PT Jornal Oficial da União Europeia C 206/1

Tipos de gás e pressões de alimentação correspondentes em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2016/426 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos aparelhos a gás e que revoga a Diretiva 2009/142/CE

(A presente publicação baseia-se na informação comunicada pelos Estados-Membros à Comissão)

(2018/C 206/01)

BÉLGICA

Bélgica Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo L Grupo H Grupo B Grupo P mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 32,54 36,70 32,81 43,69 — — — — Índice de Wobbe [MJ/m3] 41,65 44,49 46,61 53,91 87,50 (1) 77,26 (2) Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Teor de N2 + CO2 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Teor de CO (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Teor de HC insaturados (3) (3) (3) (3) 0 25 0 25 Teor de hidrogénio (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — — — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 18 25 30 15 20 25 20 28 – 30 35 25 42,5 (4) 37 50 (4) 45 57,5 (4) Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

BULGÁRIA

Bulgária Família de gases 2.a Família (5) 3.a Família (8) Grupo de gases Grupo H Grupo B/P mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 36 45,7 94 — Índice de Wobbe [MJ/m3] 45,7 54,7 79,94 86,84 Composição do gás, em percentagem do volume total: mínimo máximo mínimo máximo Teor de C1 a C5 (soma) 92 100 — 100 Teor de N2 + CO2 0 3 (6) (6) Teor de CO (6) (6) (6) (6) Teor de HC insaturados (6) (6) (6) (6) Teor de hidrogénio (6) (6) (6) (6) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso (6) (6) Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 20 25 30 30 (9)/50 2 000 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 22 — 130 2 000 — 16 000 perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 1 3 (7) (10) (10) (10) Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

REPÚBLICA CHECA

República Checa Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo B/P mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 33,8 42,5 101,8 134 Índice de Wobbe [MJ/m3] 45,7 52,2 82,6 94,7 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 92 - 99,5 100 Teor de N2 + CO2 0,5 - 8 0 Teor de CO 0 0 Teor de HC insaturados 0 0 - 65 Teor de hidrogénio 0 0 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 20 25 25 30 35 Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

DINAMARCA

Dinamarca Família de gases 1.a Família 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo a (11) Grupo H Grupo B/P mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] (12) (12) (17) (17) (12) (12) Índice de Wobbe [MJ/m3] 22,37 24,84 48,12 (18) 52,90 (18) 72,90 (20) 87,31 (20) Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (13) (13) (13) (13) (13) (13) Teor de N2 + CO2 (13) (13) (13) (13) (13) (13) Teor de CO (13) (13) (13) (13) (13) (13) Teor de HC insaturados (13) (13) (13) (13) (13) (13) Teor de hidrogénio (13) (13) (13) (13) (13) (13) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso (14) 0 H2S e COS (15): 5 mg/m3; Mercaptano (15): 5 mg/m3; S: 5 mg/m3; 0 H2S e COS (15): 5 mg/m3; Mercaptano (15): 5 mg/m3; S: 5 mg/m3; — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 6 8 15 17 20 25 25 30 35 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] (16) (16) (16) (19) (19) (19) (13) 30 (13) Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] (13) (13) 2 (13) (13) 2 (13) (13) 2 Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1,013 bar

ALEMANHA

Alemanha Família de gases 2.a 3.a Grupo de gases Grupo H Grupo L Grupo P Grupo B Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 34,5 44,7 28,7 38,6 101,2 (24) 133,8 (24) Índice de Wobbe [MJ/m3] 46,50 (21) 53,60 37,60 (22) 44,40 72,90 (25) 87,30 (25) 81,80 87,30 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) — 100 — 100 — 100 — 100 Teor de N2 + CO2 2,5 4 — — — Teor de CO — — — — Teor de HC insaturados — — 10 % 10 % Teor de hidrogénio 0 0,2 - 10 0 0,2 - 10 0 0,2 (26) 0 0,2 (26) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — H2S e COS: 5 mg/m3 — H2S e COS: 5 mg/m3 — H2S: Tecnicamente isento / S de COS: 5 mg/kg — H2S: Tecnicamente isento / S de COS: 5 mg/kg Pressão de alimentação: Mínima Nominal Máxima Mínima Nominal Máxima Mínima Nominal Máxima Mínima Nominal Máxima Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar]: 18 20 25 18 20 25 42,5 50 57,5 42,5 50 57,5 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 20 23 25,3 20 23 25,3 42,5 50 57,5 42,5 50 57,5 Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 3 (23) 3 (23) 5 (23) 5 (23) Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior: Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

ESPANHA

Espanha Família de gases Segunda Terceira Grupo de gases Grupo H Grupo P Grupo B mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 31,86 45,28 95,65 101,68 119,78 126,1 Índice de Wobbe [MJ/m3] 45,66 54,76 76,61 78,94 85,23 87,43 Composição do gás, em percentagem do volume total: (27) (36) Teor de C1 a C5 e vestígios de C6+ em % (soma) (28) 100 (29) — — — — Teor de C2 em % — — 0 2,5 0 2 Teor de C3 em % — — 80 100 0 20 Teor de C4 em % — — 0 20 80 100 Teor de C5 em % — — 0 1,5 0 1,5 Teor de N2 + CO2 em %] 0 2,5 (30) — — — — Teor de CO em % 0 (31) 0 (32) 0 (31) 2 (32) — — — — Teor de HC insaturados em % (33) 0 (37) 0 ppm (38) 35 (37) 1 000 ppm (38) 0 (37) 0 ppm (38) 20 (37) 1 000 ppm (38) Teor de hidrogénio em % 0 (31) 0 (32) 0 (31) 5 (32) — — — — Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso: (34) (39) Pressão de alimentação: mínima (35) nominal (35) máxima (35) mínima (35) nominal (35) máxima (35) mínima (35) nominal (35) máxima (35) Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 20 25 20 (40) 42,5 (41) 25 (42) 20/25/42,5 (43) (28–30) 37 (40) 50 (41) 37 (42) 29/37/50 (43) 45 (40) 57,5 (41) 45 (42) 35/45/57,5 (43) 20 (40) 20 (44) 20/25/42,5 (43) (28–30) 37 (40) 29 (44) 29/37/50 (43) 45 (40) 35 (44) 35/45/57,5 (43) As condições de referência para o índice de Wobbe e o poder calorífico superior são as seguintes: Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1,01325 bar

FRANÇA

França [Quadro I] Família de gases 1.a Família 2.a Família Grupo de gases Grupo C Grupo H Grupo L mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 24,27 (45) 25,93 (45) 37,16 44,45 32,99 36,47 Índice de Wobbe [MJ/m3] 3,5 (45) 23,9 (45) 46,55 53,58 40,99 44,57 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (46) ~ 21 (46) (46) Teor de N2 + CO2 (46) 0 CO2 < 3,5 CO2 < 2,5 (47) CO2 < 11,7 CO2 < 2,5 (47) Teor de CO (46) 0 < 2 < 2 Teor de HC insaturados (46) 0 (46) (46) Teor de hidrogénio (46) 0 < 6 < 6 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso (46) (46) Hg < 1 mg/m3 CL < 1 mg/m3 F < 10 mg/m3 Hg < 1 mg/m3 CL < 1 mg/m3 F < 10 mg/m3 Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 6 8 15 6 8 15 17 20 25 20 25 30 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] — — — — — — — — — — — — Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — — — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar





França [Quadro II] Família de gases 3.a Família Grupo de gases Grupo P Grupo B Grupo B/P mín. máx. mín. máx. mín. máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 97 104 124 134 97 134 Índice de Wobbe [MJ/m3] 79 82 89 93 75,46 85,22 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 99 100 99 100 99 100 Teor de N2 + CO2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Teor de CO < 0,5 < 0,5 < 0,5 Teor de HC insaturados 0,05 50 0,05 50 0,05 50 Teor de hidrogénio < 0,5 < 0,5 < 0,5 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso 0 0 0 Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 25 42,5 (48) 100 (48) 37 50 (48) 148 (48) 45 57,5 (48) 180 (48) 20 60 (48) 28–30 112 (48) 35 140 (48) 25 28-30 35 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] — — — — — — — — — Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

CROÁCIA

Croácia Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo B/P Grupo P mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 37 45,9 97,99 123,8 97,99 123,8 Índice de Wobbe [MJ/m3] 45,9 56,92 72,5 91,58 72,5 91,58 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 85 98 95 99 95 99 Teor de N2 + CO2 0 7 0 9,8 — Teor de CO — — — — Teor de HC insaturados 0 — — — Teor de hidrogénio 0 0 0 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso H2S+COS [mg/m3] 0 5 0 13,9 — S [mg/m3] 0 30 0 38 — *Toxinas RHS mg/m3] — 6 (49) — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 22 22 50 22 30 37 22 37 50 Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 5 0 8 — 0 — — 0 — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

CHIPRE

Chipre Família de gases 3.a Família Grupo de gases mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] (50) (50) Índice de Wobbe [MJ/m3] 85,9 (51) 80,2 (52) 85,9 (51) 80,2 (52) Composição do gás, em percentagem do volume total (53): C1 — C2 1,0 1,0 C3 38,2 38,2 C4 60,1 60,1 C5 0,7 0,7 Teor de N2 + CO2 (50) Teor de CO (50) Teor de HC insaturados 0,03 42,78 Teor de hidrogénio (50) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso (50) Pressão de alimentação: mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos (54) [mbar] — — 50 (55) 100 (56) 100 (57) 300 (58) 50 (59) 100 (60) 50 (61) 300 (62) Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] (50) perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] (50) Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

LETÓNIA

Letónia Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo B/P mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 31,82 34,87 101,27 110,02 Índice de Wobbe [MJ/m3] 47,02 51,98 76,7 83,3 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 96,5 98,5 98,8 Teor de N2 + CO2 ~ 1 0 1 Teor de CO ~ 0,36 0 1 Teor de HC insaturados 0,06 0,07 0 1 Teor de hidrogénio 0,06 0,07 0 1 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 20 25 20 30 45 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 17 20 25 20 30 45 Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 0 0,5 1 0 0,5 1 Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 20 °C (63) 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 20 °C (63) 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar 1 013,25 mbar

LITUÂNIA

Lituânia Família de gases 2.a Família Grupo de gases Grupo H mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 34,56 — Índice de Wobbe [MJ/m3] 47,016 51,984 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 90 — Teor de N2 + CO2 — 5,5 Teor de CO (64) Teor de HC insaturados — — Teor de hidrogénio — 2 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso proibido Pressão de alimentação: mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 21 — 30 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] — Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 25 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 20 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

LUXEMBURGO

Luxemburgo Família de gases 2.a Família Grupo de gases Grupo H mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 36,5 47,2 Índice de Wobbe [MJ/m3] 49,0 56,5 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) > 86 99 Teor de N2 + CO2 — 4,5 Teor de CO (65) Teor de HC insaturados (65) Teor de hidrogénio (65) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 (15) (66) 20 25 (67) Pressão de alimentação no ponto de chegada (68) [mbar] 19,7 20 24,3 Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — 1,6 Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

PAÍSES BAIXOS

Países Baixos (1) Família de gases Primeira Segunda Terceira Grupo de gases Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] Índice de Wobbe (2) [MJ/m3] Rede de gás H: 44,59 Rede de gás G, condições G: 41,23 Rede de gás G, condições G+: 41,23 Rede de gás H: 52,84 Rede de gás G, condições G: 42,13 Rede de gás G, condições G+: 42,98 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (3) Teor de N2 + CO2 Rede de gás H: ≤ 3,2 mol % (subsistema Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (o resto dos Países Baixos) Rede de gás G, condições G e G+: ≤ 10,3 mol % (redes RTL e RNB), ≤ 8 mol % (HTL nas províncias da Holanda do Norte, da Holanda do Sul, de Utreque e da Flevolândia), ≤ 3 mol % (HTL no resto dos Países Baixos). (4) Teor de CO Rede de gás H: ≤ 1,5 mol % (sistema de gás de refinaria); ≤ 2 900 mg/m3(n) (o resto dos Países Baixos) Rede de gás G: Condições G e G+: ≤ 2 900 mg/m3(n); não foi ainda determinado um valor para as condições E. Teor de HC insaturados Ver Regulamento sobre a Qualidade do Gás. Teor de hidrogénio Rede de gás H: ≤ 40 mol % (sistema de gás de refinaria), ≤ 0,02 mol % (o resto dos Países Baixos) Rede de gás G: Condições G e G+: ≤ 0,02 mol % (redes RTL e HTL); ≤ 0,5 mol % (rede RNB) Condições E: ainda não foi determinado um valor. Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso Ver Regulamento sobre a Qualidade do Gás. O Regulamento REACH é igualmente aplicável. Pressão de alimentação (5): Família de gases Primeira Segunda Terceira Mínimo Nominal Máximo Mínimo Nominal Máximo Mínimo Nominal Máximo Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] Rede de gás H: não existem exigências específicas Rede de gás G: Condições G e G+: 20 mbar, condições E: mínimo 17 mbar Rede de gás H: não existem exigências específicas Rede de gás G: Condições G e G+: nominal 25 mbar (6), condições E: nominal 20 mbar Rede de gás H: não existem exigências específicas Rede de gás G: Condições G e G+: máximo mbar: 30 mbar, condições E: máximo 25 mbar propano (1): 25 propano (2): 25 propano (3): 42,5 propano/butano: 25 propano (1): 30 propano (2): 37 propano (3): 50 propano/butano: 30 propano (1): 35 propano (2): 45 propano (3): 57,5 propano/butano: 35 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] Condições de referência para o índice de Wobbe e o poder calorífico superior: Temperatura de combustão de referência [°C] 15 Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25

ÁUSTRIA

Áustria Família de gases Segunda Gama de gases Gama H Mínimo Máximo PCS: Poder Calorífico Superior [MJ/m3] 36,5 43,6 Índice de Wobbe [MJ/m3] 45,3 53,5 Composição do gás Teor de C1 a C5 (soma) [Mol%] 89 100 Teor de N2 + CO2 [Mol%] 0 7 Teor de CO [Mol%] 0 0 Teor de hidrocarbonetos insaturados [Mol%] 0 0 Teor de hidrogénio [Mol%] 0 4 Informação sobre os componentes tóxicos contidos no combustível gasoso Tecnicamente isento Pressão de alimentação: Mínima Valor nominal Máxima Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos em mbar: 18 20 25 Pressão de alimentação no ponto de chegada em mbar: Segundo o contrato entre o operador da rede de gás e o cliente Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final em mbar: — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior: Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

POLÓNIA

Polónia Família de gases 2.a Família Gases combinados com a 2.a família 3.a Família (69) Grupo de gases Grupo H Grupo Lm Grupo Ln Grupo Ls Grupo Lw — mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] — — — — — — — — — — Índice de Wobbe [MJ/m3] (70) 45,0 56,9 23,0 27,0 27,0 32,5 32,5 37,5 37,5 45,0 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) — — — — — — — — — — — Teor de N2 + CO2 — — — — — — — — — — — Teor de CO — — — — — — — — — — — Teor de HC insaturados — — — — — — — — — — — Teor de hidrogénio — — — — — — — — — — — Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — — — — — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 14 20 25 6 8 11 10,5 13 16 10,5 13 16 17,5 20 23 — Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] — — — — — — — — — — — — — — — — Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — — — — — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 25 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 0 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

PORTUGAL

Portugal Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo P Grupo B mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 35,88 (71) 48,25 (71) (73) (73) (73) (73) Índice de Wobbe [MJ/m3] 48,17 (71) 57,66 (71) 70,44 77,01 83,26 87,3 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (73) (73) 90 (72) 15,1 (72) 80 (72) 23 (72) Teor de N2 + CO2 (73) (73) (73) (73) (73) (73) Teor de CO (73) (73) (73) (73) (73) (73) Teor de HC insaturados (73) (73) (73) (73) (73) (73) Teor de hidrogénio (73) (73) (73) (73) (73) (73) Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso (73) (73) (73) S (72): 50 mg/kg; NH3 (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 (73) S (72): 50 mg/kg; NH3 (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 20 37 (74) 30 (74) Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 21 35,5 37 28,5 30 Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 1,5 1,5 1,5 Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] — 25 °C (75) Temperatura de referência da medição do volume [°C] 0 °C (72) 0 °C (75) Pressão de referência da medição do volume [mbar] Pabs = 1,013 bar (72) Pabs = 1,01325 bar (75)

FINLÂNDIA

Finlândia Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo B/P mín. nom. máx. mín. nom. máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 36,67 38,25 39,23 88,5 — 125,8 Índice de Wobbe [MJ/m3] 47,0 50,57 54,0 72,9 — 87,3 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 95 99,19 100 99 — 100 Teor de N2 + CO2 0 0,80 4,5 — — 0,04 Teor de CO 0 0 0 — — 0,02 Teor de HC insaturados 0 0 0 0 0 0,01 Teor de hidrogénio 0 0 0 — — — Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso 0 0 H2S: 0,00025 vol-% (5 mg/m3) — — 1,3-butadieno 0,01 Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 17 20 25 25 30 35 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] — — — — — — Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — 3,5 (76) 10 % (77) — — — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

SUÉCIA

Suécia Família de gases 1.a Família 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H (78) mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] 20,9 23,0 36,47 46,69 36 39,6 95,75 (79) Índice de Wobbe [MJ/m3] 23,2 25,7 48,96 55,8 45,5 50,2 70,78 77,02 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) 52 57 88,92 99,48 96 98 — 99,9 Teor de N2 + CO2 35 38 0,50 2,48 0 4 0 Teor de CO 0 0 0 0 Teor de HC insaturados 0 0 0 0 Teor de hidrogénio 0 0,5 0 0 1 0 Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso — — — — Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos [mbar] 6 12 15 17 20 25 17 20 25 25 30 35 Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 10 8 15 — — — 80 100 100 — — — perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] 2 — 2 — Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

REINO UNIDO

Reino Unido Família de gases 2.a Família 3.a Família Grupo de gases Grupo H Grupo P Grupo B mín. máx. mín. máx. mín. máx. Poder Calorífico Superior (PCS) [MJ/m3] (80) (80) 88,2 100,1 121,3 126,7 Índice de Wobbe [MJ/m3] 47,20 (81) 51,41 (81) 72,7 78,5 85,7 87,7 Composição do gás, em percentagem do volume total: Teor de C1 a C5 (soma) (82) (82) 100 100 100 100 Teor de N2 + CO2 — N2 (82) CO2: 2,5 mol % (83) Nada Nada Teor de CO (82) (82) Nada Nada Teor de HC insaturados (82) (82) 0 100 0 100 Teor de hidrogénio — 0,1 mol % Nada Nada Informação sobre componentes tóxicos contidos no combustível gasoso Limite de H2S ≤ 5mg/m3 (84) (84) Pressão de alimentação: mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. Pressão de alimentação à entrada dos aparelhos (85) [mbar] — — — 25 25 (86) 37 29 (86) 45 35 (86) 20 25 (86) 29 29 (86) 35 35 (86) Pressão de alimentação no ponto de chegada [mbar] 18,5 — 22 32 (87) 27 (88) 30 (90) 30 (91) 37 (87) 37 (88) 37 (90) 30 (91) 45 (87) 45 (88) 45 (90) 35 (91) 22 (89) 30 (91) 29 (89) 30 (91) 35 (89) 35 (91) Perda de pressão admissível na instalação de gás do utilizador final [mbar] — — 1 (92) — — 0,5 (93)2 (94) 5 (95) — — 0,5 (93) 2 (94) 5 (95) Condições de referência para o índice de Wobbe e o Poder Calorífico Superior (PCS) Temperatura de combustão de referência [°C] 15 °C Temperatura de referência da medição do volume [°C] 15 °C Pressão de referência da medição do volume [mbar] 1 013,25 mbar

(1) Butano comercial tal como descrito no Decreto Real de 20 de dezembro de 1999;

(2) Propano comercial tal como descrito no Decreto Real de 20 de dezembro de 1999;

(3) Não regulamentado;

(4) Apenas para certos aparelhos não domésticos (restauração, etc.).

(5) Fonte: Associação Búlgara do Gás Natural;

(6) Dados indisponíveis;

(7) À pressão de alimentação de 130 mbar no ponto de chegada as perdas de pressão não são especificadas. O caudal requerido deve ser inferior a 6 m/s;

(8) Fonte: Associação Búlgara do Petróleo e do Gás;

(9) O valor indicado corresponde ao dos reguladores de pressão tradicionalmente distribuídos na Bulgária. Um valor nominal de 50 mbar também é uma opção admissível;

(10) Depende da instalação. A questão não é pertinente.

(11) O gás de cidade na Dinamarca é composto por uma mistura de gás natural e ar;

(12) O poder calorífico superior não é regulamentado pela Autoridade dinamarquesa para a segurança tecnológica;

(13) Não regulamentado;

(14) Os valores apresentados são todos sem enxofre de agentes odorizantes;

(15) Medido como enxofre;

(16) A pressão de alimentação no ponto de chegada é decidida pelos distribuidores locais de gás de cidade;

(17) O poder calorífico superior não é regulamentado pela Autoridade dinamarquesa para a segurança tecnológica, mas por regulamentação que impõe uma densidade relativa do gás natural entre 0,555 e 0,7;

(18) Condições de abastecimento anormais: desde que a Autoridade dinamarquesa para a segurança tecnológica tenha aprovado um plano de emergência especial que autorize o abastecimento numa gama de abastecimento anormal, o índice de Wobbe pode variar entre 47,44 e 48,12 MJ/m3;

(19) A pressão de alimentação no ponto de chegada é decidida pelos distribuidores locais de gás natural;

(20) Os gases da 3.a família têm de cumprir sempre a norma internacional ISO 9162.

(21) Grupo H: No caso de aparelhos a gás adequados (por exemplo, categoria de aparelhos I2E), pode tolerar-se um valor inferior do índice de Wobbe até WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3) durante períodos limitados, de modo a evitar dificuldades de abastecimento, mantendo-se a regulação do aparelho inalterada a WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22) Grupo L: No caso de aparelhos a gás adequados (por exemplo, categoria de aparelhos I2ELL), pode tolerar-se um valor inferior do índice de Wobbe até WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3) durante períodos limitados, de modo a utilizar gases naturais ricos em gases inertes, mantendo-se a regulação do aparelho inalterada a WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/m3 (15 °C));

(23) Só para utilização doméstica ou similar; desvios possíveis em caso de utilizações comerciais ou industriais;

(24) Valor nominal;

(25) Só para depósitos fixos;

(26) Hidrogénio, azoto, oxigénio e metano:

(27) Com base no protocolo pormenorizado das normas para a gestão técnica do sistema de gás PD-01 «Medição, Qualidade Odorização do Gás»;

(28) Mínimo não definido, o que permita cumprir os valores mínimos PCS e IW;

(29) Não deve exceder o que permita cumprir os valores máximos PCS e IW;

(30) Para o CO2. Para misturas, o que permita cumprir os valores mínimos PCS e IW;

(31) Em gás natural;

(32) Em gases de origem não convencional (Quadro 4 do PD-01);

(33) Não definido. O que permita cumprir um ponto de orvalho de +5 °C entre 1 e 70 bar;

(34) O gás natural não deve conter componentes tóxicos;

(35) No caso de aparelhos destinados a uso não doméstico, as pressões podem variar em função da modalidade de funcionamento do aparelho (tudo-nada, tudo-pouco-nada ou modulação), devendo observar-se a este respeito as indicações constantes do manual de instruções do fabricante;

(36) Composição do gás definida regulamentarmente no Real Decreto 61/2006, de 31 de janeiro, que determina as especificações para gasolinas, gasóleos e gases de petróleo liquefeitos e regula a utilização de determinados biocombustíveis;

(37) Olefinas totais;

(38) Diolefinas + Acetileno;

(39) O GPL não deve conter componentes tóxicos;

(40) Categoria de aparelhos 3;

(41) Categoria de aparelhos 3P(50);

(42) Categoria de aparelhos 3P(37);

(43) Categoria de aparelhos 3R;

(44) Categoria de aparelhos 3B.

(45) Valor médio;

(46) Indisponível;

(47) Se ligado a uma rede de transporte;

(48) Apenas para alguns aparelhos não domésticos.

(49) Este dado é um número empírico definido como valor-limite a partir da experiência prática. A norma relativa à qualidade dos combustíveis gasosos não contém referências às toxinas RHS [mg/m3].

(50) Não especificado;

(51) GPL com 100 % de butano;

(52) GPL com 60 % de propano e 40 % de butano;

(53) Teor médio de GPL em volume para 2017;

(54) A pressão de funcionamento máxima admissível nas condutas de GPL no interior de um edifício, em função da sua utilização, não deve exceder os limites previstos, a menos que os dispositivos de combustão de gás tenham sido certificados pelo fabricante para pressões mais elevadas e após a inspeção realizada por um inspetor do departamento da Inspeção do Trabalho;

(55) Dispositivos de combustão de gás com pressão de ligação até 50 mbar;

(56) Salas das caldeiras de aquecimento central;

(57) Salas das caldeiras de grandes edifícios, hospitais, hotéis, etc., com abastecimento total até 300 kg/h;

(58) Salas das caldeiras de grandes edifícios, hospitais, hotéis, etc., com abastecimento total superior a 300 kg/h;

(59) Cozinhas industriais;

(60) Outros aparelhos industriais;

(61) Laboratórios universitários;

(62) Laboratórios de investigação.

(63) Convenção de acordo com as condições para o gás seco na Letónia: temperatura de 20 °C, pressão atmosférica de 1,01325 bar.

(64) Não regulamentado.

(65) Não medido;

(66) Para queimadores de ar pulsado;

(67) Devem respeitar-se as pressões mín. e máx. dos fabricantes dos aparelhos (valores muito variáveis);

(68) Pressão à saída do contador: tendo em conta a tolerância de regulação e a perda de carga do contador.

(1) Para aparelhos a gás ligados à rede de gás (natural) (segunda família):

O artigo 11.o da Lei do Gás (a Lei do Gás diz respeito à rede pública de gás) diz o seguinte:

1. O gás injetado na rede de distribuição de gás ou fornecido pelos gestores de rede nos pontos de saída deve cumprir requisitos a estabelecer por regulamento ministerial. Tais requisitos podem ser diferentes para os pontos de injeção e de saída em função do teor energético, do nível da pressão e da região.

2. Os requisitos referidos no n.o 1 devem, em qualquer caso, abranger a segurança, a eficiência (incluindo, em todas as circunstâncias, a minimização dos custos sociais), a fiabilidade e a sustentabilidade do transporte e do consumo de gás.

O n.o 2 deve ser interpretado no sentido de que, independentemente das disposições do regulamento ministerial, a segurança e a eficiência devem ser asseguradas no abastecimento de gás ou aquando de alterações a esse abastecimento. Neste contexto, as capacidades técnicas dos aparelhos existentes e das redes de gás existentes são da maior importância.

Classificação do abastecimento de gás da rede de gás (natural):

Da perspetiva dos aparelhos a gás, existem três grupos principais de redes de gás nos Países Baixos: 1. A rede de gás H, que inclui sistemas regionais, alguns dos quais possuem as suas próprias especificações para as condições de abastecimento de gás. Cerca de 80 grandes consumidores estão ligados à rede H e a um gestor de rede regional (RNB — Regionale netbeheerders) dos grandes consumidores. 2. A rede de gás G, que envolve a comutação entre três condições de abastecimento estável: a. as condições de abastecimento G, que são aplicáveis atualmente em toda a rede de gás G, b. as condições de abastecimento G+, que não serão aplicáveis antes de 2022, c. as condições de abastecimento E, que não serão aplicáveis antes de 2030. Espera-se que estas condições de abastecimento possam ocorrer durante a vida útil dos aparelhos a gás ligados pela primeira vez em 2018. Não foram ainda elaborados requisitos regulamentares explícitos para o abastecimento de gás, como os que existem para as condições G e G+, para as condições de abastecimento E. Estes serão elaborados quando as condições de abastecimento E estiverem em vias de ser aplicadas. Incluirão os gases adequados para serem fornecidos (na aceção do artigo 11.o da Lei do Gás) para aparelhos da categoria de aparelhos I2,E com uma pressão de serviço nominal de 20 mbar. 3. A rede de gás L, destinada à exportação e da qual não é fornecido qualquer gás na aceção do Regulamento (UE) 2016/426 no território dos Países Baixos.

Além disso, as redes são classificadas em três subníveis, em função do nível de pressão: 1. rede HTL [hoofdtransportleiding] (gasodutos principais) 2. rede RTL [regionale transportleiding] (gasodutos regionais) 3. rede RNB O gás pode ser fornecido com base em qualquer nível de pressão. As condições de abastecimento de gás podem diferir de um nível de pressão para outro.

Outros aparelhos a gás: Não existe legislação específica em matéria de condições de abastecimento de gás para gases distintos dos fornecidos através da rede de gás (natural), como o propano e o butano e respetivas misturas. As partes envolvidas celebram normalmente contratos de direito privado para o fornecimento desses gases, envolvendo frequentemente normas voluntárias. Para efeitos de informação, este anexo indica os valores normalizados utilizados com frequência.

(2) Para aparelhos a gás ligados à rede de gás (natural) (segunda família):

Rede de gás H: depende do sistema regional

Sistema regional da rede de gás H a que se refere o Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe, Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe, Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe convertido Índice de Wobbe convertido mín. máx. mín. máx. MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (15/15) MJ/m3 (15/15) Outros sistemas de gás 47,0 55,7 44,59 52,84 Sistema de gás de Delfzijl 48,6 55,7 46,11 52,84 Sistema de gás de Eemshaven 47,2 55,7 44,78 52,84 Sistema de gás de Zuidoost-Drenthe 49,0 55,7 46,49 52,84 Sistema de gás GZI (gaszuiveringsinstallatie) [instalação de purificação do gás] 43,46 55,7 41,23 52,84 Sistema de gás de IJmond 49,3 55,7 46,77 52,84 Província do Limburgo 49,0 55,7 46,49 52,84 Províncias da Holanda do Norte, Holanda do Sul e de Groninga 48,3 55,7 45,82 52,84 Sistema de gás de refinaria 48,3 55,7 45,82 52,84 Sistema de gás de Westgas/Waalhaven 47,0 57,5 44,59 54,55 Sistema de gás de Maasmond 47,0 56 44,59 53,13 Sistema de gás GNL 47,0 57,2 44,59 54,27 Fator de conversão aplicado de 25/0 a 15/15 0,9487 0,9487

Rede de gás G:

Condições de abastecimento da rede de gás G a que se refere o Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe, Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe, Regulamento sobre a Qualidade do Gás Índice de Wobbe convertido Índice de Wobbe convertido mín. máx. mín. máx. MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (15/15) MJ/m3 (15/15) Condições G 43,46 44,41 41,23 42,13 Condições G+ 43,46 45,30 41,23 42,98 Condições E i) i) i) i) Fator de conversão aplicado de 25/0 a 15/15 0,9487 0,9487 Nota 1) A largura de banda admissível para o índice de Wobbe nas condições de abastecimento E ainda não foi determinada. A largura de banda escolhida permitirá que sejam usados aparelhos da categoria I2,E de forma segura e eficiente. Será fixada no Regulamento sobre a Qualidade do Gás a seu tempo.

(3) Não existem requisitos regulamentares específicos para a soma dos teores de C1 a C5 . Existem, contudo requisitos para o equivalente propano máximo sob certas condições de abastecimento na rede de gás G.

[Explicação do equivalente propano (PE): unidade de teor de hidrocarbonetos superiores no gás, calculado como a soma das proporções em mol % dos hidrocarbonetos superiores do gás, sendo atribuído a cada hidrocarboneto superior um fator de ponderação correspondente ao número de átomos de carbono desse hidrocarboneto superior menos um, a dividir por dois].

Os requisitos são os seguintes:

Condições G: máximo de 5 mol % de equivalente propano (PE)

Condições G+: máximo de 8,1 mol % de equivalente propano (PE)

Condições E: não existem requisitos regulamentares específicos. O teor admissível nas condições de abastecimento E ainda não foi determinado. O teor escolhido permitirá que sejam usados aparelhos da categoria I2,E de forma segura e eficiente. Será fixado no Regulamento sobre a Qualidade do Gás a seu tempo.

(4) Segunda família de gases, rede de gás G, condições G: É aplicável a restrição seguinte ao teor de dióxido de carbono (CO2) se pelo menos 99 mol % do gás for constituído por metano, dióxido de carbono, azoto (N2) e oxigénio (O2) e mais de 6 mol % for constituído por CO2.

Teor máximo de CO2 é o mínimo de:

* 10,32 – 0,72 * teor de N2 – 0,87 * teor de O2, e

* 10,56 – 0,746 * teor de N2 – 1,01 * teor de O2,

em que os teores são expressos em mol %.

(5) As exigências dos clientes indicadas a seguir baseiam-se em normas e práticas voluntárias.

(6) Em aplicações não domésticas, são por vezes utilizadas pressões nominais de 100 mbar e superiores.

(69) O gás da 3.a família não é fornecido na Polónia através da rede de distribuição de gás;

(70) Os valores expressos em MJ/m3 podem ser convertidos para kWh/m3 dividindo por 3,6.

(71) Valores do Regulamento da Qualidade de Serviço da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos;

(72) Valores do Decreto-Lei n.o 214-E/2015;

(73) Informação indisponível;

(74) Alguns aparelhos no setor da restauração utilizam igualmente uma pressão de 50 mbar para o butano comercial e de 67 mbar para o propano comercial. Trata-se de casos residuais;

(75) Em conformidade com a norma ISO 13443:1996 «Natural gas — Standard reference conditions».

(76) Quando pressão de ligação não é superior a 35 mbar;

(77) Quando pressão de ligação é superior a 35 mbar.

(78) Biogás melhorado;

(79) Valor nominal.

(80) Não existem limites específicos aplicáveis à escala da rede, normalmente na gama de 36,9 MJ/m3 e 42,3 MJ/m3, mas o índice de Wobbe constitui o limite superior;

(81) Em condições de emergência em matéria de abastecimento, estes limites podem ser alargados para 46,5-52,85 MJ/m3 de molde a manter o abastecimento, mas apenas em circunstâncias excecionais. As condições de abastecimento do gás estão definidas nos Gas Safety (Management) Regulations S.I. 1996 No. 551, que podem ser consultados em www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82) Nenhum limite especificado;

(83) Normalmente 2,5 mol %, mas pode variar em alguns pontos de entrada da rede de distribuição;

(84) O propano e o butano comerciais podem conter a substância 1,3-butadieno, que está classificada como cancerígena da categoria II;

(85) Como na norma EN437;

(86) GPL para veículos habitáveis de recreio segundo a norma EN 1949;

(87) Cisternas ou garrafas (abastecimento de um edifício) Ref.a EN 16129, quadro 5, e BS6891, quadro 7, nota A — Estes números referem-se ao ponto de chegada na saída do regulador ou do contador (o que for o último);

(88) Aparelho de garrafa (diretamente ligado à garrafa) ΔP2 (perda de pressão de 2 mbar). Nota: Estes valores pressupõem que o ponto de chegada é na saída do regulador;

(89) Aparelho de garrafa (diretamente ligado à garrafa) Ref.a EN 16129, quadro 5. Nota: Estes valores pressupõem que o ponto de chegada é na saída do regulador;

(90) Aparelho de garrafa (diretamente ligado à garrafa) ΔP2 (perda de pressão de 5 mbar). Nota: Estes valores pressupõem que o ponto de chegada é na saída do regulador;

(91) Aparelho de garrafa (diretamente ligado à garrafa) GPL (para veículos habitáveis de recreio segundo norma EN 1949), Ref.a EN 16129, anexo D. Nota: Estes valores pressupõem que o ponto de chegada é na saída do regulador;

(92) Ref.a BS 6891: 2015, secção 5.3.2 e IGEM/UP/Quadro 2 para condutas de maior dimensão;

(93) Código de Práticas 22 UKLPG — Service Pipework;

(94) BS 6891, Property installation pipework; sistemas de aparelhos ligados diretamente à garrafa com a especificação de 2 mbar;

(95) EN 1949; sistemas de aparelhos ligados diretamente à garrafa com a especificação de 5 mbar.