PT Jornal Oficial da União Europeia C 172/1

Comunicação da Comissão no âmbito da aplicação do Regulamento (UE) n.o 206/2012 da Comissão, de 6 de março de 2012, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para aparelhos de ar condicionado e ventiladores

e do

Regulamento Delegado (UE) n.o 626/2011 da Comissão, de 4 de maio de 2011, que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética dos aparelhos de ar condicionado

(Texto relevante para efeitos do EEE)

2012/C 172/01

[Publicação dos títulos e referências dos métodos de medição transitórios (1) para a aplicação do Regulamento (UE) n.o 206/2012 da Comissão, nomeadamente o seu anexo II, e para a aplicação do Regulamento Delegado (UE) n.o 626/2011, nomeadamente o seu anexo VII]

Parâmetro medido Organização Referência: Título Rácio de eficiência energética (EER), coeficiente de desempenho (COP) CEN EN 14511:2007 Aparelhos de ar condicionado e de arrefecimento de líquidos e bombas de calor, com compressores acionados por motor elétrico, para aquecimento e arrefecimento de espaços Rácio de eficiência energética (EER) CEN EN 15218:2006 Aparelhos de ar condicionado e de arrefecimento de líquidos com condensador arrefecido por evaporação e com compressores acionados por motor elétrico, para arrefecimento de espaços Métodos de ensaio para o SEER e o SCOP CEN PrEN 14825:2011, capítulos 8 e 9 Aparelhos de ar condicionado e de arrefecimento de líquidos e bombas de calor, com compressores elétricos, para aquecimento e arrefecimento de espaços — Ensaio e classificação com carga parcial e cálculo do desempenho sazonal Consumo energético em modo espera CEN EN 62301:2005 Eletrodomésticos: Medição do consumo de energia em modo espera Nível de potência sonora CEN EN 12102:2008 Aparelhos de ar condicionado e de arrefecimento de líquidos, bombas de calor e desumidificadores com compressores acionados por motor elétrico para aquecimento e arrefecimento de espaços — Medição do ruído aéreo — Determinação da potência sonora Eficiência energética IEC IEC 60879: de 1986 (corr. 1992) Desempenho e construção de ventiladores e reguladores de circulação elétricos Nível de potência sonora EN EN 60704-2-7:1997 Aparelhos eletrodomésticos e análogos — Regras de ensaio para determinação do ruído acústico aéreo — Parte 2: Regras particulares para ventoinhas

Métodos de cálculo para aparelhos de ar condicionado (≤ 12 kW) e ventiladores

ÍNDICE

SECÇÃO 1 – Aparelhos de ar condicionado

1. Definições

2. Quadros

3. Aparelhos de ar condicionado, com exceção dos aparelhos de conduta simples e de conduta dupla

3.1. SEER

3.1.1. Para unidades de capacidade fixa

3.1.2. Para unidades de capacidade faseada

3.1.3. Para unidades de capacidade variável

3.2. SCOP

3.2.1. Para unidades de capacidade fixa

3.2.2. Para unidades de capacidade faseada

3.2.3. Para unidades de capacidade variável

3.3. Determinação de P TO , P SB , P OFF e P CK

3.3.1. Determinação de P TO

3.3.2. Determinação de P SB

3.3.3. Determinação de P OFF

3.3.4. Determinação de P CK

4. Aparelhos de conduta simples e de conduta dupla

4.1. EER

4.2. COP

4.3. Consumo sazonal de eletricidade

Secção 2 - Ventiladores

1. Definições

2. Quadros

3. Valor de serviço e consumo anual de eletricidade

3.1. Valor de serviço

3.2. Consumo sazonal de eletricidade

Secção 3 - Aspetos gerais

Relatório de ensaio

Secção 1 – APARELHOS DE AR CONDICIONADO

1. Definições

Definições respeitantes aos aparelhos de ar condicionado:

(1) «Aparelho de ar condicionado», dispositivo com a função de arrefecer e/ou aquecer o ar interior, que utiliza um ciclo de compressão de vapor acionado por um ou mais compressores elétricos, incluindo os aparelhos de ar condicionado com funções adicionais como desumidificação, purificação do ar, ventilação ou aquecimento suplementar do ar por meio de uma resistência elétrica, bem como os aparelhos que podem utilizar água (quer a que se condensa na componente de evaporador quer a proveniente de uma fonte externa) para evaporação no condensador, sob condição de o dispositivo poder também funcionar sem recurso a água adicional e apenas com ar;

(2) «Aparelho de ar condicionado de conduta dupla», aparelho de ar condicionado no qual, durante o arrefecimento ou o aquecimento, o ar proveniente do ambiente exterior é introduzido no condensador ou no evaporador através de uma conduta e rejeitado para o ambiente exterior através de uma segunda conduta, e que é inteiramente instalado no interior do espaço a climatizar, junto a uma parede;

(3) «Aparelho de ar condicionado de conduta simples», aparelho de ar condicionado no qual, durante o arrefecimento ou o aquecimento, o ar proveniente do espaço que contém a unidade é introduzido no condensador ou no evaporador e descarregado para fora desse espaço;

(4) «Aparelho de ar condicionado reversível», aparelho de ar condicionado com capacidade tanto para arrefecimento como para aquecimento;

(5) «Condições nominais normais», combinação das temperaturas interior (Tin) e exterior (Tj) que caracterizam as condições de funcionamento quando se estabelecem a capacidade nominal, o nível de potência sonora, o débito nominal de ar, o rácio de eficiência energética nominal (EERrated) e/ou o coeficiente de desempenho nominal (COPrated ), definidos no quadro 4;

(6) «Capacidade nominal» (Prated ), a capacidade de arrefecimento ou de aquecimento do ciclo de compressão de vapor da unidade em condições nominais normais;

(7) «Temperatura interior» (Tin), temperatura do ar do bolbo seco no interior [°C], sendo a humidade relativa indicada pela correspondente temperatura do bolbo húmido;

(8) «Temperatura exterior» (Tj), temperatura do ar do bolbo seco no exterior [°C], sendo a humidade relativa indicada pela correspondente temperatura do bolbo húmido;

(9) «Rácio de eficiência energética nominal» (EER rated ), quociente entre a capacidade declarada para arrefecimento [kW] e a potência absorvida nominal para arrefecimento [kW] de uma unidade quando esta produz arrefecimento em condições nominais normais;

(10) «Coeficiente de desempenho nominal» (COP rated ), quociente entre a capacidade declarada para aquecimento [kW] e a potência absorvida nominal para aquecimento [kW] de uma unidade quando esta produz aquecimento em condições nominais normais;

(11) «Potencial de aquecimento global» (PAG), medida em que se estima que 1 kg do fluido refrigerante aplicado no ciclo de compressão de vapor contribua para o aquecimento global, expressa em kg de equivalente CO2 num horizonte de 100 anos; Os valores PAG considerados são os estabelecidos no anexo 1, parte 2, do Regulamento (CE) n.o 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). Para os refrigerantes fluorados, os valores PAG são os publicados no terceiro relatório de avaliação (TRA) adotado pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (valores PAG 2001 do PIAC para um período de 100 anos) (3). Para os gases não fluorados, os valores PAG são os publicados na primeira avaliação do PIAC para um período de 100 anos (4). Os valores PAG para misturas de refrigerantes baseiam-se na fórmula indicada no anexo I do Regulamento (CE) n.o 842/2006. Para os refrigerantes não incluídos nas referências supra, utiliza-se como referência o relatório IPCC/PNUA 2010 sobre refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, edição de fevereiro de 2011 ou mais recente.

(12) «Modo desligado», estado em que o aparelho de ar condicionado se encontra ligado à rede elétrica sem executar qualquer função. São também considerados como modo desligado os estados que fornecem apenas uma indicação de desligado, bem como os estados que fornecem apenas funções destinadas a assegurar compatibilidade eletromagnética nos termos da Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho;

(13) «Modo espera», estado em que o equipamento (aparelho de ar condicionado) se encontra ligado à rede elétrica, depende do fornecimento de energia por essa rede para funcionar conforme se pretende e executa apenas as seguintes funções, que podem prolongar-se por tempo indeterminado: função de reativação ou, alternativamente, função de reativação acrescida da simples indicação de que a função de reativação está ligada e/ou apresentação de informações ou indicação de estado;

(14) «Função de reativação», função que permite a ativação de outros modos, incluindo o modo ativo, por meio de um comutador à distância, que pode ser um telecomando, um sensor interno ou um temporizador que conduza à disponibilidade de funções adicionais, entre as quais a função principal;

(15) «Apresentação de informações ou indicação de estado», função contínua que fornece informações ou indica o estado do equipamento num visor, incluindo relógios;

(16) «Nível de potência sonora»: nível sonoro expresso em decibéis ponderados A [dB(A)] no interior e/ou no exterior, medido em condições nominais normais de arrefecimento (ou de aquecimento, se o produto não tiver função de arrefecimento);

(17) «Condições de projeto de referência», combinação dos requisitos relativos à temperatura de projeto de referência, à temperatura bivalente máxima e à temperatura-limite máxima de funcionamento, estabelecidos no quadro 5;

(18) «Temperatura de projeto de referência», temperatura exterior [°C] quer para arrefecimento (Tdesignc) quer para aquecimento (Tdesignh), em conformidade com o quadro 3, à qual o rácio de carga parcial deve ser igual a 1 e que varia em função da estação de arrefecimento ou aquecimento designada. Ver também a explicação deste conceito no anexo A;

(19) «Rácio de carga parcial» (pl(Tj)), quociente entre a temperatura exterior menos 16 °C e a temperatura de projeto de referência menos 16 °C, quer para arrefecimento quer para aquecimento;

(20) «Estação», um dos quatro conjuntos de condições ambientes (existentes para quatro estações: uma estação de arrefecimento, três estações de aquecimento: média / mais fria / mais quente) que caracterizam, por barra de histograma (bin), a combinação de temperaturas exteriores e o número de horas em que estas temperaturas ocorrem ao longo de cada estação para a qual a unidade é declarada adequada;

(21) «Barra de histograma», «barra» ou «bin» (com o índice j), combinação entre uma temperatura exterior (Tj) e as horas da barra (hj), em conformidade com o quadro 7;

(22) «Horas da barra», número de horas por estação (hj) durante as quais a temperatura exterior ocorre por cada barra de histograma, em conformidade com o quadro 7;

(23) «Rácio de eficiência energética sazonal» (SEER), rácio de eficiência energética total da unidade, representativo de toda a estação de arrefecimento e calculado como o quociente entre a procura anual de arrefecimento de referência e o consumo anual de eletricidade para arrefecimento;

(24) «Procura anual de arrefecimento de referência» (QC ), procura de arrefecimento de referência [kWh/a] a utilizar como base para o cálculo do SEER e calculada como o produto da carga de projeto para arrefecimento (Pdesignc) pelas horas equivalentes em modo ativo para arrefecimento (HCE );

(25) «Horas equivalentes em modo ativo para arrefecimento» (HCE ), número anual assumido de horas [h/a] em que a unidade deve dar resposta à carga de projeto para arrefecimento (Pdesignc), a fim de satisfazer a procura anual de arrefecimento de referência, em conformidade com o quadro 8;

(26) «Consumo anual de eletricidade para arrefecimento» (QCE ), consumo de eletricidade [kWh/a] necessário para satisfazer a procura anual de arrefecimento de referência, calculado como o quociente entre a procura anual de arrefecimento de referência e o rácio de eficiência energética sazonal em modo ativo (SEERon), e o consumo de eletricidade da unidade em modo termóstato desligado, modo espera, modo desligado e modo resistência do cárter durante a estação de arrefecimento;

(27) «Rácio de eficiência energética sazonal em modo ativo» (SEERon), rácio de eficiência energética média da unidade em modo ativo para a função de arrefecimento, obtido a partir do rácio da carga parcial e do rácio de eficiência energética específico da barra de histograma (EERbin(Tj)) e ponderado em função das horas da barra durante as quais ocorre a situação da barra;

(28) «Carga parcial», carga de arrefecimento (Pc(Tj)) ou carga de aquecimento (Ph(Tj)) [kW] a uma temperatura exterior específica Tj, calculada como o produto da carga de projeto pelo rácio de carga parcial;

(29) «Rácio de eficiência energética específico da barra» (EERbin(Tj)), rácio de eficiência energética específico para cada barra de histograma j com temperatura exterior Tj numa estação, derivado da carga parcial, da capacidade declarada e do rácio de eficiência energética declarado (EERd(Tj)) para barras especificadas (j) e calculado para outras barras por inter/extrapolação, quando necessário corrigido pelo coeficiente de degradação;

(30) «Coeficiente de desempenho sazonal» (SCOP), coeficiente de desempenho geral da unidade, representativo de toda a estação de aquecimento designada (o valor do SCOP corresponde a uma estação de aquecimento designada), calculado como o quociente entre a procura anual de aquecimento de referência e o consumo anual de eletricidade para aquecimento;

(31) «Procura anual de aquecimento de referência» (QH ), procura de aquecimento de referência [kWh/a], correspondente a uma estação de aquecimento designada, a utilizar como base para o cálculo do SCOP e calculada como o produto da carga de projeto para aquecimento (Pdesignh) pelas horas equivalentes em modo ativo para aquecimento sazonal (HHE );

(32) «Horas equivalentes em modo ativo para aquecimento» (HHE ), número anual assumido de horas [h/a] em que a unidade deve dar resposta à carga de projeto para aquecimento (Pdesignh), a fim de satisfazer a procura anual de aquecimento de referência, em conformidade com o quadro 8;

(33) «Consumo anual de eletricidade para aquecimento» (QHE ), o consumo de eletricidade [kWh/a] necessário para satisfazer a procura anual de aquecimento de referência, correspondente a uma estação de aquecimento designada e calculado como o quociente entre a procura anual de aquecimento de referência e o coeficiente de desempenho sazonal em modo ativo (SCOPon), e o consumo de eletricidade da unidade em modo termóstato desligado, modo espera, modo desligado e modo resistência do cárter durante a estação de aquecimento;

(34) «Coeficiente de desempenho sazonal em modo ativo» (SCOPon), coeficiente de desempenho médio da unidade em modo ativo para a estação de aquecimento designada, obtido a partir da carga parcial, da capacidade elétrica de apoio para aquecimento (quando exigível) e dos coeficientes de desempenho específicos da barra de histograma (COPbin(Tj)) e ponderado em função das horas da barra durante as quais ocorre a situação da barra;

(35) «Capacidade elétrica de apoio para aquecimento» (elbu(Tj)), capacidade de aquecimento [kW] de um aquecedor elétrico (real ou suposto) de apoio, com COP = 1, que complementa a capacidade de aquecimento declarada (Pdh(Tj)) a fim de satisfazer a carga parcial de aquecimento (Ph(Tj)) no caso de Pdh(Tj) < Ph(Tj), para a temperatura exterior (Tj);

(36) «Coeficiente de desempenho específico da barra» (COPbin(Tj)), coeficiente de desempenho específico para cada barra de histograma j com a temperatura exterior Tj numa estação, derivado da carga parcial, da capacidade declarada e do coeficiente de desempenho declarado (COPd(Tj)) para barras especificadas (j) e calculado para outras barras por inter/extrapolação, quando necessário corrigido pelo coeficiente de degradação;

(37) «Capacidade declarada» [kW], capacidade do ciclo de compressão de vapor da unidade para arrefecimento (Pdc(Tj)) ou aquecimento (Pdh(Tj)), correspondente à temperatura exterior Tj e à temperatura interior (Tin) declaradas pelo fabricante;

(38) «Controlo da capacidade», possibilidade intrínseca da unidade de alterar a sua capacidade alterando o débito volumétrico. As unidades são classificadas como «fixas» se não puderem alterar o seu débito volumétrico, «faseadas» se o débito volumétrico for alterado ou variado em séries de não mais de dois passos e «variáveis» se o débito volumétrico for alterado ou variado em séries de três ou mais passos;

(39) «Função», indicação do que a unidade produz: arrefecimento do ar interior, aquecimento do ar interior ou ambos;

(40) «Carga de projeto», carga de arrefecimento declarada (Pdesignc) e/ou carga de aquecimento declarada (Pdesignh) [kW] à temperatura de projeto de referência, em que: a. no modo arrefecimento, Pdesignc é igual à capacidade declarada para arrefecimento quando Tj é igual a Tdesignc; b. no modo aquecimento, Pdesignh é igual à carga parcial quando Tj é igual a Tdesignh;

(41) «Rácio de eficiência energética declarado» (EERd(Tj)), rácio de eficiência energética com um número limitado de barras de histograma especificadas (j) com temperatura exterior (Tj), conforme declaração do fabricante;

(42) «Coeficiente de desempenho declarado» (COPd(Tj)), coeficiente de desempenho para um número limitado de barras de histograma especificadas (j) com temperatura exterior (Tj), conforme declaração do fabricante;

(43) «Temperatura bivalente» (Tbiv), temperatura exterior (Tj) [°C] declarada pelo fabricante para aquecimento, à qual a capacidade declarada é igual à carga parcial e abaixo da qual a capacidade declarada deve ser complementada com capacidade elétrica de apoio para aquecimento, a fim de dar resposta à carga parcial de aquecimento;

(44) «Temperatura-limite de funcionamento» (Tol), temperatura exterior [°C] declarada pelo fabricante para aquecimento, abaixo da qual o aparelho de ar condicionado não possui capacidade de aquecimento. Abaixo desta temperatura, a capacidade declarada é igual a zero;

(45) «Capacidade em intervalo cíclico» [kW], média (ponderada em função do tempo) da capacidade declarada ao longo do intervalo de ensaio cíclico para arrefecimento (Pcycc) ou aquecimento (Pcych);

(46) «Eficiência em intervalo cíclico para arrefecimento» (EERcyc), média do rácio de eficiência energética ao longo do intervalo de ensaio cíclico (ligando e desligando o compressor), calculado como o quociente entre a capacidade de arrefecimento integrada ao longo do intervalo [kWh] e a potência elétrica absorvida integrada ao longo do mesmo intervalo [kWh];

(47) «Eficiência em intervalo cíclico para aquecimento» (COPcyc), média do coeficiente de desempenho ao longo do intervalo de ensaio cíclico (ligando e desligando o compressor), calculado como o quociente entre a capacidade de aquecimento integrada ao longo do intervalo [kWh] e a potência elétrica absorvida integrada ao longo do mesmo intervalo [kWh];

(48) «Coeficiente de degradação», medida da perda de eficiência devida à variação cíclica (ligando e desligando o compressor em modo ativo), para arrefecimento (Cdc), para aquecimento (Cdh) ou predefinida com o valor 0,25;

(49) «Modo ativo ou modo ligado», modo que corresponde ao período (em horas) com uma carga de arrefecimento ou de aquecimento do edifício e mediante o qual é ativada a função de arrefecimento ou de aquecimento executada pela unidade. Este estado pode implicar o ligar/desligar cíclico da unidade, a fim de se alcançar ou manter a temperatura desejada para o ar interior;

(50) «Modo termóstato desligado», modo que corresponde ao período (em horas) em que não há carga de arrefecimento nem de aquecimento; a unidade tem a sua função de arrefecimento ou aquecimento ligada mas não está operacional, visto não haver carga de arrefecimento ou aquecimento. Por conseguinte, este estado está associado às temperaturas exteriores e não às cargas interiores. O ligar/desligar cíclico em modo ativo não é considerado como termóstato desligado;

(51) «Modo funcionamento da resistência (aquecedor) do cárter», estado em que a unidade ativou um dispositivo de aquecimento para evitar que o fluido refrigerante migre para o compressor e assim limitar a concentração de refrigerante no óleo aquando do arranque do compressor;

(52) «Consumo energético em modo termóstato desligado» (PTO ), energia que a unidade consome [kW] quando está em modo termóstato desligado;

(53) «Consumo energético em modo espera» (PSB ), energia que a unidade consome [kW] quando está em modo espera;

(54) «Consumo energético em modo desligado» (POFF ), energia que a unidade consome [kW] quando está em modo desligado;

(55) «Consumo energético em modo funcionamento da resistência do cárter» (PCK ), energia que a unidade consome [kW] quando está em modo funcionamento da resistência do cárter;

(56) «Horas de funcionamento em modo termóstato desligado» (H TO ), número anual de horas [h/a] durante as quais a unidade é considerada em modo termóstato desligado e cujo valor depende da estação e da função designadas;

(57) «Horas de funcionamento em modo espera» (HSB ), número anual de horas [h/a] durante as quais a unidade é considerada em modo espera e cujo valor depende da estação e da função designadas;

(58) «Horas de funcionamento em modo desligado» (HOFF ), número anual de horas [h/a] durante as quais a unidade é considerada em modo desligado e cujo valor depende da estação e da função designadas;

(59) «Horas de funcionamento em modo resistência do cárter» (HCK ), número anual de horas [h/a] durante as quais a unidade é considerada em modo resistência (aquecedor) do cárter e cujo valor depende da estação e da função designadas;

(60) «Débito nominal de ar», débito de ar [m3/h] medido na saída do ar das unidades interiores e/ou exteriores (se for o caso) dos aparelhos de ar condicionado, em condições nominais normais para arrefecimento (ou aquecimento, se o produto não tiver função de arrefecimento);

(61) «Potência absorvida nominal para arrefecimento» (PEER ), potência elétrica absorvida [kW] por uma unidade quando produz arrefecimento em condições nominais normais;

(62) «Potência absorvida nominal para aquecimento» (PCOP ), potência elétrica absorvida [kW] por uma unidade quando produz aquecimento em condições nominais normais;

(63) «Consumo de eletricidade com conduta simples/dupla» (QSD e QDD , respetivamente), consumo de eletricidade dos aparelhos de ar condicionado de conduta simples ou de conduta dupla para o modo arrefecimento e/ou aquecimento (consoante o caso) [conduta simples em kWh/60 min, conduta dupla em kWh/60 min];

(64) «Rácio de capacidade», quociente entre a capacidade total declarada de arrefecimento ou aquecimento de todas as unidades interiores em funcionamento e a capacidade declarada de arrefecimento ou aquecimento da(s) unidade(s) exterior(es) nas condições nominais normais;

(65) «Tolerância», desvio admissível da capacidade declarada à temperatura exterior Tj em relação à carga parcial identificada para a mesma temperatura exterior Tj, utilizado no cálculo das unidades de capacidade faseada e variável.

2. Quadros

Quadro 1

Ficha informativa para os aparelhos de ar condicionado, com exceção dos aparelhos de conduta dupla e dos de conduta simples (5)

Elementos identificativos do(s) modelo(s) a que a informação diz respeito





Função (indicar a função a que a informação diz respeito) Caso a informação diga respeito ao aquecimento: Indicar a estação de aquecimento a que a informação diz respeito. A informação deve dizer respeito, separadamente, a cada estação de aquecimento. Incluir, no mínimo, a estação de aquecimento «média». arrefecimento S/N Média (obrigatória) S/N aquecimento S/N Mais quente (se designada) S/N Mais fria (se designada) S/N Elemento símbolo valor unidade Elemento símbolo valor unidade Carga de projeto Eficiência sazonal arrefecimento Pdesignc x,x kW arrefecimento SEER x,xx — aquecimento / média Pdesignh x,x kW aquecimento / média (A) SCOP (A) x,xx — aquecimento / mais quente Pdesignh x,x kW aquecimento / mais quente (W) SCOP (W) x,xx — aquecimento / mais fria Pdesignh x,x kW aquecimento / mais fria (C) SCOP (C) x,xx — Capacidade declarada (6) para arrefecimento, à temperatura interior de 27 (19) °C e à temperatura exterior Tj Rácio de eficiência energética declarado (6) para arrefecimento, à temperatura interior de 27 (19) °C e à temperatura exterior Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Capacidade declarada (6) para aquecimento / estação média, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Coeficiente de desempenho declarado (6) para aquecimento / estação média, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalente COPd x,x — Tj = limite de funcionamento Pdh x,x kW Tj = limite de funcionamento COPd x,x — Capacidade declarada (6) para aquecimento / estação mais quente, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Coeficiente de desempenho declarado (6) para aquecimento / estação mais quente, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalente COPd x,x — Tj = limite de funcionamento Pdh x,x kW Tj = limite de funcionamento COPd x,x — Capacidade declarada (6) para aquecimento / estação mais fria, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Coeficiente de desempenho declarado (6) / estação mais fria, à temperatura interior de 20 °C e à temperatura exterior Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalente COPd x,x — Tj = limite de funcionamento Pdh x,x kW Tj = limite de funcionamento COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Temperatura bivalente Temperatura-limite de funcionamento: aquecimento / média Tbiv x °C aquecimento / média Tol x °C aquecimento / mais quente Tbiv x °C aquecimento / mais quente Tol x °C aquecimento / mais fria Tbiv x °C aquecimento / mais fria Tol x °C Consumo de energia cíclico Eficiência cíclica arrefecimento Pcycc x,x kW arrefecimento EERcyc x,x — aquecimento Pcych x,x kW aquecimento COPcyc x,x — Coeficiente de degradação - arrefecimento (7) Cdc x,x — Coeficiente de degradação - aquecimento (7) Cdh x,x — Potência elétrica absorvida em modos diferentes do «modo ativo» Consumo sazonal de eletricidade modo desligado POFF x,x W arrefecimento QCE x kWh/a modo espera PSB x,x W aquecimento / média QHE/A x kWh/a modo termóstato desligado PTO x,x W aquecimento / mais quente QHE/W x kWh/a modo resistência do cárter PCK x,x W aquecimento / mais fria QHE/C x kWh/a Controlo da capacidade (indicar uma das três opções) Outros elementos fixa S/N Nível de potência sonora (interior/ exterior) LWA x,x / x,x dB (A) faseada S/N Potencial de aquecimento global PAG x kgCO2 eq. variável S/N Débito nominal de ar (interior/ exterior) — x / x m3/h Elementos de contacto para mais informações: No mínimo, nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado.





Quadro 2

Requisitos de informação relativos aos aparelhos de ar condicionado de conduta simples e aos de conduta dupla

Elementos identificativos do(s) modelo(s) a que a informação diz respeito [preencher conforme necessário]





Descrição Símbolo Valor Unidade Potência de saída nominal para arrefecimento Prated para arrefecimento [x,x] kW Potência de saída nominal para aquecimento Prated para aquecimento [x,x] kW Potência absorvida nominal para arrefecimento PEER [x,x] kW Potência absorvida nominal para aquecimento PCOP [x,x] kW Rácio de eficiência energética nominal EERrated [x,x] — Coeficiente de desempenho nominal COPrated [x,x] — Consumo em modo termóstato desligado PTO [x,x] W Consumo em modo espera PSB [x,x] W Consumo sazonal de eletricidade para aparelhos de conduta dupla (DD): consumo de eletricidade horário DD: kWh/60 min. para aparelhos de conduta simples (SD): consumo de eletricidade horário Q [x,x] SD: kWh/60 min. Nível de potência sonora (apenas interior) LWA [x] dB(A) Potencial de aquecimento global do fluido refrigerante PAG [x] kgCO2eq. Elementos de contacto para mais informações: No mínimo, nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado





Quadro 3

Lista de parâmetros para o cálculo da eficiência sazonal SEER/SCOP

Descrição Símbolo Valor Unidade Nota Parâmetros das barras Índice da barra j 0 dois algarismos decimais significativos Temperatura exterior na barra j Tj 0 °C Carga de arrefecimento na barra j Pc(Tj) 0,00 kW Carga de aquecimento na barra j Ph(Tj) 0,00 kW Capacidade de arrefecimento na barra j Pdc(Tj) 0,00 kW Capacidade de aquecimento na barra j Pdh(Tj) 0,00 kW Capacidade de aquecimento do aquecedor de apoio na barra j elbu(Tj) 0,00 kW CONSTANTES Temperatura exterior de projeto de referência arrefecimento: Tdesignc aquecimento: Tdesignh 0 °C Valores: ver quadro 5 Horas equivalentes por estação em modo ativo arrefecimento: HCE aquecimento: HHE 0 h Valores: ver quadro 8 Horas por estação em modo termóstato desligado HTO 0 h Valores: ver quadro 8 Horas por estação em modo funcionamento da resistência do cárter HCK 0 h Valores: ver quadro 8 Horas por estação em modo espera HSB 0 h Valores: ver quadro 8 Horas por estação em modo desligado HOFF 0 h Valores: ver quadro 8 Temperatura do ar interior para o modo arrefecimento Tin 0 °C Valores: ver quadro 6





Quadro 4

Condições nominais normais (temperaturas em °C, bolbo seco / bolbo húmido)

Aparelho Função Temperatura do ar interior Tin Temperatura do ar exterior Tj Aparelhos de ar condicionado, excluindo os de conduta simples, mas incluindo os de conduta dupla arrefecimento 27 / 19 35 / 24 aquecimento 20 / máx. 15 7 / 6 Aparelhos de ar condicionado de conduta simples arrefecimento 35 / 24 35 / 24 (8) aquecimento 20 / 12 20 / 12 (8)





Quadro 5

Condições de projeto de referência (temperaturas em °C, bolbo seco (db) / bolbo húmido (wb))

Função / estação Temperatura do ar interior Tin Temperatura do ar exterior Tdesignc / Tdesignh Temperatura bivalente Tbiv Temperatura-limite de funcionamento Tol arrefecimento 27 °C / wb: 19 Tdesignc = 35 / 24 n.a. n.a. aquecimento / média 20 °C Tdesignh = – 10 / – 11 máx. 2 máx. – 7 aquecimento / mais quente / wb: máx. 15 Tdesignh = 2 / 1 máx. 7 máx. 2 aquecimento / mais fria Tdesignh = – 22 / – 23 Máx. – 7 máx. – 15





Quadro 6

Condições de ensaio com carga parcial

Arrefecimento Temperatura do ar interior Temperatura do ar exterior A 27 °C / wb: 19 35 °C B 30 °C C 25 °C D 20 °C Aquecimento Temperatura do ar interior (Tin) Temperatura do ar exterior (Tj) para a estação designada, em °C Média Mais quente Mais fria A 20 °C / wb: máx. 15 –7 n.a. –7 B +2 +2 +2 C +7 +7 +7 D +12 +12 +12 G n.a. n.a. –15

Quadro 7

Barras das estações de arrefecimento e de aquecimento (j = índice da barra, Tj = temp. exterior, hj = horas por ano e por barra)

ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO j # Tj °C hj h 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 total h: 2 602





ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO j # Tj °C hj h «Mais quente» «Média» «Mais fria» 1 a 8 – 30 a – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 0 1 43 22 –9 0 25 54 23 –8 0 23 90 24 –7 0 24 125 25 –6 0 27 169 26 –5 0 68 195 27 –4 0 91 278 28 –3 0 89 306 29 –2 0 165 454 30 –1 0 173 385 31 0 0 240 490 32 1 0 280 533 33 2 3 320 380 34 3 22 357 228 35 4 63 356 261 36 5 63 303 279 37 6 175 330 229 38 7 162 326 269 39 8 259 348 233 40 9 360 335 230 41 10 428 315 243 42 11 430 215 191 43 12 503 169 146 44 13 444 151 150 45 14 384 105 97 46 15 294 74 61 total h: 3 590 4 910 6 446

Quadro 8

Horas de funcionamento por tipo de ap. de ar condicionado e por modo funcional (h/a)

Tipo de ap. de ar condicionado / função Unidade Estação de aquecimento Modo ativo Modo termóstato desligado Modo espera Modo desligado Modo resistência do cárter arrefecimento: HCE aquecimento: HHE HTO HSB HOFF HCK Aparelhos de ar condicionado, com exceção dos aparelhos de conduta dupla e de conduta simples Modo arrefecimento, se o aparelho fornecer apenas arrefecimento h/a 350 221 2 142 5 088 7 760 Modos arrefecimento e aquecimento, se o aparelho fornecer ambos Modo arrefecimento h/a 350 221 2 142 0 2 672 Modo aquecimento h/a Média 1 400 179 0 0 179 Mais quente 1 400 755 0 0 755 Mais fria 2 100 131 0 0 131 Modo aquecimento, se o aparelho fornecer apenas aquecimento h/a Média 1 400 179 0 3 672 3 851 Mais quente 1 400 755 0 4 345 4 476 Mais fria 2 100 131 0 2 189 2 944 Ap. de conduta dupla Modo arrefecimento, se o aparelho fornecer apenas arrefecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Modos arrefecimento e aquecimento, se o aparelho fornecer ambos Modo arrefecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Modo aquecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Modo aquecimento, se o aparelho fornecer apenas aquecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Ap. de conduta simples Modo arrefecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Modo aquecimento h/60 min 1 n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Aparelhos de ar condicionado, com exceção dos aparelhos de conduta simples e de conduta dupla

A presente secção descreve, tanto para o arrefecimento como para o aquecimento, o método de cálculo do desempenho energético sazonal e do consumo anual de eletricidade dos aparelhos de ar condicionado, com exceção dos de conduta simples e dos de conduta dupla.

3.1. SEER

O SEER é o rácio de eficiência energética sazonal para arrefecimento, sendo calculado do seguinte modo:

SEER= QC / QCE Equação 1

em que:

QC é a procura anual de arrefecimento de referência [kWh/a], calculada do seguinte modo:

QC = Pdesignc * HCE Equação 2

em que:

Pdesignc é a carga de projeto para arrefecimento [kW], igual à capacidade declarada para arrefecimento Pdc(Tj) à temperatura exterior Tj = Tdesignc;

HCE são as horas equivalentes em modo ativo para arrefecimento [h], indicadas no quadro 8

QCE é o consumo anual de eletricidade para arrefecimento [kWh/a], calculado do seguinte modo:

QCE= (QC / SEERon) + HTO ·PTO + HCK ·PCK + HOFF ·POFF + HSB ·PSB Equação 3 Equação 4

em que:

Tj é a temperatura de barra atribuída à barra que tem o índice j, indicada no quadro 7;

j é o índice da barra;

n é o número de barras;

hj é o número de horas atribuídas à barra que tem o índice j, indicado no quadro 7;

Pc(Tj) é a carga parcial para arrefecimento à temperatura de barra Tj, calculada do seguinte modo:

Pc(Tj) = Pdesignc * pl(Tj) Equação 5

em que:

Pdesignc foi já atrás definida;

pl(Tj) é o rácio de carga parcial, calculado do seguinte modo (e em conformidade com: pl(Tj) = 1,00 a Tj = Tdesignc):

pl(Tj) = (Tj – 16) / (Tdesignc – 16) Equação 6

Tdesignc é a temperatura de projeto de referência para a estação de arrefecimento, em °C, indicada no quadro 5;

EERbin(Tj) é o rácio de eficiência energética específico de barra aplicável à barra j, calculado segundo as equações infra para unidades de capacidade fixa, faseada ou variável:

3.1.1. Para unidades de capacidade fixa

Calcular os valores EERbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores EERbin(Tj) noutras barras.

Efetuar o cálculo para Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj ) Equação 7

para Tj=30, 25, 20°C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)*[1 – Cdc*(1 – Pc(Tj)/Pdc(Tj))] Equação 8

em que:

EERd(Tj) é o rácio de eficiência energética declarado à temperatura exterior especificada Tj, indicado pelo fabricante no quadro 1;

Pc(Tj) é a carga parcial à temperatura de barra Tj = 30, 25, 20 °C, como definido na equação 5.

Pdc(Tj) é a capacidade de arrefecimento declarada à temperatura exterior especificada Tj, declarada pelo fabricante no quadro 1;

Cdc é o fator de degradação para arrefecimento, podendo ter o valor predefinido 0,25, ser igual a Cdh (para aquecimento) ou ser determinado por ensaios e calculado para Tj = 20 °C do seguinte modo:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj))/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)) Equação 9

em que:

EERcyc é o rácio de eficiência energética médio ao longo do intervalo de ensaio cíclico (modo ativo + modo desligado), calculado como o quociente entre a capacidade de arrefecimento integrada ao longo do intervalo [kWh] e a potência elétrica absorvida integrada ao longo do mesmo intervalo [kWh];

Pcycc é a média (ponderada em função do tempo) da capacidade de arrefecimento [kW] ao longo do intervalo de ensaio cíclico (modo ativo + modo desligado);

Os valores de EERbin(Tj) nas outras barras devem ser calculados do seguinte modo:

— para as barras j a temperaturas exteriores 20 °C < Tj < 35 °C que não correspondam a Tj = 30 °C ou 25 °C, EERbin(Tj) deve ser calculado utilizando uma interpolação linear a partir dos dois pontos-âncora mais próximos;

— para as barras j com temperatura exterior Tj superior a 35 °C, os valores de EERbin(Tj) devem ser idênticos aos de EERbin(Tj = 35 °C);

— para as barras j com temperatura exterior Tj inferior a 20 °C, os valores de EERbin(Tj) devem ser idênticos aos de EERbin(Tj = 20 °C).

3.1.2. Para unidades de capacidade faseada

Calcular os valores EERbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores de EERbin(Tj) noutras barras.

O fabricante deve declarar, para cada uma das condições de ensaio, a capacidade de arrefecimento (Pdc(Tj)) e a eficiência (EERd(Tj)) do equipamento em ambas as regulações, a indicar com «_ hi », para a regulação que conduz à capacidade mais elevada, e com «_ lo », para a regulação que conduz à capacidade mais baixa. Os valores EERbin(Tj) dos pontos-âncora são calculados a partir dos valores de capacidade e eficiência Pdchi, Pdclo e EERd hi, EERdlo , do seguinte modo:

Para Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) hi Equação 10

para Tj = 30, 25, 20 °C:

se Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolerância) ≤ Pdc(Tj)lo ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolerância), então:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)lo Equação 11

em que:

tolerância = 10% Equação 12

se Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolerância) ≤ Pdc(Tj) hi ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolerância), então:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)hi Equação 13

tendo a tolerância sido já atrás definida.

se Pc(Tj) > Pdc(Tj)lo , então:

Equação 14

caso contrário:

EERbin(Tj)= EERdlo · [1 - Cdc · (1 - Pc(Tj) / Pdc(Tj)lo) ] Equação 15

em que:

EERd(Tj)hi e EERd(Tj)lo são os valores de eficiência declarados constantes do quadro 1;

Pdc(Tj)hi e Pdc(Tj)lo são os valores de capacidade declarados constantes do quadro 1;

Pc(Tj) é a carga parcial para a barra j, com Tj = 20, 25, 30 e 35 °C;

Cdc é o fator de degradação para arrefecimento, podendo ter o valor predefinido 0,25, ser igual a Cdh (para aquecimento) ou ser determinado por ensaios e calculado para Tj = 35 °C do seguinte modo:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj)lo)/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)lo) Equação 16

em que:

EERcyc e Pcycc foram já atrás definidas;

Os valores de EERbin(Tj) para as barras j com temperaturas exteriores Tj diferentes de 35, 30, 25 e 20 °C são calculados segundo as regras aplicáveis às unidades de capacidade fixa.

3.1.3. Para unidades de capacidade variável

Calcular os valores EERbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores EERbin(Tj) noutras barras.

Caso o controlo da capacidade da unidade permita que esta funcione com uma capacidade Pdc(Tj) correspondente à carga parcial requerida Pdesignc * (pl(Tj) ± tolerância) , deve considerar-se que o valor EERbin(Tj) para a barra j é igual ao valor EERd(Tj).

Efetuar o cálculo para Tj = 35, 30, 25 e 20 °C:

se Pdesign*pl(Tj)*(1-tolerância) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1+tolerância), então:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Equação 17

em que:

tolerância, Pdc(Tj), Pdesignc, pl(Tj), EERbin(Tj) e EERd(Tj) foram já atrás definidos

caso contrário: seguir o processo de cálculo aplicável às unidades de capacidade faseada.

3.2. SCOP

SCOP é o coeficiente de desempenho sazonal para aquecimento. O cálculo do SCOP deve ser específico para a estação de aquecimento designada (média / mais quente / mais fria), dado que as barras pertinentes, a temperatura de projeto de referência e a carga de projeto são específicas para uma dada estação de aquecimento. Os cálculos seguintes mostram a abordagem genérica, a aplicar sucessivamente a cada estação de aquecimento designada.

O coeficiente de desempenho sazonal para aquecimento é calculado do seguinte modo:

SCOP = QH / QHE Equação 18

em que:

QH é a procura anual de aquecimento de referência [kWh/a], calculada do seguinte modo:

QH = Pdesignh * HHE Equação 19

em que:

Pdesignh é a carga de projeto para aquecimento [kW], calculada com base no ponto bivalente declarado Tbiv (Tbiv conduz a pl(Tj) para Tj = Tbiv) e na capacidade declarada Pdh(Tj) para Tj = Tbiv. Assim, a carga Pdesignh, declarada no quadro 1, representa a carga para aquecimento na situação de funcionamento à temperatura Tj = Tdesignh, em que pl(Tj) = 1,00;

HHE são as horas equivalentes em modo ativo para aquecimento [h], como indicado no quadro 8.

QHE é o consumo sazonal de eletricidade para aquecimento [kWh/a], calculado do seguinte modo:

QHE = (QH / SCOPon) + HTO · PTO + HCK · PCK + HOFF · POFF + HSB · PSB Equação 20

em que:

QH foi já atrás definido;

HTO , HCK , HOFF , HSB são o número de horas de funcionamento sazonal (h/a) para aquecimento respetivamente nos modos termóstato desligado, resistência do cárter, desligado e espera, e estão indicados no quadro 8;

PTO , PCK , POFF , PSB são a potência elétrica absorvida [kW] respetivamente nos modos termóstato desligado, resistência do cárter, desligado e espera;

SCOPon é o coeficiente de desempenho sazonal médio, obtido a partir dos coeficientes de desempenho específicos de barra, ponderado em função das horas sazonais durante as quais ocorre a situação da barra e que inclui o consumo de energia do sistema de apoio para as barras em que Pdh(Tj) < Ph(Tj):

Equação 21

em que:

Tj, j, n e hj foram já atrás definidos;

Ph(Tj) é a carga de aquecimento para a barra j, calculada do seguinte modo:

Ph(Tj) = Pdesignh*pl(Tj) Equação 22

em que:

pl(Tj) = (Tj– 16) / (Tdesignh – 16) Equação 23

Tdesignh é a temperatura de projeto de referência para a estação de aquecimento, em °C, indicada no quadro 5 e determinada em função da estação de aquecimento designada;

elbu(Tj) é a capacidade de um aquecedor de apoio [kW] para a barra j, necessária para dar resposta à carga parcial de aquecimento caso a capacidade declarada seja insuficiente, calculada do seguinte modo:

se Pdh(Tj) < Ph(Tj): elbu(Tj) = Ph(Tj) – Pdh(Tj) Equação 24 se Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj): elbu(Tj) = 0 Equação 25

Pdh(Tj) é a capacidade de aquecimento declarada aplicável à barra j, a calcular com base nos valores declarados de Pdh(Tj) nos pontos de ensaio Tj = -15, -7, 2, 7, 12 °C e/ou Tbiv, cuja disponibilidade depende da estação de aquecimento designada (ver quadro 6 para os pontos da declaração requeridos por estação de aquecimento). O valor de Pdh(Tj) para as outras barras não especificadas deve ser calculado através de uma interpolação linear das capacidades declaradas Pdh(Tj) às temperaturas exteriores mais próximas. Só é admissível uma exceção a esta regra em caso de estação de aquecimento média e se a estação de aquecimento mais fria não for uma das estações designadas (ou seja, se COP (– 15) não estiver disponível), podendo, nesse caso, os valores de COPbin(Tj) para as temperaturas exteriores – 8, – 9 e – 10 °C ser obtidos por extrapolação linear a partir dos valores COPd(Tj) dos pontos-âncora a – 7 °C e 7 °C, para as unidades de capacidade fixa. Para as unidades de capacidade variável, aqueles valores devem ser extrapolados a partir de COPd(– 7) e COPd(Tbiv). Caso Tbiv = – 7 °C, deve considerar-se que COP(-8), COP(-9) e COP(-10) são iguais a COP(– 7); Se a estação de aquecimento designada for «mais fria» e o valor mais baixo de Pdh ocorrer a -15 °C, os valores de Pdh para Tj < – 15 °C devem basear-se em extrapolações a partir dos valores a Tj = – 15 °C e – 7 °C.

COPbin(Tj) é o coeficiente de desempenho específico de barra aplicável à barra j, calculado segundo as equações infra para unidades de capacidade fixa, faseada ou variável:

3.2.1. Para unidades de capacidade fixa

Calcular os valores COPbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores COPbin(Tj) noutras barras.

Efetuar o cálculo para Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (9), (10)), Tbiv:

se Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj) (nesta situação, a unidade de capacidade fixa entra em variação cíclica)

COPbin(Tj))= COPd(Tj)* [1 – Cdh * (1 – Ph(Tj)/Pdh(Tj))] Equação 26

caso contrário, se Pdh(Tj) < Ph(Tj) (nesta situação, o aquecimento de apoio é necessário para dar resposta à carga de aquecimento):

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Equação 27

em que:

COPd(Tj) é o coeficiente de desempenho à temperatura exterior especificada Tj, declarada pelo fabricante no quadro 1;

Pdh(Tj) é a capacidade de aquecimento à temperatura exterior especificada Tj, declarada pelo fabricante no quadro 1;

Ph(Tj) é a carga parcial, em kW, à temperatura exterior especificada Tj, como definido na equação 5.

Cdh é o fator de degradação para aquecimento, podendo ter o valor predefinido 0,25, ser igual a Cdc (para arrefecimento) ou ser determinado por ensaios e calculado para Tj = 12 °C do seguinte modo:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj))/(1 – Pcych/Pdh(Tj)) Equação 28

em que:

COPcyc é o coeficiente de desempenho médio ao longo do intervalo de ensaio cíclico (modo ativo + modo desligado), calculado como o quociente entre a capacidade de aquecimento integrada ao longo do intervalo [kWh] e a potência elétrica absorvida integrada ao longo do mesmo intervalo [kWh];

Pcych é a média (ponderada em função do tempo) da capacidade de aquecimento [kW] ao longo do intervalo de ensaio cíclico (modo ativo + modo desligado);

Os valores de COPbin(Tj) nas outras barras devem ser calculados do seguinte modo: — para as barras j com temperaturas exteriores Tj entre 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7) e Tbiv, os valores de COPbin(Tj) são calculados por inter/extrapolação linear a partir dos dois pontos-âncora conhecidos mais próximos; — Só é admissível uma exceção a esta regra em caso de estação de aquecimento média e se a estação de aquecimento mais fria não for uma das estações designadas (ou seja, se COP(– 15) não estiver disponível), podendo, nesse caso, os valores de COPbin(Tj) para as temperaturas exteriores – 8, – 9 e – 10 °C ser obtidos por extrapolação linear a partir dos valores de COP dos pontos-âncora a – 7 °C e 7 °C; — para as barras j com temperatura exterior Tj superior a 12 °C, o valor de COPbin(Tj) é calculado por extrapolação linear com a temperatura exterior a partir dos valores COPbin(Tj) dos pontos-âncora com Tj = 7 e Tj = 12; — para as barras j com temperatura exterior Tj inferior a Tol, COPbin(Tj) = 1, para evitar uma divisão por zero, mas, na verdade, o valor é irrelevante, dado que, na equação que fornece o valor de SCOPon (eq. 20), [Ph(Tj)-elbu(Tj)] é igual a zero.

3.2.2. Para unidades de capacidade faseada

Calcular os valores COPbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores COPbin(Tj) noutras barras.

O fabricante deve declarar, para cada situação de ensaio requerida (com as temperaturas exteriores Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7) e Tbiv, consoante a estação de aquecimento designada), a capacidade de aquecimento (Pdh(Tj)) e o coeficiente de desempenho (COPd(Tj)) do equipamento para ambas as regulações possíveis, a indicar com «_ hi », para a regulação que conduz à capacidade mais elevada, e com «_ lo », para a regulação que conduz à capacidade mais baixa. Os valores COPbin(Tj) dos pontos-âncora são calculados a partir dos valores de capacidade e eficiência Pdhhi, Pdhlo e/ou COPdhi, COPdlo , do seguinte modo:

Efetuar o cálculo para Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7), Tbiv:

se Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolerância) ≤ Pdhlo ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1 + tolerância), então

COPbin(Tj) = COPdlo Equação 29

tendo a tolerância sido já atrás definida.

se Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolerância) ≤ Pdhhi ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1+tolerância), então

COPbin(Tj) = COPdhi Equação 30

tendo a tolerância sido já atrás definida.

caso contrário, se Ph(Tj) > Pdh(Tj)lo e Ph(Tj) < Pdh(Tj) hi , então

Equação 31

caso contrário:

COPbin(Tj) = COP(Tj)lo · [1 – Cdhlo · (1 – Ph(Tj) / Pdh(Tj)lo) ] Equação 32

em que:

COPd(Tj)hi e COPd(Tj)lo são os valores declarados do coeficiente de desempenho, constantes do quadro 1;

Pdh(Tj) hi e Pdh(Tj)lo são os valores declarados constantes do quadro 1;

Ph(Tj) é a carga de aquecimento para a barra j, com Tj = 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7);

Cdhlo é o fator de degradação para aquecimento, podendo ter o valor predefinido 0,25, ser igual a Cdc (para arrefecimento) ou ser determinado por ensaios e calculado para Tj = 12 °C do seguinte modo:

Cdc = (1 – COPcyc/COPd(Tj)lo)/(1 – Pcych/Pdh(Tj)lo) Equação 33

em que:

COPcyc e Pcych foram já atrás definidos;

Os valores de COPbin(Tj) para as barras j com temperaturas exteriores Tj diferentes de 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7) são calculados segundo as regras aplicáveis às unidades de capacidade fixa.

3.2.3. Para unidades de capacidade variável

Calcular os valores COPbin(Tj) dos pontos-âncora para as temperaturas de barra a seguir especificadas, a utilizar em inter/extrapolações para os valores COPbin(Tj) noutras barras.

Caso o controlo da capacidade da unidade permita que esta funcione com uma capacidade declarada Pdh(Tj) correspondente à carga parcial requerida Pdesignc * Pdesignh*(pl(Tj) ± tolerância) , deve considerar-se que o valor de COPbin(Tj) para a barra j é igual ao de COPd(Tj);

Efetuar o cálculo para Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ver notas 6 e 7):

se Pdesign*pl(Tj)*(1-tolerância) ≤ Pdc(Tj) ≤ Pdesign*pl(Tj)*(1+tolerância), então:

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Equação 34

em que:

tolerância, Pdh(Tj), Pdesignh, pl(Tj), COPbin(Tj) e COPd(Tj) foram já atrás definidos;

caso contrário: seguir o processo de cálculo aplicável às unidades de capacidade faseada.

3.3. Determinação de PTO, PSB, POFF e PCK

3.3.1. Determinação de PTO

O valor do consumo de energia no modo termóstato desligado é obtido durante os ensaios cíclicos necessários para determinar os valores de Cd e Cc.

Se não forem realizados ensaios cíclicos, após o ensaio a 20 °C em modo arrefecimento (para unidades unicamente de arrefecimento ou unidades reversíveis), vai-se elevando o ponto de regulação do termóstato até o compressor parar. O consumo de energia em modo de espera é subtraído ao consumo de energia total medido da unidade, para determinar o consumo de energia em modo termóstato desligado durante um período não inferior a uma hora.

3.3.2. Determinação de PSB

Com uma temperatura ambiente de 35 °C em modo arrefecimento, a unidade é desativada com o comando do dispositivo. Após 10 minutos, mede-se o consumo de energia residual, que será considerado o consumo de energia em modo espera.

Para as unidades unicamente de aquecimento, as medições são realizadas do mesmo modo, mas com uma temperatura ambiente de 12 °C.

3.3.3. Determinação de POFF

Tal como no ensaio para o consumo em modo espera, a unidade deve ser posta em modo desligado, mantendo-se ligada fisicamente à rede elétrica. Após 10 minutos, mede-se o consumo de energia residual, que será considerado o consumo de energia em modo desligado.

Caso a unidade não tenha comutador para o modo desligado (por exemplo, na(s) unidade(s) interior(es) bibloco ou multibloco), o consumo de energia em modo desligado é considerado igual ao consumo de energia em modo espera.

3.3.4. Determinação de PCK

O ensaio é realizado em modo aquecimento, a uma temperatura ambiente de 2 °C. A unidade é desativada com o comando do dispositivo após, no mínimo, 20 minutos de funcionamento em modo aquecimento, devendo ser medido o consumo de energia da unidade durante 8 horas. Caso não disponha da função aquecimento, a unidade deve ser posta em funcionamento no modo arrefecimento. Deve ser calculado o valor médio da potência absorvida ao longo de 8 horas.

O consumo de energia em modo espera é subtraído a este consumo de energia medido para se determinar o consumo de energia em modo resistência do cárter.

4. Aparelhos de conduta simples e de conduta dupla

4.1. EER

O rácio de eficiência energética EERd(Tj) para aparelhos de conduta simples e de conduta dupla é declarado para Tin e Tj nas condições nominais normais, sendo calculado do seguinte modo:

EERd(Tj) = Pdc(Tj) / PEER Equação 35

em que:

Pdc(Tj) é a capacidade de arrefecimento declarada, em kW, nas condições nominais normais, como previsto no quadro 4;

PEER é a potência elétrica total absorvida pelo aparelho, em kW, nas condições nominais normais, como previsto no quadro 4.

4.2. COP

O coeficiente de desempenho COPd dos aparelhos de conduta simples e de conduta dupla deve ser declarado para Tin e Tj nas condições nominais normais, sendo calculado do seguinte modo:

COPd(Tj) = Pdh(Tj) / PCOP Equação 36

em que:

Pdh(Tj) é a capacidade de aquecimento declarada, em kW (correspondente unicamente ao ciclo de compressão de vapor), nas condições nominais normais, como indicado no quadro 4;

PCOP é a potência elétrica total absorvida pelo aparelho, em kW, nas condições nominais normais, como indicado no quadro 4.

4.3. Consumo sazonal de eletricidade

O consumo de eletricidade QDD , em kWh/60 min, dos aparelhos de conduta dupla é calculado para arrefecimento ou aquecimento do seguinte modo:

para arrefecimento QDD = HCE·PEER + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Equação 37 para aquecimento QDD = HHE·PCOP + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Equação 38

em que:

HCE, HHE, HTO, HSB, HOFF, HCK são o número de horas de funcionamento (h), respetivamente em arrefecimento e aquecimento, nos modos ativo, termóstato desligado, espera, desligado e resistência do cárter, como indicado no quadro 8;

PEER, PCOP, PTO, PSB, POFF, PCK são os valores médios do consumo de energia elétrica correspondentes, respetivamente, à potência absorvida nominal, para arrefecimento (PEER ) ou aquecimento (PCOP ), nos modos termóstato desligado, espera, desligado e resistência do cárter, declarados pelo fabricante.

O consumo de eletricidade dos aparelhos de conduta simples QSD, em kWh/60 min é determinado unicamente para o modo ativo, atribuindo às horas equivalentes em modo ativo (HCE, HHE) o valor 1:

para arrefecimento QSD = HCE·PEER Equação 39 para aquecimento QSD = HHE·PCOP Equação 40

em que:

PEER e PCOP foram já atrás definidos.

Anexo A: O gráfico abaixo mostra (para o aquecimento) a relação entre o ponto bivalente Tbiv e a carga parcial, incluindo a carga de projeto para aquecimento à temperatura Tdesignh (em que a carga parcial é igual a 1). Considera-se que, na área em que a carga parcial é superior à capacidade declarada, a resposta é assegurada pela capacidade elétrica de apoio para aquecimento.

SECÇÃO 2 - VENTILADORES

1. Definições

(1) «Ventilador», um aparelho concebido primordialmente para criar um movimento de ar em torno ou sobre uma parte de um corpo humano para conforto pessoal por arrefecimento, incluindo os ventiladores com funções adicionais, como iluminação;

(2) «Potência absorvida do ventilador» (PF), a potência elétrica, em watts, absorvida por um ventilador que funciona ao débito máximo declarado, medida com o mecanismo de oscilação ativo (se e quando aplicável).

(3) «Valor de serviço» (SV) [(m3/min)/W], rácio entre o débito máximo de um ventilador [m3/min] e a sua potência absorvida [W];

(4) «Débito máximo do ventilador» (F), o débito de ar do ventilador regulado para o máximo [m3/min], medido à saída do ventilador, com o mecanismo de oscilação (se existir) desligado;

(5) «Mecanismo de oscilação», a capacidade do ventilador de variar automaticamente a direção do fluxo de ar quando está em funcionamento;

(6) «Consumo de eletricidade do ventilador» (Q) [kWh/a], o consumo anual de eletricidade do ventilador;

(7) «Nível de potência sonora do ventilador», nível sonoro, expresso em decibéis ponderados A, do ventilador quando produz o débito máximo de ar, medido à saída;

(8) «Horas com o ventilador em modo ativo» (HCE ), número de horas [h/a] durante as quais se considera que o ventilador produz o débito máximo de ar, como indicado na parte 2, quadro 10.

2. Quadros

Quadro 9

Ficha informativa para os ventiladores

Elementos identificativos do(s) modelo(s) a que a informação diz respeito [preencher conforme necessário]





Descrição Símbolo Valor Unidade Débito máximo do ventilador F [x,x] m3/min Potência absorvida do ventilador P [x,x] W Valor de serviço SV [x,x] (m3/min)/W Consumo em modo espera PSB [x,x] W Nível de potência sonora LWA [x] dB(A) Norma de medição para o valor de serviço [indicar aqui a referência da norma de medição utilizada] Elementos de contacto para mais informações: No mínimo, nome, cargo, endereço postal, endereço de e-mail e número de telefone.





Quadro 10

Horas de funcionamento dos ventiladores

Unidade Modo ativo Modo espera Modo desligado HCE HSB HOFF Ventilador h/a 320 1 120 0

3. Valor de serviço e consumo anual de eletricidade

3.1. Valor de serviço

O valor de serviço SV [m3/min/W] dos ventiladores é calculado do seguinte modo:

SV = F/ PF Equação 41

em que:

F é o débito máximo de ar do ventilador [m3/min];

PF é a potência absorvida do ventilador [W].

3.2. Consumo sazonal de eletricidade

O consumo sazonal de eletricidade Q [kWh/a] dos ventiladores é calculado do seguinte modo:

Q = HCE·PF + HSB·PSB Equação 42

em que:

HCE , HSB são o número de horas de funcionamento, respetivamente nos modos ativo e espera, indicado no quadro 10 [h/a];

PF é a potência absorvida nominal do ventilador [kW];

PSB é o consumo em modo espera [kW].

Para o consumo em modo espera (PSB ), aplica-se o método de ensaio utilizado para os aparelhos de ar condicionado.

A potência elétrica absorvida do ventilador é medida com o mecanismo de oscilação ativo. O débito de ar é medido sem oscilações.

SECÇÃO 3 - ASPETOS GERAIS

RELATÓRIO DE ENSAIO

Para efeitos de avaliação da conformidade, o fabricante deve elaborar e disponibilizar, a pedido das autoridades de fiscalização do mercado, os relatórios de ensaio e toda a documentação justificativa das informações por ele declaradas.

Os relatórios de ensaio devem incluir todas as informações respeitantes às medições, entre as quais:

— gráficos e quadros com amostras de valores de temperatura, humidade relativa, carga parcial, débito de ar, tensão elétrica / frequência / distorção harmónica, registados durante o(s) período(s) de ensaio e respeitantes a todos os pontos de ensaio pertinentes;

— descrição do(s) método(s) de ensaio, consoante o caso, do espaço laboratorial e das condições ambientes, da configuração do dispositivo físico de ensaio, especificando a localização dos elementos de captação de dados (por exemplo, sensores), e do equipamento informático, bem como das escalas de medição e da precisão das medições;

— regulações da unidade ensaiada, descrição da função de comutação automática da regulação (por exemplo, entre os modos desligado e espera);

— descrição da sequência utilizada no processo de ensaio, por exemplo, para se atingirem as condições de equilíbrio, consoante o caso.

Para as unidades de capacidade variável, em que EER, COP e as capacidades são declarados, esses valores devem dizer respeito às mesmas regulações de frequência e às mesmas condições de carga parcial.

O relatório de ensaio deve incluir os resultados do(s) ensaio(s) com cargas parciais e o cálculo de EER ou COP, SEER/SCOP de referência e SEERon/SCOPon de referência, consoante o caso.

No relatório de ensaio, os valores calculados de EER/COP e de SEER/SEERon/SCOP/ SCOPon devem basear-se nos valores declarados pelo fabricante, desde que tais valores tenham sido obtidos com tolerâncias aceitáveis.

Caso o documento não descreva as condições de medição, os cálculos ou outros aspetos, os fabricantes devem reportar-se a medições e cálculos efetuados segundo métodos fiáveis, precisos e reprodutíveis que tenham em conta os métodos geralmente reconhecidos como os mais avançados e que produzam resultados cujo grau de incerteza seja considerado baixo, nomeadamente os métodos constantes de documentos cujos números de referências tenham sido publicados para esse efeito no Jornal Oficial da União Europeia.

(1) Está prevista a substituição destes métodos transitórios por normas harmonizadas. Quando estiverem disponíveis, as referências das normas harmonizadas serão publicadas no Jornal Oficial da União Europeia, em conformidade com os artigos 9.o e 10.o da Diretiva 2009/125/CE.

(2) JO L 161 de 14.6.2006, p. 1.

(3) Terceiro Relatório de Avaliação do PIAC de 2001. Relatório do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm.

(4) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido) 1990.

(5) Para unidades multibloco, os dados devem referir-se a um rácio de capacidade = 1.

(6) Para unidades de capacidade faseada, devem ser declarados dois valores separados por um traço oblíquo (/) em cada caixa nas secções «Capacidade declarada da unidade» e «EER/COP declarado da unidade». O número de algarismos decimais na caixa indica a precisão dos dados comunicados.

(7) = Se for escolhido o valor predefinido Cd = 0,25, não são necessários os (resultados dos) ensaios cíclicos. Caso contrário, é necessário o valor do ensaio cíclico relativo ao aquecimento ou ao arrefecimento.

(8) No caso dos aparelhos de ar condicionado de conduta simples, o condensador (evaporador), quando do arrefecimento (aquecimento), não recebe ar exterior, mas sim interior.

(9) Tj = – 7 °C não é necessária para a estação de aquecimento «mais quente».

(10) Tj = – 15 °C não é necessária para as estações de aquecimento «mais quente» e «média».