ii)

Se a capacidade declarada de uma unidade for mais elevada do que a carga de refrigeração exigida, a unidade tem de recorrer ao ligar/desligar cíclico. Esta situação pode ocorrer com unidades de capacidade variável ou fixa. Em tais casos, tem de ser utilizado um coeficiente de degradação (Cc) para calcular o valor EERPL correspondente. Esse cálculo é explicado de seguida. 1) Para unidades de capacidade fixa: A fim de obter uma média temporal da temperatura de saída, as temperaturas de entrada e de saída para o ensaio de capacidade devem ser determinadas utilizando a equação abaixo: tsaída,média = t entrada,ensaio de capacidade + (tsaída,ensaio de capacidade — tentrada,ensaio de capacidade) * CR em que: — t entrada,ensaio de capacidade = temperatura da água na entrada do evaporador (para condições B, C ou D, tal como estabelecido no Regulamento (UE) 2016/2281, Anexo III, quadros 22 e 23) — t saída,ensaio de capacidade = temperatura da água na saída do evaporador (para condições B, C ou D, tal como estabelecido no Regulamento (UE) 2016/2281, Anexo III, quadros 22 e 23) — t saída,média = média água de evaporação, temperatura média de saída num ciclo ligado/desligado (por exemplo, +7°C, tal como estabelecido no Regulamento (UE) 2016/2281, Anexo III, quadros 22 e 23) — CR = rácio de potência, calculado como a carga de refrigeração (PR) dividida pela capacidade de refrigeração (Pd) nas mesmas condições de funcionamento, como se segue: Para determinar tsaída,média é necessário um processo iterativo em todas as condições (B, C, D), sempre que a capacidade de arrefecimento do refrigerador (fase de regulação) for mais elevada do que a carga de refrigeração exigida. — Ensaio da tsaída do quadro 22 ou 23 do Regulamento (UE) 2016/2281 com débito de água como determinado para os ensaios na condição «A», para os refrigeradores com um débito de água fixo, ou com uma diferença de temperatura fixa, para os refrigeradores com um débito variável; — calcular CR; — Aplica-se o cálculo de tsaída,média para calcular o valor corrigido de tsaída,ensaio de capacidade com o qual o ensaio deve ser efetuado com vista a obter tsaída,média igual à temperatura de saída, tal como definido nos quadros 22 ou 23 do anexo III do Regulamento (UE) 2016/2281; — Repetição do ensaio com a correção da tsaída e o mesmo débito de água; — Volta a calcular CR; — Repetir os passos anteriores até que CR e tsaída,ensaio de capacidade não se alterem. Depois, para cada uma das condições de carga parcial B, C, D, o EERPL é calculado do seguinte modo: Texto de imagem em que: — EERDC é o EER correspondente à capacidade declarada da unidade nas mesmas condições de temperatura das condições de carga parcial B, C, D; — Cc consiste no coeficiente de degradação para os refrigeradores nas condições de carga parcial B, C, D; — CR é o rácio de potência das condições de carga parcial B, C, D. Para os refrigeradores, a degradação decorrente do efeito de compensação de pressão, aquando do reinício da unidade, pode ser considerada negligenciável. O único efeito que terá impacto no EER durante a variação cíclica é a potência de entrada remanescente quando o compressor é desligado. A potência elétrica de entrada durante o modo desligado do compressor da unidade é medida após o compressor ter estado desligado durante, pelo menos, dez minutos. O coeficiente de degradação Cc é determinado para cada rácio de carga parcial do seguinte modo: Se o Cc não for determinado por ensaio, então o coeficiente de degradação predefinido Cc é 0,9. 2) Para unidades de capacidade variável: Determinar a capacidade declarada e EERPL na fase ou incremento da regulação da potência da unidade mais próximos da obtenção da carga de refrigeração exigida. Se este passo não permitir atingir a carga de refrigeração exigida em +/-10 % (por exemplo, entre os 9,9 kW e os 8,1 kW no caso de uma carga de refrigeração exigida de 9 kW), determinar a capacidade e EERPL às temperaturas de carga parcial definidas para os passos em ambos os lados da carga de refrigeração exigida. A capacidade de carga parcial e EERPL à carga de refrigeração exigida são determinados através da interpolação linear entre os resultados obtidos a partir desses dois passos. Se o mais reduzido passo de regulação da unidade for mais elevado do que a carga de refrigeração exigida, o EERPL ao rácio de carga parcial exigida é calculado utilizando a equação estabelecida para as unidades de capacidade fixa.