5.

Condiții specifice privind randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor (a) Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor al tuturor aparatelor pentru încălzire locală, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, se definește ca: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial se definește ca: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) unde: — ηS,on este randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ, exprimat în % și calculat conform punctului 5 litera (b); — F(1) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură, datorată contribuțiilor ajustate ale opțiunilor referitoare la acumulatorul de căldură și la puterea termică, și o contribuție negativă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, datorată contribuțiilor ajustate ale opțiunilor referitoare la puterea termică; — F(2) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc și care nu se pot însuma; — F(3) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma; — F(4) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor; — F(5) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor. (b) Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ se calculează astfel: În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, cu excepția celor electrice și a aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS,on = ηth,nom unde: — ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, pe baza PCN. În cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală: unde: — CC este „coeficientul de conversie” al energiei electrice în energie primară; — în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, ηth,on este 100 %. În cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS,on = ηS,th · ηS,RF unde: — ηS,th este randamentul termic ponderat, exprimat în %; — ηS,RF este randamentul emisiilor, exprimat în %. În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, ηS,th este 85,6 %. În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv unde: — ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, exprimat în %, pe baza PCS; — ηth,min este randamentul util la putere termică minimă, exprimat în %, pe baza PCS; — Fenv reprezintă pierderile prin anvelopă ale generatorului de căldură, exprimate în %. Dacă producătorul sau furnizorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în spațiul interior care urmează să fie încălzit, atunci pierderile prin anvelopă sunt 0 (zero). Dacă producătorul sau furnizorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în afara spațiului care urmează să fie încălzit, atunci factorul corespunzător pierderilor depinde de transmisia termică prin anvelopa generatorului de căldură, conform tabelului 4.



Tabelul 4 Factorul corespunzător pierderilor de căldură prin anvelopa generatorului Transmisie termică prin anvelopă (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Randamentul emisiilor în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial se calculează după cum urmează: unde: — RFS este factorul radiant al aparatului pentru încălzire locală de uz comercial, exprimat în %. În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu excepția sistemelor cu tuburi: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin unde: — RFnom este factorul radiant la puterea termică nominală, exprimat în %; — RFmin este factorul radiant la puterea termică minimă, exprimat în %. În cazul sistemelor cu tuburi: unde: — RFnom,i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică nominală, exprimat în %; — RFmin,i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică minimă, exprimat în %; — Pheater,i este puterea termică a fiecărui segment cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS; — Psystem este puterea termică a întregului sistem cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS. Ecuația de mai sus se aplică numai în cazul în care construcția arzătorului, a tuburilor și a reflectoarelor segmentului cu tuburi care face parte din sistemul cu tuburi este identică cu cea a unui aparat de încălzire locală cu un singur tub și în cazul în care parametrii care determină performanța unui segment cu tuburi sunt identici cu cei ai unui aparat de încălzire locală cu un singur tub. (c) Factorul de corecție F(1) care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor datorată contribuțiilor ajustate ale controalelor privind căldura acumulată și puterea furnizată și în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură în situația în care căldura este transferată prin intermediul convecției naturale sau prin intermediul convecției comandate de ventilator și o contribuție negativă în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial datorată capacității produsului de a-și modifica puterea termică În cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură, factorul de corecție a puterii termice F(1) se calculează după cum urmează: În cazul în care produsul este echipat cu una dintre opțiunile (care se exclud reciproc) prezentate în tabelul 5, factorul de corecție F(1) se majorează cu valoarea corespunzătoare acelei opțiuni.



Tabelul 5 Factorul de corecție F(1) în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură În cazul în care produsul este echipat cu (se poate aplica o singură opțiune): F(1) se majorează cu Control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat 0,0 % Control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară 2,0 % Control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară sau controlat de furnizorul de energie 3,5 % În cazul în care puterea termică a aparatului electric pentru încălzire locală cu acumulator de căldură este comandată de un ventilator, F(1) se majorează cu încă 1,5 %. În cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, factorul de corecție a puterii termice se calculează după cum urmează:



Tabelul 6 Factorul de corecție F(1) în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală de uz comercial În cazul în care controlul puterii termice a produsului este de tip: F(1) se calculează astfel: Cu o singură treaptă F(1) = 5 % Cu două trepte Cu modulație În cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu două trepte, valoarea minimă a factorului de corecție F(1) este 2,5 %, iar în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu modulație, aceasta este 5 %. În cazul aparatelor pentru încălzire locală altele decât cele electrice cu acumulator de căldură sau cele de uz comercial, factorul de corecție F(1) este 0 (zero). (d) Factorul de corecție F(2) care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc și care nu se pot însuma, se calculează după cum urmează: În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, factorul de corecție F(2) este egal cu unul dintre factorii menționați în tabelul 7, în funcție de caracteristica de control care se aplică. Se poate selecta o singură valoare.



Tabelul 7 Factorul de corecție F(2) În cazul în care produsul este echipat cu (se poate aplica o singură opțiune): F(2) în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală în cazul aparatelor pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși sau lichizi Portabil Fix Cu acumulator Prin pardoseală Radiant Cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Cu control electronic al temperaturii camerei 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Factorul de corecție F(2) nu se aplică aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial. (e) Factorul de corecție F(3) care reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma, se calculează după cum urmează: În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, factorul de corecție F(3) este suma valorilor menționate în tabelul 8, în funcție de caracteristica (caracteristicile) de control care se aplică.



Tabelul 8 Factorul de corecție F(3) În cazul în care produsul este echipat cu (se pot aplica mai multe opțiuni): F(3) în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală în cazul aparatelor pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși sau lichizi Portabil Fix Cu acumulator Prin pardoseală Radiant Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Cu opțiune de control la distanță 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Cu demaraj adaptabil 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Cu limitarea timpului de funcționare 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % Cu senzor cu bulb negru 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % (f) Factorul de corecție F(4) corespunzător consumului auxiliar de energie se calculează după cum urmează: Acest factor de corecție ia în considerare consumul auxiliar de energie electrică în modul activ și în modul standby. În cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, corecția se calculează după cum urmează: Factorul de corecție F(4) corespunzător consumului auxiliar de energie se calculează după cum urmează: unde: — elsb este consumul de energie electrică în modul standby, exprimat în kW; — Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; — α este un factor care ia în considerare dacă produsul respectă Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei ( 2 ); — — în cazul în care produsul este în conformitate cu valorile limită prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1275/2008, α este 0 (zero) în mod implicit; — în cazul în care produsul nu este în conformitate cu valorile limită prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1275/2008, α este 1,3 în mod implicit. În cazul aparatelor pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși sau lichizi, corecția corespunzătoare consumului auxiliar de energie se calculează după cum urmează: unde: — elmax este consumul de energie electrică la puterea termică nominală, exprimat în kW; — elmin este consumul de energie electrică la puterea termică minimă, exprimat în kW. În cazul în care produsul nu oferă o putere termică minimă, trebuie folosit consumul de energie electrică la puterea termică nominală; — elsb este consumul de energie electrică al produsului în modul standby, exprimat în kW; — Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW. În cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, factorul de corecție corespunzător consumului auxiliar de energie se calculează după cum urmează: (g) Factorul de corecție F(5) corespunzător consumului de energie al unei flăcări pilot permanente se calculează după cum urmează: Acest factor de corecție ia în considerare puterea consumată de flacăra pilot permanentă. În cazul aparatelor pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși sau lichizi, se calculează după cum urmează: unde: — Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; — Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW. În cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, factorul de corecție se calculează după cum urmează: În cazul în care produsul nu are o lampă (flacără) pilot permanentă, Ppilot este 0 (zero). unde: — Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; — Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW.