore, care să conțină măsuri și termene corespunzătoare (d) o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente sonore părților afectate;

xvi. pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substanțelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă: (a) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor (b) după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica și a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri (c) un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum și a măsurilor și termenelor corespunzătoare (d) o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente legate de miros părților afectate.

În cazul în care, în urma unei evaluări se dovedește faptul că nu este necesar unul dintre elementele menționate la punctele x-xvi, decizia respectivă, inclusiv motivele, se înregistrează.

Aplicabilitate

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliu) și natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) sunt, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le-ar putea avea asupra mediului.

1.2. Monitorizare

BAT 2. BAT constă în determinarea randamentului electric net și/sau a consumului total net de combustibil și/sau a randamentului mecanic net al unităților de gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în funcțiune a unității și după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net și/sau consumul total net de combustibil și/sau randamentul mecanic net al unității. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

(1) În cazul unităților de cogenerare, dacă din motive tehnice nu se poate efectua un test de performanță cu unitatea operată la sarcina maximă pentru furnizarea de căldură, testul poate fi completat sau înlocuit cu un calcul care utilizează parametrii sarcinii maxime.

BAT 3. BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos.

Flux Parametru (parametri) Monitorizare Gaze de ardere Debit Determinare periodică sau continuă Conținut de oxigen, temperatură și presiune Măsurare periodică sau continuă Conținut de vapori de apă (3) Ape uzate provenite din tratarea gazelor de ardere Debit, pH și temperatură Măsurare continuă

BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru Combustibil/proces/tip de instalație de ardere Puterea termică instalată totală a instalației de ardere Standard(e) (4) Frecvența minimă de monitorizare (5) Monitorizare asociată cu NH3 — Atunci când se utilizează RCS și/sau SNCR Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (6) (7) BAT 7 NOX — Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Cazane, motoare și turbine pe gaz natural — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Combustibili rezultați din procesele din industria chimică — Instalații IGCC Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (6) (8) BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 — Instalațiile de ardere de pe platformele offshore Toate dimensiunile EN 14792 O dată pe an (9) BAT 53 N2O — Huilă și/sau lignit în cazane cu pat fluidizat circulant — Biomasă solidă și/sau turbă în cazane cu pat fluidizat circulant Toate dimensiunile EN 21258 O dată pe an (10) BAT 20 BAT 24 CO — Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Cazane, motoare și turbine pe gaz natural — Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie — Combustibili rezultați din procesele din industria chimică — Instalații IGCC Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (6) (8) BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 — Instalațiile de ardere de pe platforme offshore Toate dimensiunile EN 15058 O dată pe an (9) BAT 54 SO2 — Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor — Cazane pe păcură grea și/sau motorină — Motoare pe păcură grea și/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică — Instalații IGCC Toate dimensiunile Standardele EN generice și EN 14791 Permanent (6) (11) (12) BAT 21 BAT 25 BAT 29 BAT 34 BAT 39 BAT 50 BAT 57 BAT 66 BAT 67 BAT 74 SO3 — Atunci când se utilizează RCS Toate dimensiunile Nu sunt disponibile standarde EN O dată pe an — Cloruri gazoase, exprimate ca HCl — Huilă și/sau lignit — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică Toate dimensiunile EN 1911 O dată la trei luni (6) (13) (14) BAT 21 BAT 57 — Biomasă solidă și/sau turbă Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (15) (16) BAT 25 — Coincinerarea deșeurilor Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (6) (16) BAT 66 BAT 67 HF — Huilă și/sau lignit — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică Toate dimensiunile Nu sunt disponibile standarde EN O dată la trei luni (6) (13) (14) BAT 21 BAT 57 — Biomasă solidă și/sau turbă Toate dimensiunile Nu sunt disponibile standarde EN O dată pe an BAT 25 — Coincinerarea deșeurilor Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent (6) (16) BAT 66 BAT 67 Pulberi — Huilă și/sau lignit — Biomasă solidă și/sau turbă — Cazane pe păcură grea și/sau motorină — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică — Instalații IGCC — Motoare pe păcură grea și/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină Toate dimensiunile Standarde EN generice, EN 13284-1 și EN 13284-2 Permanent (6) (17) BAT 22 BAT 26 BAT 30 BAT 35 BAT 39 BAT 51 BAT 58 BAT 75 Coincinerarea deșeurilor Toate dimensiunile Standardele EN generice și EN 13284-2 Permanent BAT 68 BAT 69 Metale și metaloizi, cu excepția mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) — Huilă și/sau lignit — Biomasă solidă și/sau turbă — Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină Toate dimensiunile EN 14385 O dată pe an (18) BAT 22 BAT 26 BAT 30 — Coincinerarea deșeurilor < 300 MWt EN 14385 O dată la șase luni (13) BAT 68 BAT 69 ≥ 300 MWt EN 14385 O dată la trei luni (19) (13) — Instalații IGCC ≥ 100 MWt EN 14385 O dată pe an (18) BAT 75 Hg — Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor < 300 MWt EN 13211 O dată la trei luni (13) (20) BAT 23 ≥ 300 MWt Standardele EN generice și EN 14884 Permanent (16) (21) — Biomasă solidă și/sau turbă Toate dimensiunile EN 13211 O dată pe an (22) BAT 27 — Coincinerarea deșeurilor cu biomasă solidă și/sau turbă Toate dimensiunile EN 13211 O dată la trei luni (13) BAT 70 — Instalații IGCC ≥ 100 MWt EN 13211 O dată pe an (23) BAT 75 TCOV — Motoare pe păcură grea și/sau motorină — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică Toate dimensiunile EN 12619 O dată la șase luni (13) BAT 33 BAT 59 — Coincinerarea deșeurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă și/sau turbă Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent BAT 71 Formaldehidă — Gaz natural în motoare cu aprindere prin scânteie pe gaz cu amestec sărac sau în motoare bicombustibil Toate dimensiunile Nu sunt disponibile standarde EN O dată pe an BAT 45 CH4 — Motoare pe gaz natural Toate dimensiunile EN ISO 25139 O dată pe an (24) BAT 45 PCDD/F — Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică — Coincinerarea deșeurilor Toate dimensiunile EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 O dată la șase luni (13) (25) BAT 59 BAT 71

BAT 5. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru Standard(e) Frecvență minimă de monitorizare Monitorizare asociată cu Carbon organic total (COT) (26) EN 1484 O dată pe lună BAT 15 Consum chimic de oxigen (CCO) (26) Nu sunt disponibile standarde EN Materii solide în suspensie totale (MSST) EN 872 Fluor (F) EN ISO 10304-1 Sulfat (SO4 2-) EN ISO 10304-1 Sulfură, eliberată cu ușurință (S2-) Nu sunt disponibile standarde EN Sulfit (SO3 2-) EN ISO 10304-3 Metale și metaloizi As Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885 sau EN ISO 17294-2) Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 12846 sau EN ISO 17852) Clorură (Cl-) Diverse standarde EN disponibile (de exemplu EN ISO 10304-1 sau EN ISO 15682) — Azot total EN 12260 —

1.3. Performanța generală de mediu și calitatea arderii

BAT 6. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Malaxarea și amestecarea combustibilului Asigură condiții de ardere stabile și/sau reduc emisiile de poluanți prin amestecarea aceluiași tip de combustibil de diferite calități General aplicabilă b. Întreținerea sistemului de ardere Întreținerea periodică planificată conform recomandărilor furnizorilor c. Sistem de control avansat A se vedea descrierea de la secțiunea 8.1 Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor d. Un model bun de echipamente de ardere Un model bun de cuptor, camere de ardere, arzătoare și dispozitive conexe Se aplică, în general, la instalațiile de ardere noi e. Selecția combustibilului Se selectează sau se trece integral sau parțial la un alt combustibil/alți combustibili având un profil ecologic mai bun (de exemplu, cu un conținut redus de sulf și/sau mercur) dintre tipurile de combustibil disponibile, inclusiv în situațiile de punere în funcțiune sau atunci când se utilizează combustibili de rezervă Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea tipurilor adecvate de combustibil cu un profil ecologic mai bun în ansamblu, la care se poate adăuga impactul politicii energetice a statului membru în cauză sau al echilibrului de combustibil la nivelul integral al amplasamentului în cazul arderii de combustibili pentru procese industriale. În cazul instalațiilor de ardere existente, tipul de combustibil ales poate fi condiționat de configurația și proiectarea instalației

BAT 7. Pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din utilizarea sistemului de reducere catalitică selectivă (SCR) și/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOX, BAT constă în optimizarea proiectării și/sau funcționării RCS și/sau SNCR (de exemplu, optimizarea raportului de reactiv la NOX, distribuția omogenă a reactivilor și stabilirea dimensiunii optime a picăturilor de reactiv).

Nivelurile de emisii asociate BAT

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea RCS și/sau SNCR este < 3-10 mg/Nm3 ca medie anuală sau medie pe perioada de prelevare a probelor. Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează RCS, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed. În cazul instalațiilor care ard biomasă și funcționează la sarcini variabile, precum și în cazul motoarelor care ard păcură grea și/sau motorină, limita superioară a BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.

BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în condiții normale de funcționare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea și disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare și întreținere adecvată.

BAT 9. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calității/control al calității pentru toți combustibilii utilizați, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1):

i. Caracterizarea inițialăcompletă a combustibilului utilizat, inclusiv cel puțin parametrii enumerați mai jos și în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele naționale sau alte standarde internaționale cu condiția ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

ii. Testarea periodică a calității combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizareainițială și în conformitate cu specificațiile de proiectare a instalației. Frecvența testării și parametrii aleși din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului și o evaluare a relevanței emisiilor de poluanți (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere).

iii. Adaptarea ulterioară a setărilor instalației, după cum și când este necesar și posibil [de exemplu integrarea caracterizării și controlului combustibilului în sistemul de control avansat (a se vedea descrierea de la secțiunea 8.1)].

Descriere

Caracterizarea inițială și testarea periodică a combustibilului se pot efectua de către operator și/sau furnizorul de combustibil. În cazul în care acestea se efectuează de către furnizor, rezultatele complete sunt puse la dispoziția operatorului sub forma unei specificații și/sau garanții a furnizorului pentru produs (combustibil).

Combustibil(i) Substanțe/parametri care fac obiectul caracterizării Biomasă/turbă — PCN — umiditate — Cenușă — C, Cl, F, N, S, K, Na — Metale și metaloizi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) Huilă/lignit — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenușă, carbon fixat, C, H, N, O, S — Br, Cl, F — Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) PG — Cenușă — C, S, N, Ni, V Motorină — Cenușă — N, C, S Gaze naturale — PCN — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe Combustibili rezultați din procesele din industria chimică (27) — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie — PCN, CH4 (pentru GC), CXHY (pentru GC), CO2, H2, N2, sulf total, pulberi, indicele Wobbe Deșeuri (28) — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenușă, Br, Cl, C, F, H, N, O, S — Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

BAT 10. Pentru a reduce emisiile în aer și/sau în apă în condiții de funcționare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proporțional cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți, care să includă următoarele elemente:

— proiectarea corespunzătoare a sistemelor considerate relevante pentru apariția OTNOC care ar putea avea un impact asupra emisiilor în aer, apă și/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu sarcină redusă pentru reducerea sarcinilor de pornire și de oprire minime în vederea asigurării unei producții stabile la turbinele cu gaz);

— elaborarea și punerea în aplicare a unui plan specific de întreținere preventivă pentru aceste sisteme relevante;

— analizarea și înregistrarea emisiilor produse ca urmare a OTNOC și a împrejurărilor aferente și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar;

— evaluarea periodică a emisiilor globale în timpul OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata, cuantificarea/estimarea emisiilor) și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar.

BAT 11. BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în apă în timpul OTNOC.

Descriere

Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedește a fi de o calitate științifică echivalentă sau mai bună decât măsurarea directă a emisiilor. Emisiile în fazele de pornire și de oprire (SU/SD) pot fi evaluate pe baza măsurării detaliate a acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel puțin o dată pe an și, pe baza rezultatelor acestei măsurători, se pot estima emisiile pentru fiecare SU/SD pe parcursul anului.

1.4. Eficiența energetică

BAT 12. În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Optimizarea arderii A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. Optimizarea arderii reduce la minimum conținutul de substanțe nearse în gazele de ardere și în reziduurile solide rezultate în urma arderii General aplicabilă b. Optimizarea condițiilor în mediul de lucru Unitatea se exploatează la cel mai înalt nivel posibil de presiune și temperatură din mediul de lucru cu gaz sau abur, ținând cont de constrângerile aferente, de exemplu, controlului emisiilor de NOX sau caracteristicilor energiei cerute c. Optimizarea ciclului de abur Unitatea se exploatează la o presiune mai mică la evacuarea turbinei, utilizându-se cea mai scăzută temperatură posibilă a apei de răcire din condensator în condițiile de proiectare d. Reducerea la minim a consumului de energie Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficiență mai bună a pompei de alimentare cu apă) e. Preîncălzirea aerului de combustie Reutilizarea unei părți din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere General aplicabilă în limitele impuse de necesitatea de a controla emisiile de NOX f. Preîncălzirea combustibilului Preîncălzirea combustibilului care utilizează căldură recuperată General aplicabilă în limitele impuse de proiectarea cazanului și de necesitatea de a controla emisiile de NOX g. Sistem de control avansat A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere permite îmbunătățirea eficienței procesului de ardere General aplicabilă unităților noi Aplicabilitatea la instalațiile vechi poate fi constrânsă de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor h. Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată Se preîncălzește apa care iese din condensatorul de abur cu căldură recuperată, înainte de reutilizarea acesteia în cazan Se aplică numai în cazul circuitelor cu abur, nu al cazanelor cu apă caldă. Aplicabilitatea pentru unitățile existente poate fi limitată de constrângerile impuse de configurația instalației și de cantitatea de căldură recuperabilă i. Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) Recuperarea căldurii (în principal din sistemul cu abur) pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitățile industriale sau alimentarea unei rețele publice de termoficare. În plus, căldura se poate recupera din: — gazele de ardere — răcirea grătarelor — patul fluidizat circulant Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică și electrică. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul compresoarelor cu gaz având un profil termic operațional neprevăzut j. Disponibilitatea instalației de cogenerare A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. Este aplicabilă numai unităților noi în cazul în care există, în perspectivă, o posibilitate realistă de utilizarea căldurii în vecinătatea unității k. Condensator de gaze de ardere A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. În general, este aplicabilă în cazul unităților de cogenerare cu condiția să existe o cerere suficientă de căldură la temperatură scăzută l. Acumulare de căldură Depozitarea volumului acumulat de căldură în modul de cogenerare Aplicabilă doar în cazul instalațiilor de cogenerare. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul unei cereri de sarcină termică redusă m. Coș de fum care funcționează în regim umed A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. General aplicabilă în cazul unităților noi și al celor existente dotate cu sistem de FGD umedă n. Evacuare printr-un turn de răcire Eliberarea emisiilor în aer prin intermediul unui turn de răcire, nu printr-un coș specific Este aplicabilă numai în cazul unităților dotate cu sistem FGD de tip umed în cazul în care gazele de ardere trebuie să fie reîncălzite înainte de a fi eliberate și în care sistemul de răcire a unității este un turn de răcire o. Uscarea prealabilă a combustibilului Reducerea conținutului de umiditate din combustibil înainte de ardere pentru îmbunătățirea condițiilor de ardere Este aplicabilă pentru arderea de biomasă și/sau turbă în limitele impuse de riscurile arderii spontane (de exemplu, conținutul de umiditate din turbă este menținut la un nivel de peste 40 % pe lanțul de livrare). Modernizarea instalațiilor existente poate fi limitată de puterea calorifică suplimentară care poate fi obținută din operațiunea de uscare și de posibilitățile limitate de modernizare oferite de unele modele de cazan sau configurații de instalații p. Reducerea la minimum a pierderilor de căldură Reducerea la minimum a pierderilor de căldură reziduală, de exemplu, a celor care se produc prin zgură sau a celor care pot fi reduse prin izolarea surselor radiante Este aplicabilă numai în cazul unităților de ardere pe combustibil solid și al unităților de gazeificare/IGCC q. Materiale avansate Ca urmare a utilizării materialelor avansate, s-a dovedit că acestea pot rezista la temperaturi și presiuni ridicate de lucru și, astfel, se poate realiza o creștere a eficienței proceselor de generare abur/ardere Aplicabilă numai în cazul instalațiilor noi r. Modernizarea turbinei cu abur Aceasta include tehnici precum creșterea temperaturii și a presiunii aburului la presiune medie, adăugarea unei turbine de joasă presiune și modificarea geometriei elicelor rotorului turbinei Aplicabilitatea poate fi limitată de condițiile privind cererea și aburul și/sau durata de viață redusă a instalației s. Parametri supercritici și ultrasupercritici ai aburului Utilizarea unui circuit cu abur, cu sisteme de reîncălzire a aburului, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar și temperaturi de peste 374 °C, în cazul parametrilor supercritici, respectiv presiuni de peste 250-300 bar și temperaturi de peste 580-600 °C, în cazul parametrilor ultra-supercritici Este aplicabilă numai în cazul unităților noi ≥ 600 MWt, care funcționează > 4 000 h/an. Nu este aplicabilă în cazul în care scopul unității este de a produce temperaturi și/sau presiuni reduse ale aburului în industriile prelucrătoare. Nu este aplicabilă în cazul turbinelor cu gaz și al motoarelor care produc abur în cogenerare. În cazul unităților care ard biomasă, aplicabilitatea poate fi limitată de coroziunea la temperatură înaltă în cazul anumitor biomase

1.5. Consumul de apă și emisiile în apă

BAT 13. Pentru a reduce consumul de apă și volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Reciclarea apei Cursurile de ape uzate, inclusiv apele deversate din instalație sunt reutilizate în alte scopuri. Gradul de reciclare este limitat de cerințele de calitate ale corpului de apă receptor și de echilibrul apei din instalație Nu este aplicabilă în cazul apelor uzate provenite din sistemele de răcire, atunci când există substanțe chimice pentru tratarea apei și/sau concentrații ridicate de săruri din apa de mare b. Gestionarea cenușii de vatră uscate Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din cuptor pe un sistem mecanic de transport și se răcește în aerul ambiant. Nu se utilizează apă în proces. Este aplicabilă numai în cazul instalațiilor care ard combustibili solizi. Pot exista restricții tehnice care să împiedice modernizarea instalațiilor de ardere existente

BAT 14. În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate și a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de conținutul de poluanți.

Descriere

Cursurile de ape uzate, care sunt de obicei separate și tratate, includ apele deversate de suprafață, apa de răcire și apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere.

Aplicabilitate

Aplicabilitatea poate fi limitată, în cazul instalațiilor existente, din cauza configurării sistemelor de drenare.

BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.

Tehnică Poluanți tipici preveniți/reduși Aplicabilitate Tehnici primare a. Ardere optimizată (a se vedea BAT 6) și sisteme de tratare a gazelor de ardere (de exemplu, RCS/SNCR, a se vedea BAT 7) Compuși organici, amoniac (NH3) General aplicabilă Tehnici secundare (29) b. Adsorbție pe cărbune activ Compuși organici, mercur (Hg) General aplicabilă c. Tratare biologică aerobă Compuși organici biodegradabili, amoniu (NH4 +) În general este aplicabilă pentru tratarea compușilor organici. Tratarea biologică aerobă a amoniului (NH4 +) nu se poate aplica în cazul unor concentrații ridicate de cloruri (și anume, de circa 10 g/l) d. Tratarea biologică anoxică/anaerobă Mercur (Hg), nitrat (NO3 -), nitrit (NO2 -) General aplicabilă e. Coagulare și floculare Solide în suspensie General aplicabilă f. Cristalizare Metale metaloizi, sulfat (SO4 2-), fluorură (F-) General aplicabilă g. Filtrare (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare) Materii solide în suspensie, metale General aplicabilă h. Flotație Materii solide în suspensie, petrol în stare liberă General aplicabilă i. Schimbul de ioni Metale General aplicabilă j. Neutralizarea Acizi, substanțe alcaline General aplicabilă k. Oxidare Sulfură (S2-), sulfit (SO3 2-) General aplicabilă l. Precipitații Metale metaloizi, sulfat (SO4 2-), fluorură (F-) General aplicabilă m. Sedimentare Solide în suspensie General aplicabilă n. Stripare Amoniac (NH3) General aplicabilă

Nivelurile BAT-AEL se referă la evacuările directe într-un corp de apă receptor în punctul în care emisiile ies din instalație.

Tabelul 1

Nivelurile BAT-AEL pentru evacuări directe într-un corp de apă receptor provenite de la tratarea gazelor de ardere

Substanță/parametru BAT-AEL Media zilnică Carbon organic total (COT) 20 -50 mg/l (30) (31) (32) Consumul chimic de oxigen (CCO) 60 -150 mg/l (30) (31) (32) Materii solide în suspensie totale (MSST) 10 -30 mg/l Fluor (F) 10 -25 mg/l (32) Sulfat (SO4 2-) 1,3 -2,0 g/l (32) (33) (34) (35) Sulfură (S2-), eliberată cu ușurință 0,1 -0,2 mg/l (32) Sulfit (SO3 2-) 1 -20 mg/l (32) Metale și metaloizi As 10 -50 μg/l Cd 2 -5 μg/l Cr 10 -50 μg/l Cu 10 -50 μg/l Hg 0,2 -3 μg/l Ni 10 -50 μg/l Pb 10 -20 μg/l Zn 50 -200 μg/l

1.6. Gestionarea deșeurilor

BAT 16. În vederea reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere și/sau de gazeificare și din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operațiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea priorității și ținând seama de ciclul de viață, următoarele:

a. prevenirea deșeurilor, de exemplu, maximizarea proporției de reziduuri care constituie produse secundare;

b. pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, de exemplu, în funcție de criteriile de calitate specifice solicitate;

c. reciclarea deșeurilor;

d. alte tipuri de valorificare a deșeurilor, de exemplu, valorificarea energetică,

prin aplicarea unei combinații adecvate de tehnici precum:

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Producerea de gips ca produs secundar Optimizarea calității reziduurilor obținute din reacții bazate pe calciu, care au fost generate de sistemul FGD de tip umed, pentru a putea fi utilizate ca înlocuitor pentru gipsul obținut din minerit (de exemplu, ca materii prime în industria producătoare de panouri din gips-carton). Calitatea calcarului utilizat în sistemul FGD de tip umed influențează puritatea gipsului produs General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a gipsului, de cerințele de sănătate asociate fiecărei utilizări specifice, precum și de condițiile de piață b. Reciclarea sau valorificarea reziduurilor din sectorul construcțiilor Reciclarea sau valorificarea reziduurilor (de exemplu, a celor provenite din procesele de desulfurare semiuscate, cenușa volantă, cenușa de vatră) ca materiale de construcții (de exemplu, în construcția de drumuri, pentru a înlocui nisipul în producția de beton sau în industria cimentului) General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a materialelor (de exemplu, proprietăți fizice, conținutul de substanțe dăunătoare) pentru fiecare utilizare specifică și de condițiile de piață c. Recuperarea energiei prin utilizarea deșeurilor în mixul energetic Conținutul de energie reziduală din cenușa și nămolurile bogate în carbon generate prin arderea de huilă, lignit, păcură grea, turbă sau biomasă poate fi recuperat, de exemplu, prin amestecare cu combustibilul General aplicabilă dacă instalațiile pot accepta deșeuri în mixul energetic și dacă este posibilă din punct de vedere tehnic introducerea de combustibili în camera de ardere d. Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat Prin pregătirea catalizatorului pentru a fi reutilizat (de exemplu, de maxim patru ori în cazul catalizatorilor RCS) se restabilește integral sau parțial performanța inițială, prelungindu-se durata de funcționare a catalizatorului la mai multe decenii. Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat este o acțiune integrată într-un sistem de gestionare a catalizatorului Aplicabilitatea poate fi limitată de starea mecanică a catalizatorului și de performanța necesară în ceea ce privește controlul emisiilor de NOX și NH3

1.7. Emisii de zgomot

BAT 17. Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Măsuri operaționale Printre acestea se numără: — îmbunătățirea inspecției și a întreținerii echipamentelor — închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil — exploatarea echipamentului de către personal cu experiență — evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil — dispoziții pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere General aplicabilă b. Echipamente silențioase Aici pot fi incluse compresoare, pompe și discuri În general, această tehnică se poate aplica atunci când echipamentul este nou sau înlocuit c. Atenuarea zgomotului Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițător și receptor. Printre obstacolele adecvate se numără pereții de protecție, rambleurile și clădirile General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, introducerea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spațiu d. Echipamente de control al zgomotului Aici se includ: — reductoarele de zgomot — izolarea echipamentelor — amplasarea în spații închise a echipamentelor care produc zgomot — izolarea fonică a clădirilor Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu e. Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distanței dintre emițător și receptor și prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor și unităților de producție poate fi restricționată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive

2. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA DE COMBUSTIBILI SOLIZI

2.1. Concluzii privind BAT pentru arderea huilei și/sau a lignitului

În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea huilei și/sau a lignitului. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

2.1.1. Performanța generală de mediu

BAT 18. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, și în plus față de BAT 6, BAT constă în utilizarea tehnicii indicate mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Procesul integrat de ardere, care asigură un randament mare al cazanului și include tehnici primare pentru reducerea emisiilor de NOX [de exemplu introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului, arzătoarele cu nivel redus de NOX (LNB) și/sau recircularea gazelor de ardere] Procesele de ardere care permit această integrare sunt arderea în stare pulverizată, arderea în pat fluidizat sau arderea pe grătare mobile General aplicabilă

2.1.2. Eficiența energetică

BAT 19. În vederea creșterii eficienței energetice a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Gestionarea cenușii de vatră uscate Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din cuptor pe un sistem mecanic de transport și, după redirecționarea sa către cuptor pentru o nouă ardere, se răcește în aerul ambiant. Energia utilă este recuperată atât ca urmare a unei noi arderi, cât și ca urmare a răcirii Pot exista restricții tehnice care împiedică modernizarea unităților de ardere existente





Tabelul 2

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea de huilă și/sau lignit

Tipul unității de ardere BAT-AEEL (36) (37) Randament electric net (%) (38) Consum total net de combustibil (%) (38) (39) (40) Unitate nouă (41) (42) Unitate existentă (41) (43) Unitate nouă sau existentă Pe huilă ≥ 1 000 MWt 45 – 46 33,5 – 44 75 – 97 Pe lignit ≥ 1 000 MWt 42 – 44 (44) 33,5 – 42,5 75 – 97 Pe huilă < 1 000 MWt 36,5 – 41,5 (45) 32,5 – 41,5 75 – 97 Pe lignit < 1 000 MWt 36,5 – 40 (46) 31,5 – 39,5 75 – 97

2.1.3. Emisii de NOX, N2O și CO în aer

BAT 20. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Optimizarea arderii A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. În general, se utilizează în combinație cu alte tehnici General aplicabilă b. O combinație de alte tehnici primare pentru reducerea emisiilor de NOX [de exemplu, introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului, recircularea gazelor de ardere, arzătoarele cu nivel scăzut de NOX (LNB)] A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 pentru fiecare tehnică. Alegerea și performanța unei (combinații de) tehnici primare adecvate pot fi influențate de tipul cazanului c. Reducerea necatalitică selectivă (SNCR) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Se poate aplica în cazul RCS „cu reducerea scăpărilor de amoniac” Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul cazanelor cu o secțiune transversală mare care împiedică amestecul omogen de NH3 și NOX. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 1 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului d. Reducerea catalitică selectivă (RCS) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere cu o putere < 300 MWt, care funcționează mai puțin de 500 h/an. Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere cu o putere < 100 MWt. Pot exista limitări de natură tehnică și economică în cazul modernizării instalațiilor de ardere existente, care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an, și în cazul instalațiilor de ardere existente, cu o putere ≥ 300 MWt și care funcționează mai puțin de 500 h/an e. Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 Se poate aplica de la caz la caz, în funcție de caracteristicile combustibilului și de procesul de ardere





Tabelul 3

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (47) Instalație nouă Instalație existentă (48) (49) < 100 100 -150 100 -270 155 -200 165 -330 100 -300 50 -100 100 -180 80 -130 155 -210 ≥ 300, cazan FBC pe huilă și/sau lignit și cazan PC pe lignit 50 -85 < 85 -150 (50) (51) 80 -125 140 -165 (52) ≥ 300, cazan CP 65 -85 65 -150 80 -125 < 85 -165 (53)

Cu titlu indicativ, nivelurile medii anuale de emisii de CO în cazul instalațiilor de ardere existente, care funcționează 1 500 h/an sau mai mult, sau al instalațiilor de ardere noi vor fi, în general, următoarele:

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) Nivelul de emisii de CO indicativ (mg/Nm3) < 300 < 30 -140 ≥ 300, cazan FBC pe huilă și/sau pe lignit și cazan PC pe lignit < 30 -100 (54) ≥ 300, cazan PC pe huilă < 5 -100 (54)

2.1.4. Emisii de SOX, HCl și HF în aer

BAT 21. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4 General aplicabilă b. Injectare de adsorbant în conductă (DSI) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4. Această tehnică poate fi utilizată pentru eliminarea HCl/HF atunci când nu se aplică nicio tehnică FGD specifică la ieșirea din conductă c. Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4 d. Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB) e. Epurare umedă A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4. Tehnicile pot fi utilizate pentru eliminarea HCl/HF atunci când nu se aplică nicio tehnică FGD specifică la ieșirea din conductă f. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4 Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii în cazul instalațiilor de ardere cu o putere < 300 MWt și al modernizării instalațiilor de ardere existente, care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an g. FGD cu apă de mare h. Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX Se poate aplica de la caz la caz, în funcție de caracteristicile combustibilului și de procesul de ardere i. Înlocuirea sau demontarea schimbătorului de căldură gaz-gaz amplasat în aval de sistemul de FGD umedă Înlocuirea schimbătorului de căldură gaz-gaz amplasat în aval de sistemul de FGD umedă cu un extractor de căldură cu mai multe conducte sau demontarea schimbătorului de căldură gaz-gaz și evacuarea gazelor de ardere printr-un turn de răcire sau un coș de fum care funcționează în regim umed Se aplică numai atunci când schimbătorul de căldură trebuie schimbat sau înlocuit în instalațiile de ardere dotate cu sistem de FGD umedă și schimbător de căldură gaz-gaz amplasat în aval j. Selecția combustibilului A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4. Utilizarea de combustibili cu conținut scăzut de sulf (de exemplu, de până la 0,1 % în greutate în bază uscată), clor sau fluor Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru. Aplicabilitatea poate fi limitată de constrângerile legate de proiect în cazul instalațiilor de ardere a unor combustibili indigeni foarte specifici





Tabelul 4

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de SO2 în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Media zilnică Media zilnică sau media pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (55) Instalație nouă Instalație existentă (56) < 100 150 -200 150 -360 170 -220 170 -400 100 -300 80 -150 95 -200 135 -200 135 -220 (57) ≥ 300 , cazan PC 10 -75 10 -130 (58) 25 -110 25 -165 (59) ≥ 300 , Cazan cu pat fluidizat (60) 20 -75 20 -180 25 -110 50 -220

În cazul unei instalații de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare de 300 MW, care este proiectată în mod specific pentru lignitul indigen și poate demonstra că nu poate atinge nivelurile BAT-AEL menționate în tabelul 4 din motive tehnico-economice, media zilnică a nivelurilor BAT-AEL indicate în tabelul 4 nu se aplică, iar limita superioară a intervalului pentru media anuală a nivelurilor BAT-AEL este următoarea:

(i) pentru un nou sistem de FGD: RCG × 0,01 cu o valoare maximă de 200 mg/Nm3;

(ii) pentru un sistem de FGD existent: RCG × 0,03 cu o valoare maximă de 320 mg/Nm3; unde RCG reprezintă concentrația medie anuală de SO2 din gazele de ardere brute (în condițiile standard prevăzute la secțiunea Considerații generale) la intrarea în sistemul de reducere a SOX, exprimată la un conținut de referință al oxigenului O2 de 6 % în volum.

(iii) În cazul în care injectarea adsorbantului în patul fluidizat al cazanului este aplicată ca parte a sistemului de FGD, RCG se poate ajusta ținând seama de randamentul acestei tehnici (ηΒSI) în privința reducerii emisiilor de SO2, după cum urmează: RCG (ajustată) = RCG (măsurată)/(1-ηΒSI).

Tabelul 5

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de HCI și HF în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului

Poluant Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an Instalație nouă Instalație existentă (61) HCl < 100 1 -6 2 -10 (62) ≥ 100 1 -3 1 -5 (62) (63) HF < 100 < 1 -3 < 1 -6 (64) ≥ 100 < 1 -2 < 1 -3 (64)

2.1.5. Emisii de pulberi și de particule metalice în aer

BAT 22. În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer rezultate din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Filtru electrostatic (ESP) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 General aplicabilă b. Filtru cu sac c. Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat) A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5. Tehnicile sunt utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF d. Sistem de FGD uscată sau semi-uscată e. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă) A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 21





Tabelul 6

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (65) Instalație nouă Instalație existentă (66) < 100 2 -5 2 -18 4 -16 4 -22 (67) 100 -300 2 -5 2 -14 3 -15 4 -22 (68) 300 -1 000 2 -5 2 -10 (69) 3 -10 3 -11 (70) ≥ 1 000 2 -5 2 -8 3 -10 3 -11 (71)

2.1.6. Emisii de mercur în aer

BAT 23. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de mercur în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate Beneficiile conexe ale tehnicilor utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de alți poluanți a. Filtru electrostatic (ESP) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5. Un randament mai mare de eliminare a mercurului se obține la temperaturi ale gazelor de ardere mai mici de 130 °C. Tehnica este utilizată, în principal, pentru reducerea pulberilor General aplicabilă b. Filtru cu sac A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5. Tehnica este utilizată, în principal, pentru reducerea pulberilor c. Sistemul de FGD uscată sau semiuscată A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5. Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru reducerea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF d. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă) A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 21 e. Reducerea catalitică selectivă (RCS) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Se utilizează numai în combinație cu alte tehnici pentru a intensifica sau a reduce oxidarea mercurului înainte de captarea într-un sistem de FGD sau de desprăfuire. Tehnica este utilizată în principal pentru reducerea NOX A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 20 Tehnici specifice de reducere a emisiilor de mercur f. Injectarea de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5. Se utilizează, în general, în combinație cu un filtru ESP/filtru cu sac. Utilizarea acestei tehnici poate necesita măsuri suplimentare de tratare pentru o mai bună separare a fracției de carbon cu conținut de mercur înainte de reutilizarea în continuare a cenușii zburătoare General aplicabilă g. Introducerea de aditivi halogenați în combustibil sau injectarea acestora în focar A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 General aplicabilă în cazul unui combustibil cu conținut redus de halogen h. Pretratarea combustibilului Spălarea, malaxarea și amestecarea combustibilului pentru a limita/a reduce conținutul de mercur sau pentru a îmbunătăți captarea mercurului de către echipamentele de reducere a poluării Aplicabilitatea depinde de un studiu prealabil al caracteristicilor combustibilului, care să estimeze eficacitatea potențială a tehnicii i. Selecția combustibilului A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 7

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de mercur în aer provenite din arderea huilei și a lignitului

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (μg/Nm3) Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an Instalație nouă Instalație existentă (72) cărbuni lignit cărbuni lignit < 300 < 1 -3 < 1 -5 < 1 -9 < 1 -10 ≥ 300 < 1 -2 < 1 -4 < 1 -4 < 1 -7

2.2. Concluzii privind BAT pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei

În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

2.2.1. Eficiența energetică

Tabelul 8

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei

Tipul unității de ardere BAT-AEEL (73) (74) Randament electric net (%) (75) Consum total net de combustibil (%) (76) (77) Unitate nouă (78) Unitate existentă Unitate nouă Unitate existentă Cazan pe biomasă solidă și/sau turbă 33,5 –la > 38 28 -38 73 -99 73 -99

2.2.2. Emisii de NOX, N2O și CO în aer

BAT 24. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO și N2O în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Optimizarea arderii A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 General aplicabilă b. Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB) c. Introducerea aerului în trepte d. Introducerea combustibilului în trepte e. Recircularea gazelor de ardere f. Reducerea selectivă necatalitică (SNCR) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Se poate aplica în cazul RCS „cu trecere fără reacție” Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului. În cazul instalațiilor de ardere existente, este aplicabilă în limitele impuse de intervalul de temperatură necesar și timpul de ședere a reactanților injectați g. Reducere catalitică selectivă (RCS) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Utilizarea de combustibili cu conținut ridicat de alcalii (de exemplu, paie) poate impune montarea unui sistem RCS în aval de sistemul de reducere a emisiilor de pulberi Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de ordin economic la modernizarea instalațiilor de ardere existente < 300 MWt. Nu este general aplicabilă în cazul instalațiilor de ardere existente < 100 MWt





Tabelul 9

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (79) Instalație nouă Instalație existentă (80) 50 -100 70 -150 (81) 70 -225 (82) 120 –200 (83) 120 -275 (84) 100 -300 50 -140 50 -180 100 -200 100 -220 ≥ 300 40 -140 40 -150 (85) 65 –150 95 -165 (86)

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:

— < 30-250 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de 50-100 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi de 50-100 MWt;

— < 30-160 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de 100-300 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi de 100-300 MWt;

— < 30-80 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente ≥ 300 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi ≥ 300 MWt.

2.2.3. Emisii de SOX, HCl și HF în aer

BAT 25. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Injectarea adsorbantului în cazan (în focar sau în patul fluidizat) A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4 General aplicabilă b. Injectarea adsorbantului în conductă (DSI) c. Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA) d. Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB) e. Epurare umedă f. Condensator de gaze de ardere g. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an h. Selecția combustibilului Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 10

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de SO2 în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (87) Instalație nouă Instalație existentă (88) < 100 15 -70 15 -100 30 -175 30 -215 100 -300 < 10 -50 < 10 -70 (89) < 20 -85 < 20 -175 (90) ≥ 300 < 10 -35 < 10 -50 (89) < 20 -70 < 20 -85 (91)





Tabelul 11

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de HCI și HF în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru HCl (mg/Nm3) (92) (93) BAT-AEL pentru HF (mg/Nm3) Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Media pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (94) (95) Instalație nouă Instalație existentă (96) Instalație nouă Instalație existentă (96) < 100 1 -7 1 -15 1 -12 1 -35 < 1 < 1,5 100 -300 1 -5 1 -9 1 -12 1 -12 < 1 < 1 ≥ 300 1 -5 1 -5 1 -12 1 -12 < 1 < 1

2.2.4. Emisii de pulberi și de particule metalice în aer

BAT 26. În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Filtru electrostatic (ESP) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 General aplicabilă b. Filtru cu sac c. Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5 Tehnicile sunt utilizate în principal pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl, și/sau HF d. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 25 e. Selecția combustibilului A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 12

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de pulberi în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (97) Instalație nouă Instalație existentă (98) < 100 2 -5 2 -15 2 -10 2 -22 100 -300 2 -5 2 -12 2 -10 2 -18 ≥ 300 2 -5 2 -10 2 -10 2 -16

2.2.5. Emisii de mercur în aer

BAT 27. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de mercur în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate Tehnici specifice de reducere a emisiilor de mercur a. Injectare de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5 General aplicabilă b. Utilizarea de aditivi halogenați în combustibil sau injectarea acestora în cuptor În general, se poate aplica în cazul unui conținut redus de halogen în combustibil c. Selecția combustibilului Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru Beneficierea în comun de tehnici utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de alți poluanți d. Filtru electrostatic (ESP) A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5. Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru controlarea pulberilor General aplicabilă e. Filtru cu sac f. Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5. Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl, și/sau HF g. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) A se vedea aplicabilitatea de la BAT 25

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de mercur în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei este < 1–5 μg/Nm3 ca medie pe perioada de prelevare a probelor.

3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA COMBUSTIBILILOR LICHIZI

Concluziile privind BAT prezentate în această secțiune nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3.

3.1. Cazane pe păcură grea și/sau motorină

În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea HFO și/sau a motorinei în cazane. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

3.1.1. Eficiența energetică

Tabelul 13

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea HFO și/sau a motorinei în cazane

Tipul unității de ardere BAT-AEEL (99) (100) Randament electric net (%) Consum total net de combustibil (%) (101) Unitate nouă Unitate existentă Unitate nouă Unitate existentă Cazan pe păcură grea și/sau motorină > 36,4 35,6 -37,4 80 -96 80 -96

3.1.2. Emisii de NOX și CO în aer

BAT 28. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Introducerea aerului în trepte A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 General aplicabilă b. Introducerea combustibilului în trepte c. Recircularea gazelor de ardere d. Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB) e. Adăugare de apă/abur Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea apei f. Reducerea selectivă necatalitică (SNCR) Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere exploatate timp de < 500 h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere exploatate timp de 500 h/an și 1 500 h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului g. Reducere catalitică selectivă (RCS) A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500 h/an. Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere de < 100 MWt h. Sistem de control avansat Se aplică, în general, la instalațiile de ardere noi. Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor i. Selecția combustibilului Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 14

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (102) Instalație nouă Instalație existentă (103) < 100 75 -200 150 -270 100 -215 210 -330 (104) ≥ 100 45 -75 45 -100 (105) 85 -100 85 -110 (106) (107)

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:

— 10-30 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de < 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalațiilor de ardere noi de < 100 MWt;

— 10-20 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de ≥ 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalațiilor de ardere noi de ≥ 100 MWt.

3.1.3. Emisii de SOX, HCl și HF în aer

BAT 29. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Injectare de adsorbant pe conductă (DSI) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4 General aplicabilă b. Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA) c. Condensator de gaze de ardere d. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere < 300 MWt. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500 h/an e. FGD cu apă de mare Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere de < 300 MWt. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500 h/an f. Selecția combustibilului Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 15

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (108) Instalație nouă Instalație existentă (109) < 300 50 -175 50 -175 150 -200 150 -200 (110) ≥ 300 35 -50 50 -110 50 -120 150 -165 (111) (112)

3.1.4. Emisii de pulberi și particule metalice în aer

BAT 30. În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Filtru electrostatic (ESP) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 General aplicabilă b. Filtru cu sac c. Multicicloane A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5. Multicicloanele pot fi utilizate în combinație cu alte tehnici de desprăfuire d. Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5. Tehnica este utilizată, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF e. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5. Tehnica este utilizată, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF A se vedea aplicabilitatea de la BAT 29 f. Selecția combustibilului A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5 Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru





Tabelul 16

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (113) Instalație nouă Instalație existentă (114) < 300 2 -10 2 -20 7 -18 7 -22 (115) ≥ 300 2 -5 2 -10 7 -10 7 -11 (116)

3.2. Motoare pe păcură grea și/sau motorină

În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

În insulele care fac parte dintr-un mic sistem izolat(1) sau dintr-un microsistem izolat(2), este posibil ca tehnicile secundare de reducere a NOx, SO2 și a pulberilor să nu poată fi aplicate la motoarele pe păcură grea și/sau motorină, din cauza constrângerilor tehnice, economice, logistice/de infrastructură, până la conectarea acestora la rețeaua de energie electrică de pe continent sau până la asigurarea accesului la gaze naturale. Prin urmare, BAT-AEL pentru aceste motoare se vor aplica în micile sisteme izolate sau în microsistemele izolate de la 1 ianuarie 2025 în cazul motoarelor noi și de la 1 ianuarie 2030 în cazul motoarelor existente.

(1) Definit la articolul 2 punctul 26 din Directiva 2009/72/CE.

(2) Definit la articolul 2 punctul 27 din Directiva 2009/72/CE.

3.2.1. Eficiența energetică

BAT 31. În vederea creșterii eficienței energetice a arderii păcurii grele și/sau motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Ciclu combinat A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2 În general, se aplică în cazul unităților noi exploatate timp de ≥ 1 500 h/an. Se aplică în cazul unităților existente în limitele impuse de modelul cu ciclu cu abur și de disponibilitatea spațiului. Nu se aplică în cazul unităților existente care funcționează mai puțin de 1 500 h/an





Tabelul 17

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea păcurii grele și/sau motorinei în motoarele cu pistoane opuse

Tipul unității de ardere BAT-AEEL (117) Randament electric net (%) (118) Unitate nouă Unitate existentă Motor cu pistoane opuse pe păcură grea și/sau motorină – ciclu unic 41,5 -44,5 (119) 38,3 -44,5 (119) Motor cu pistoane opuse pe păcură grea și/sau motorină – ciclu combinat > 48 (120) Fără BAT-AEEL

3.2.2. Emisii de NOX, CO și compuși organici volatili în aer

BAT 32. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Conceptul de ardere cu nivel redus de NOX la motoarele diesel A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 General aplicabilă b. Recircularea gazelor de evacuare (EGR) Nu se aplică în cazul motoarelor în patru timpi c. Adăugare de apă/abur Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea apei. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care nu este disponibil un pachet de modernizare d. Reducere catalitică selectivă (RCS) Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an. Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient

BAT 33. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO și compuși organici volatili în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Optimizarea arderii General aplicabilă b. Catalizatori de oxidare A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Aplicabilitatea poate fi limitată de conținutul de sulf din combustibil





Tabelul 18

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (121) Instalație nouă Instalație existentă (122) (123) ≥ 50 115 –190 (124) 125 -625 145 -300 150 -750

Cu titlu orientativ, în cazul instalațiilor de ardere existente, care ard exclusiv HFO și funcționează 1 500 h/an sau mai mult, sau al noilor instalații de ardere care ard exclusiv HFO:

— nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general, 50–175 mg/Nm3;

— media pe perioada de prelevare pentru nivelurile de emisie TCOV va fi, în general, 10-40 mg/Nm3.

3.2.3. Emisii de SOX, HCl și HF în aer

BAT 34. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Selecția combustibilului A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4 Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru b. Injectare de adsorbant pe conductă (DSI) Pot exista restricții tehnice în cazul instalațiilor de ardere existente Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an c. Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere < 300 MWt. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an





Tabelul 19

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse

Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt) BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3) Medie anuală Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare Instalație nouă Instalație existentă (125) Instalație nouă Instalație existentă (126) Toate dimensiunile 45 -100 100 -200 (127) 60 -110 105 -235 (127)

3.2.4. Emisii de pulberi și particule metalice în aer

BAT 35. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de pulberi și particule metalice în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Selecția combustibilului A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5 Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru b. Filtru electrostatic (ESP) Nu se a