3.

Se adaugă următorul text: „Tabelul 4 CLASELE DE PERFORMANȚĂ PRIVIND COMPORTAREA LA FOC A CABLURILOR ELECTRICE Clasa Metoda (metodele) de încercare Criterii de clasificare Clasificare suplimentară Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scenariul 2 (5) și FS ≤ 1,75 m și THR1 200 s ≤ 10 MJ și HRR de vârf ≤ 20 kW și FIGRA ≤ 120 Ws–1 Emisie de fum (2) (6); picături/particule aprinse (3) și aciditate (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scenariul 1 (5) și FS ≤ 1,5 m și THR1 200 s ≤ 15 MJ și HRR de vârf ≤ 30 kW și FIGRA ≤ 150 Ws–1 Emisie de fum (2) (7); picături/particule aprinse (3) și aciditate (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scenariul 1 (5) și FS ≤ 2,0 m și THR1 200 s ≤ 30 MJ și HRR de vârf ≤ 60 kW și FIGRA ≤ 300 Ws–1 Emisie de fum (2) (7); picături/particule aprinse (3) și aciditate (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scenariul 1 (5) și THR1 200 s ≤ 70 MJ și HRR de vârf ≤ 400 kW și FIGRA ≤ 1 300 Ws–1 Emisie de fum (2) (7); picături/particule aprinse (3) și aciditate (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Nicio performanță determinată CONDIȚII DE MONTARE ȘI FIXARE ȘI DEFINIREA PARAMETRILOR DE ÎNCERCARE PENTRU CABLURILE ELECTRICE [ASTFEL CUM SUNT MENȚIONAȚI ÎN NOTA DE SUBSOL (5) DIN TABELUL 4] 1. Condiții de montare și fixare 1.1. Montarea universală a eșantioanelor pentru încercări pentru clasele B1ca, B2ca, Cca și Dca Cablurile se montează în fața unei scări standard (EN 50266-1). Se folosesc cabluri de 3,5 m lungime. Partea inferioară a cablurilor electrice se situează la 20 cm sub partea inferioară a arzătorului. Cablurile se poziționează la jumătatea scării (în raport cu lățimea sa). Fiecare cablu sau mănunchi de cabluri se atașează individual fiecărei trepte a scării cu ajutorul unei sârme de metal (oțel sau cupru). Pentru cablurile electrice cu diametrul mai mic sau egal cu 50 mm, se folosește sârmă cu un diametru de 0,5 până la 1,0 mm, inclusiv. Pentru cablurile cu un diametru mai mare de 50 mm, se folosește sârmă cu diametrul cuprins între 1,0 și 1,5 mm. La montarea epruvetelor, prima epruvetă este poziționată aproximativ în centrul scării iar următoarele epruvete sunt adăugate de o parte și de alta, astfel încât întregul aranjament de epruvete să fie aproximativ centrat pe scară. Distanțarea și gruparea în mănunchiuri sunt explicate mai jos. La fiecare 25 cm înălțime se trasează o linie orizontală pentru a măsura propagarea flăcării în funcție de timp. Prima linie (adică linia zero) este la aceeași înălțime cu arzătorul. Cablurile se vor monta după cum urmează, în funcție de clasificarea solicitată. 1.1.1. Clasele B2ca, Cca și Dca Procedura de montare aleasă depinde de diametrul cablului electric în conformitate cu tabelul 4.1. Tabelul 4.1 MONTAREA ÎN FUNCȚIE DE DIAMETRUL CABLULUI Diametrul cablului Montare Mai mare sau egal cu 20 mm 20 mm distanță între cabluri Între 5 și 20 mm Distanța între cabluri echivalentă cu diametrul unui cablu Mai mic sau egal cu 5 mm Cablurile sunt grupate în mănunchiuri de 10 mm diametru. Mănunchiurile nu sunt răsucite. Distanța dintre mănunchiuri este de 10 mm. Valorile-prag sunt determinate prin rotunjirea diametrului la cea mai apropiată valoare în mm, cu excepția cablurilor cu diametru mai mic de 5 mm, când nu se procedează la rotunjire. Formulele următoare se folosesc pentru a determina numărul de lungimi de cabluri pe încercare. 1.1.1.1. Pentru cablurile cu diametrul mai mare sau egal cu 20 mm Numărul de cabluri, N, este dat de: … ecuația 1 unde: dc este diametrul cablului (în mm și rotunjit la cea mai apropiată valoare în mm); Funcția int = partea întreagă a rezultatului (adică valoarea rotunjită în minus). 1.1.1.2. Pentru cablurile cu diametrul cuprins între 5 și 20 mm Numărul de cabluri, N, este dat de: … ecuația 2, unde: dc este diametrul cablului (în mm și rotunjit); Funcția int = partea întreagă a rezultatului (adică valoarea rotunjită în minus). 1.1.1.3. Pentru cablurile sau sârmele cu diametrul mai mic sau egal cu 5 mm Numărul de mănunchiuri de cabluri cu diametrul de 10 mm, Nbu, este dat de: … ecuația 3. Prin urmare, se montează 15 mănunchiuri cu 10 mm distanță între ele. Numărul de cabluri (n) din fiecare mănunchi este: … ecuația 4, unde: dc este diametrul cablului (în mm și ne rotunjit). Numărul de lungimi de cablu (CL) pentru sârme sau cabluri cu diametrul mai mic de 5 mm va fi prin urmare: CL = n × 15 … ecuația 5 1.1.1.4. Lungimea totală a cablurilor pe încercare Lungimea totală L (exprimată în m) a cablurilor pe încercare este: L = n × 15 × 3,5 pentru dc ≤ 5 mm sau L = N × 3,5 pentru dc > 5 mm … ecuația 6 1.1.2. Clasa B1ca La capătul canalului de cabluri se montează o placă incombustibilă din silicat de calciu, cu o densitate de 870 ± 50 kg/m3 și o grosime de 11 ± 2 mm. Această placă poate fi montată în două părți. În toate celelalte aspecte, montarea cablurilor este identică cu cea pentru clasele B2ca, Cca și Dca. 2. Definirea parametrilor încercării Tabelul 4.2 DEFINIREA PARAMETRILOR ÎNCERCĂRII ÎN FIPEC20 SCENARIILE 1 ȘI 2 Toți parametrii calculați sunt evaluați timp de 20 de minute de la începerea încercării (aprinderea arzătorului).

Parametrul Explicație Începerea încercării Aprinderea arzătorului Sfărșitul încercării 20 de minute după aprinderea arzătorului (sfârșitul perioadei de calcul a parametrilor) HRRsm30, kW Cantitatea de căldură degajată în 30 de secunde de degajare termică medie SPRsm60, m2/s Cantitatea de fum emis în 60 de secunde de emisie medie de fum HRR de vârf, kW Valoarea maximă a HRRsm30 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere SPR de vârf, m2/s Valoarea maximă a SPRsm60 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării THR1 200 , MJ Căldura totală degajată (HRRsm30) de la începutul până la sfârșitul încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere TSP1 200 , m2 Emisia totală de fum (SPRsm60) între momentul începerii încercării și al încheierii încercării FIGRA, W/s Indicele FIGRA (FIre Growth RAte) de creștere a ratei incediului, definit ca valoarea maximă a coeficientului între HRRsm 30 și timp, excluzând contribuția sursei de aprindere. Valorile-prag HRRsm 30 = 3 kW și THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indicele SMOGRA (SMOke Growth RAte) de creștere a emisiei de fum, definită ca valoarea maximă a coeficientului între SPRsm60 și timp, înmulțită cu 10 000 . Valorile-prag SPRsm 60 = 0,1 m2/s și TSP = 6 m2 PCS Putere calorifică superioară FS Propagarea flăcării (lungime deteriorată) H Propagarea flăcării FIPEC Comportarea la foc a cablurilor electrice (Fire Performance of Electric Cables)”